2000D0147 — PT — 04.11.2006 — 002.001

Este documento constitui um instrumento de documentação e não vincula as instituições

►B DECISÃO DA COMISSÃO de 8 de Fevereiro de 2000 que aplica a Directiva 89/106/CEE do Conselho relativa à classificação dos produtos de construção no que respeita ao desempenho em matéria de reacção ao fogo [notificada com o número C(2000) 133] (Texto relevante para efeitos do EEE) (2000/147/CE) (JO L 050, 23.2.2000, p.14)

Alterado por:





Rectificado por:









▼B

DECISÃO DA COMISSÃO

de 8 de Fevereiro de 2000

que aplica a Directiva 89/106/CEE do Conselho relativa à classificação dos produtos de construção no que respeita ao desempenho em matéria de reacção ao fogo

[notificada com o número C(2000) 133]

(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2000/147/CE)







A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, Tendo em conta a Directiva 89/106/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros no que respeita aos produtos de construção ( 1 ), alterada pela Directiva 93/68/CEE ( 2 ), e, nomeadamente, os seus artigos 3.o, 6.o e 20.o, Considerando o seguinte: (1) O n.o 2 e o n.o 3 do artigo 3.o da Directiva 89/106/CEE estabelecem que, a fim de atender a níveis de protecção diferentes para as obras de construção que possam existir a nível nacional, regional ou local, cada exigência essencial pode dar origem à constituição de classes nos documentos interpretativos. Os documentos em causa foram publicados na comunicação da Comissão a propósito dos documentos interpretativos da Directiva 89/106/CEE do Conselho ( 3 ). (2) O ponto 4.2.1 do documento interpretativo n.o 2 justifica a necessidade dos diferentes níveis da exigência essencial em função do tipo, utilização e localização das obras, da sua disposição e da disponibilidade dos equipamentos de emergência. (3) O ponto 2.2 do documento interpretativo n.o 2 enumera algumas medidas inter-relacionadas para a satisfação da exigência essencial «Segurança contra incêndio» que contribuem no conjunto para definir a estratégia de segurança contra incêndio que pode ser desenvolvida de diferentes modos nos Estados-Membros. (4) O ponto 4.2.3.3 do documento interpretativo n.o 2 identifica uma dessas medidas prevalecentes nos Estados-Membros que consiste na limitação da deflagração e propagação do fogo e fumo no compartimento de origem (ou numa dada área) através da limitação da contribuição dos produtos de construção para a generalização do fogo. (5) A definição de classes da exigência essencial depende em parte do nível de tal limitação. (6) O nível dessa limitação apenas pode ser expresso através de diferentes níveis de desempenho de reacção ao fogo dos produtos na sua aplicação final. (7) O ponto 4.3.1.1 do documento interpretativo n.o 2 especifica que, para permitir a determinação do desempenho de reacção ao fogo de produtos, será desenvolvida uma solução harmonizada que poderá utilizar ensaios à escala real ou de laboratório, correlacionados com os cenários de incêndio reais adequados. (8) A solução harmonizada encontra-se num sistema de classes que não estão incluídas no documento interpretativo. (9) O sistema de classes identificado para esse fim refere-se a alguns métodos de ensaio já definidos pelos organismos de normalização. (10) A Decisão 94/611/CE da Comissão, de 9 de Setembro de 1994, que aplica o artigo 20.o da Directiva 89/106/CEE relativa aos produtos de construção ( 4 ), descreve o sistema de classes, não indicando os limiares aplicáveis às classes B, C e D, uma vez que, aquando da sua adopção, o ensaio do objecto isolado em combustão não se encontrava ainda perfeitamente desenvolvido. (11) Os dados relevantes encontram-se já disponíveis, pelo que a Decisão 94/611/CE deve ser substituída por uma nova decisão que inclua os limiares aplicáveis a todas as classes e determinadas adaptações ao progresso técnico. Devem ser descritos em pormenor, em norma europeia futura, testes alternativos, com base em acordo entre a Comissão e os Estados-Membros, após consulta do CEN/CENELEC e da EOTA. (12) As medidas previstas na presente decisão são conformes ao parecer emitido pelo Comité Permanente da Construção, Considerando o seguinte: ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:







Artigo 1.o

1. Sempre que as condições de utilização final de um produto de construção forem tais que contribuam para a deflagração e propagação do fogo e fumo no compartimento de origem (ou numa dada área), o produto será classificado com base nos seus desempenhos de reacção ao fogo tendo em conta o sistema de classificação indicado nos quadros 1 e 2 do anexo.

2. Os produtos serão considerados nas respectivas condições de utilização final.

Se a classificação baseada nos ensaios e critérios normalizados referidos nos quadros 1 e 2 do anexo não for adequada, pode recorrer-se a um ou mais cenários de referência [ensaio(s) representativo(s) à escala que exemplifique(m) o(s) cenário(s) de risco aceite(s)], no âmbito de um processo que preveja testes alternativos.

