2)

No anexo II, o ponto 2 passa a ter a seguinte redação: «2. MÉTODO DE CÁLCULO DO ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA O método de cálculo do índice de eficiência energética (IEE) das bombas de circulação é o seguinte: 1. No caso das bombas de circulação autónomas com carcaça, efetuar as medições utilizando unidades completas; No caso das bombas de circulação autónomas sem carcaça, efetuar as medições utilizando uma carcaça idêntica à prevista para a bomba; No caso das bombas de circulação integradas em produtos, efetuar as medições utilizando uma carcaça de referência, depois de retirar a bomba do produto; No caso das bombas de circulação sem carcaça destinadas a ser integradas em produtos, efetuar as medições utilizando uma carcaça de referência; Entende-se por "carcaça de referência" uma carcaça de bomba fornecida pelo fabricante, com as aberturas de entrada e de saída situadas no mesmo eixo, e destinada a ser ligada à canalização de um sistema de aquecimento ou dos circuitos secundários de um sistema distribuidor de refrigeração. 2. Se a bomba de circulação tiver várias regulações de altura manométrica e de caudal, efetuar as medições na regulação máxima. Entende-se por "altura manométrica" (H) a altura (em metros) produzida pela bomba de circulação no ponto de funcionamento especificado. Entende-se por "caudal" (Q) o caudal volúmico de água através da bomba de circulação (m3/h). 3. Determinar o ponto em que Q·H atinge o valor máximo e definir o caudal e a altura manométrica nesse ponto como: Q100 % e H100 % . 4. Calcular a potência hidráulica (Phid ) nesse ponto. Entende-se por "potência hidráulica" o produto da multiplicação do caudal (Q) pela altura manométrica (H) e por uma constante. "Phid" é a potência hidráulica (em watts) transmitida pela bomba de circulação ao fluido bombeado no ponto de funcionamento especificado. 5. Calcular a potência de referência do seguinte modo: Pref = 1,7 · Phyd + 17 · (1 – e– 0,3 · Phyd ), 1 W ≤ Phyd ≤ 2 500 W Entende-se por "potência de referência" a relação entre a potência hidráulica e o consumo de energia elétrica de uma bomba de circulação, tendo em conta a dependência entre a eficiência e a dimensão da bomba de circulação. "Pref" é a potência de referência (em watts) da bomba de circulação a uma dada altura manométrica e a um dado caudal. 6. Definir a curva de controlo de referência como o segmento de reta entre os pontos: (Q 100 %, H 100 %) e (Q 0 %, ) 7. Regular a bomba de circulação de modo que o produto Q·H da bomba atinja o ponto máximo na curva selecionada. No caso das bombas de circulação integradas em produtos, seguir a curva de controlo de referência, ajustando a curva do sistema e a velocidade da bomba. Entende-se por "curva do sistema" a relação entre o caudal e a altura manométrica [H = f(Q)] resultante do atrito no sistema de aquecimento ou no sistema distribuidor de refrigeração, conforme se ilustra no seguinte gráfico: 8. Medir P1 e H para os seguintes caudais: Q100 % , 0,75 · Q100 % , 0,5 · Q100 % , 0,25 · Q100 % "P1" é a potência elétrica (em watts) consumida pela bomba de circulação no ponto de funcionamento especificado. 9. Calcular o seguinte parâmetro PL : , se H med ≤ H ref P L = P 1,med , se H med > H ref em que Href é a altura manométrica na curva de controlo de referência correspondente aos diferentes caudais. 10. Utilizando os valores medidos de PL e o seguinte perfil de carga: Caudal [%] Tempo [%] 100 6 75 15 50 35 25 44 calcular a potência média ponderada (PL,med ) do seguinte modo: PL,med = 0,06 · PL,100 % + 0,15 · PL,75 % + 0,35 · PL,50 % + 0,44 · PL,25 % Calcular, em seguida, o índice de eficiência energética (1), do seguinte modo: , em que C 20 % = 0,49 Constituem exceção as bombas de circulação integradas em produtos concebidas para circuitos primários de sistemas solares térmicos ou para bombas de calor, casos em que o índice de eficiência energética é calculado do seguinte modo: em que C20 % = 0,49 e ns é a velocidade específica, a seguir definida: em que: n s (rpm) é a velocidade específica da bomba de circulação; n100 % é a velocidade de rotação, em rpm, no regime de funcionamento a Q 100 % e H 100 %.