3.

É aditado o seguinte texto: «Quadro 4 CLASSES DE DESEMPENHO EM MATÉRIA DE REACÇÃO AO FOGO PARA CABOS ELÉCTRICOS Classe Método(s) de ensaio Critérios de classificação Classificação complementar Aca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1) B1ca FIPEC20 Cenário 2 (5) e FS ≤ 1,75 m; e THR1 200s ≤ 10 MJ; e HRR máx. ≤ 20 kW; e FIGRA ≤ 120 Ws– 1 Produção de fumo (2) (6) e gotículas ou partículas incandescentes (3) e acidez (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm B2ca FIPEC20 Cenário 1 (5) e FS ≤ 1,5 m; e THR1 200s ≤ 15 MJ; e HRR máx. ≤ 30 kW; e FIGRA ≤ 150 Ws– 1 Produção de fumo (2) (7) e gotículas ou partículas incandescentes (3) e acidez (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Cca FIPEC20 Cenário 1 (5) e FS ≤ 2,0 m; e THR1 200s ≤ 30 MJ; e HRR máx. ≤ 60 kW; e FIGRA ≤ 300 Ws– 1 Produção de fumo (2) (7) e gotículas ou partículas incandescentes (3) e acidez (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Dca FIPEC20 Cenário 1 (5) e THR1 200s ≤ 70 MJ; e HRR máx. ≤ 400 kW; e FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1 Produção de fumo (2) (7) e gotículas ou partículas incandescentes (3) e acidez (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Eca EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Fca Desempenho não determinado CONDIÇÕES DE MONTAGEM E FIXAÇÃO E DEFINIÇÕES DOS PARÂMETROS DE ENSAIO NO QUE SE REFERE A CABOS ELÉCTRICOS (COMO SE REFERE NA NOTA 5 DO QUADRO 4) 1. Condições de montagem e fixação 1.1. Montagem geral da amostra de ensaio para as classes B1ca, B2ca, Cca e Dca Os cabos são montados na parte dianteira de uma escada padrão (EN 50266-1). Utilizam-se segmentos de cabos com 3,5 m de comprimento. Coloca-se a parte inferior dos cabos eléctricos 20 cm abaixo do bordo inferior do queimador. Os cabos são dispostos no meio da escada (em relação à largura). Cada cabo ou feixe de cabos a ensaiar deve ser fixado separadamente a cada degrau da escada por meio de um fio de metal (aço ou cobre). Para os cabos eléctricos com diâmetro igual ou inferior a 50 mm, deve utilizar-se fio com diâmetro compreendido entre 0,5 mm e 1,0 mm, inclusive. Para os cabos com diâmetro superior a 50 mm, deve usar-se fio com diâmetro compreendido entre 1,0 mm e 1,5 mm. Quando se montam as amostras, a primeira coloca-se aproximadamente no centro da escada e vão-se acrescentando amostras de cada lado, de modo a que o conjunto se posicione no centro da escada. Mais adiante encontram-se explicações referentes ao distanciamento e ao agrupamento das amostras. De 25 cm em 25 cm, no sentido da altura, traça-se uma linha horizontal, para medir a propagação das chamas em função do tempo. A primeira linha (linha zero) está à altura do queimador. Os cabos serão montados como a seguir se descreve, dependendo da classificação pertinente. 1.1.1. Classe B2ca, Cca e classe Dca O procedimento de montagem escolhido depende do diâmetro do cabo eléctrico, segundo o quadro 4.1. Quadro 4.1 PROCEDIMENTO DE MONTAGEM EM FUNÇÃO DO DIÂMETRO DO CABO Diâmetro do cabo Montagem Superior ou igual a 20 mm 20 mm de distanciamento entre os cabos Entre 5 e 20 mm Distanciamento equivalente a um diâmetro de distância entre os cabos Inferior ou igual a 5 mm Os cabos são agrupados em feixes de 10 mm de diâmetro. Os feixes não serão submetidos a torção. O distanciamento entre os feixes é de 10 mm. Os limiares são determinados com o diâmetro arredondado ao mm mais próximo, excepto no que se refere aos cabos com diâmetro inferior a 5 mm, em que o diâmetro não deve ser arredondado. Utilizam-se as fórmulas que se seguem para determinar o número de segmentos de cabo por ensaio. 