Artigo 2.o

É revogada a Decisão 94/611/CEE.

As remissões para a decisão revogada consideram-se feitas para a presente decisão.

Artigo 3.o

Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.









ANEXO

Símbolos ( 5 )







ΔT Aumento de temperatura Δm Perda de massa tf Tempo de presença da chama PCS Potencial calorífico bruto FIGRA Taxa de propagação do fogo THR600s Calor total libertado LFS Propagação lateral das chamas SMOGRA Taxa de propagação do fumo TSP600s Produção total de fumo Fs Propagação das chamas

Definições

«Material»: Uma substância de base única ou mistura de substâncias uniformemente dispersa, como, por exemplo, metal, pedra, madeira, betão, lã mineral com ligante uniformemente disperso, polímeros.

«Produto homogéneo»: Produto constituído por um único material, de densidade e composição uniformes.

«Produto não homogéneo»: Produto que não satisfaz as exigências aplicáveis a um produto homogéneo. Trata-se de um produto constituído por um ou mais componentes, substanciais e/ou não substanciais.

«Componente substancial»: Material que constitui uma parte significativa de um produto não homogéneo. Uma camada de massa por unidade de área igual ou superior a 1,0 kg/m2 ou espessura igual ou superior a 1,0 mm é considerada um componente substancial.

▼C1

«Componente não substancial»: Material que não constitui parte significativa de um produto não homogéneo. Uma camada de massa por unidade de área inferior a 1,0 kg/m2 e espessura igual ou superior a 1,0 mm é considerada um componente não substancial.

▼B

Duas ou mais camadas não substanciais adjacentes (isto é, sem qualquer componente substancial interposto) são consideradas componentes não substanciais, devendo, por isso, satisfazer as condições necessárias para que uma camada seja considerada componente não substancial.

Para componentes não substanciais, efectua-se a seguinte distinção entre componentes não substanciais internos e externos:

«Componente não substancial interno»: Componente não substancial coberto em ambas as faces por, pelo menos, um componente substancial.

«Componente não substancial externo»: Componente não substancial não coberto numa face por um componente substancial.

Quadro 1







CLASSES DE DESEMPENHO EM MATÉRIA DE REACÇÃO AO FOGO PARA PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO, EXCLUINDO PAVIMENTOS, PRODUTOS LINEARES DE ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBOS E CABOS ELÉCTRICOS Classe Método(s) de ensaio Critérios de classificação Classificação complementar A1 EN ISO 1182 (2) e ΔT ≤ 30 °C; e Δm ≤ 50 % e tf = 0 (isto é, ausência de chama permanente) — EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (2); e PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (3) (); e PCS ≤ 1,4 MJ.kg-2 (5); e PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (6); e — A2 EN ISO 1182 (2); ou ΔT ≤ 50 °C; e Δm ≤ 50 % e tf ≤ 20s — EN ISO 1716; e PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 (2); e PCS ≤ 4,0 MJ.m-2 (3); e PCS ≤ 4,0 MJ.m-2 (5); e PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 (6); e — EN 13823 (SBI) FIGRA ≤ 120 W.s-1; e LFS < bordo da amostra; e THR600s ≤ 7,5 MJ Produção de fumo (7), e Gotículas ou partículas incandescentes (8) B EN 13823 (SBI) e FIGRA ≤ 120 W.s-1; e LFS < bordo da amostra; e THR600s ≤ 7,5 MJ Produção de fumo (7), e Gotículas ou partículas incandescentes (8) EN ISO 11925-2 (10): Exposição = 30s Fs ≤ 150 mm em 60s C EN 13823 (SBI) e FIGRA ≤ 250 W.s-1; e LFS < bordo da amostra; e THR600s ≤ 15 MJ Produção de fumo (7), e Gotículas ou partículas incandescentes (8) EN ISO 11925-2 (10): Exposição = 30s Fs ≤ 150 mm em 60s D EN 13823 (SBI) e FIGRA ≤ 750 W.s-1; Produção de fumo (7), e Gotículas ou partículas incandescentes (8) EN ISO 11925-2 (10): Exposição = 30s Fs ≤ 150 mm em 60s E EN ISO 11925-2 (10): Exposição = 15s Fs ≤ 150 mm em 20s Gotículas ou partículas incandescentes (9) F Desempenho não determinado ▼B (1) A abordagem de determinadas famílias de produtos, nomeadamente produtos lineares (por exemplo, tubos, condutas, cabos, etc.) encontra-se ainda em estudo, podendo implicar uma alteração da presente decisão. (2) Para produtos homogéneos e componentes substanciais de produtos não homogéneos. (3) Para qualquer componente não substancial externo de produtos não homogéneos. (4) Alternativamente, qualquer componente não substancial externo com PCS ≤ 2,0 MJ.m-2, na condição de o produto satisfazer os seguintes critérios de EN 13823 (SBI): FIGRA ≤ 20 W.s-1; e LFS < bordo da amostra e THR600 ≤ 4,0 MJ; e s1; e d0. (5) Para qualquer componente não substancial interno de produtos não homogéneos. (6) Para o produto na sua totalidade. (7) s1 = SMOGRA ≤ 30m2.s-2 e TSP600 ≤ 50m2; s2 = SMOGRA ≤ 180m2.s-2 e TSP600 ≤ 200m2; s3 = nem s1 nem s2. (8) d0 = não existe libertação de gotículas/partículas incandescentes no ensaio EN 13823 (SBI) em 600s; d1 = não se observa a persistência de gotículas/partículas incandescentes por mais de 10s em EN 13823 (SBI) em 600s; d2 = nem d0 nem d1; a ignição do papel no ensaio ENISO 11925-2 determina a classificação em d2. (9) Aprovação = ausência de ignição do papel (ausência de classificação). Reprovação = ignição do papel (classificação em d2): (10) Em condições de ataque de superfície pelas chamas e, se adequado às condições de utilização final do produto, de ataque do bordo pelas chamas.