1.1.1.1. Para cabos com diâmetro superior ou igual a 20 mm O número de cabos, N, é dado pela fórmula: … equação 1 na qual: dc é o diâmetro do cabo (em mm e arredondado ao mm mais próximo); função int = a parte inteira do resultado (o valor arredondado ao número inferior mais próximo). 1.1.1.2. Para cabos com diâmetro superior a 5 mm mas inferior a 20 mm O número de cabos, N, é dado pela fórmula: … equação 2 na qual: dc é o diâmetro do cabo (em mm e arredondado); função int = a parte inteira do resultado (o valor arredondado ao número inferior mais próximo). 1.1.1.3. Para cabos ou fios com diâmetro inferior ou igual a 5 mm O número de feixes de 10 mm, Nbu de cabos é dado pela fórmula: … equação 3 Devem, assim, ser montados 15 feixes com 10 mm de distância entre cada feixe. O número de cabos em cada feixe (n) é: … equação 4 na qual: dc é o diâmetro do cabo (em mm e não arredondado). O número de segmentos por cabo (CL) para fios ou cabos com diâmetro inferior a 5 mm será, assim: CL = n × 15 … equação 5 1.1.1.4. Comprimento total do cabo por ensaio O comprimento total L (m) por ensaio é: L = n × 15 × 3,5 para d c ≤ 5 mm ou L = N × 3,5 para d c > 5 mm … equação 6 1.1.2. Classe B1ca Na parte posterior do caminho de cabos monta-se uma placa incombustível de silicato de cálcio, com densidade de 870 ± 50 kg/m3 e espessura de 11 ± 2 mm. A placa pode montar-se em duas partes. Em todos os outros aspectos, a montagem dos cabos é idêntica à das classes B2ca, Cca e Dca. 2. Definição dos parâmetros de ensaio Quadro 4.2. DEFINIÇÕES DOS PARÂMETROS DE ENSAIO PARA FIPEC20 CENÁRIOS 1 E 2 Todos os parâmetros calculados são avaliados durante 20 minutos a partir do início do ensaio (ignição do queimador)

Parâmetro Explicação Início do ensaio Ignição do queimador Final do ensaio 20 minutos após a ignição do queimador (final do período de cálculo dos parâmetros) HRRsm30, kW Média móvel de 30 segundos da taxa de calor libertado SPRsm60, m2/s Média móvel de 60 segundos da taxa de produção de fumo HRR máx., kW Valor máximo de HRRsm30 entre o início e o final do ensaio, excluindo a contribuição da fonte de ignição SPR máx m2/s Valor máximo de SPRsm60 entre o início e o final do ensaio THR1 200, MJ Calor total libertado (HRRsm30) do início até ao final do ensaio, excluindo a contribuição da fonte de ignição TSP1 200, m2 Produção total de fumo (HRRsm60) do início até ao final do ensaio FIGRA, W/s Índice FIGRA (taxa de propagação do fogo), definido como o valor máximo do quociente entre HRRsm30, excluindo a contribuição da fonte de ignição, e o tempo. Limiares HRRsm30 = 3 kW e THR = 0,4 MJ SMOGRA, cm2/s2 Índice SMOGRA (taxa de propagação do fumo), definido como o valor máximo do quociente entre SPRsm60 e o tempo, multiplicado por 10 000. Limiar SPRsm60 0,1 m2/s e TSP = 6 m2 PCS Potencial calorífico bruto FS Propagação das chamas (comprimento danificado) H Propagação das chamas FIPEC Reacção ao fogo dos cabos eléctricos»