Quadro 2







CLASSES DE DESEMPENHO EM MATÉRIA DE REACÇÃO AO FOGO PARA PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO, NO QUE RESPEITA AOS PAVIMENTOS, INCLUINDO OS RESPECTIVOS REVESTIMENTOS Classe Método(s) de ensaio Critérios de classificação Classificação complementar A1FL EN ISO 1182 (1) e ΔT ≤ 30 °C; e Δm ≤ 50 % e tf = 0 (isto é, ausência de chama permanente) — EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (1); e PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (2); PCS ≤ 1,4 MJ.kg-2 (3); PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 (4) — A2FL EN ISO 1182 (1); ou ΔT ≤ 50 °C; e Δm ≤ 50 % e tf ≤ 20s — EN ISO 1716; e PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 (1); e PCS ≤ 4,0 MJ.kg-2 (2); PCS ≤ 4,0 MJ.kg-2 (3); PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 (4); — EN ISO 9239-1 (5) Fluxo crítico (6) ≥ 10,0 kW.m-2 Produção de fumo (7) BFL EN ISO 9239-1 (5) e Fluxo crítico (6) ≥ 10,0 kW.m-2 Produção de fumo (7) EN ISO 11925-2 (8): Exposição = 15s FS ≤ 150 mm em 20s CFL EN ISO 9239-1 (5) e Fluxo crítico (6) ≥ 4,5 kW.m-2 Produção de fumo (7) EN ISO 11925-2 (8): Exposição = 15s FS ≤ 150 mm em 20s DFL EN ISO 9239-1 (5) e Fluxo crítico (6) ≥ 3,0 kW.m-2; Produção de fumo (7) EN ISO 11925-2 (8): Exposição = 15s FS ≤ 150 mm em 20s EFL EN ISO 11925-2 (8): Exposição = 15s FS ≤ 150 mm em 20s FFL Desempenho não determinado (1) Para produtos homogéneos e componentes substanciais de produtos não homogéneos. (2) Para qualquer componente não substancial externo de produtos não homogéneos. (3) Para qualquer componente não substancial interno de produtos não homogéneos. (4) Para o produto na sua totalidade. (5) Duração do ensaio = 30 minutos. (6) O fluxo crítico é definido como o fluxo radiante ao qual a chama se extingue ou o fluxo radiante após um período de ensaio de 30 minutos, consoante o que for mais reduzido (ou seja, o fluxo correspondente à extensão máxima de propagação da chama) (7) s1 = Fumo ≤ 750 %. min; s2 = Fumo > 750 % min. (8) Em condições de ataque de superfície pelas chamas e, se adequado às condições de utilização final do produto, de ataque do bordo pelas chamas.

▼M1

Quadro 3







CLASSES DE DESEMPENHO EM MATÉRIA DE REACÇÃO AO FOGO PARA PRODUTOS LINEARES DE ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBOS Classe Método(s) de ensaio Critérios de classificação Classificação complementar A1L EN ISO 1182 (1); e ΔT ≤ 30 °C; e Δm ≤ 50 %; e tf = 0 (isto é, ausência de chama permanente) — EN ISO 1716 PCS ≤ 2.0 MJ.kg-1 (1); e PCS ≤ 2.0 MJ.kg-1 (2); e PCS ≤ 1.4 MJ.m-2 (3); e PCS ≤ 2.0 MJ.kg-1 (4) — A2L EN ISO 1182 (1); Ou ΔT ≤ 50 °C; e Δm ≤ 50 %; e tf ≤ 20s — EN ISO 1716; e PCS ≤ 3.0 MJ.kg-1 (1); e PCS ≤ 4.0 MJ.m-2 (2); e PCS ≤ 4.0 MJ.m-2 (3); e PCS ≤ 3.0 MJ.kg-1 (4) — EN 13823 (SBI) FIGRA ≤ 270 W.s-1; e LFS ≤ bordo da amostra; e THR600s ≤ 7.5 MJ Produção de fumo (5), e Gotículas ou partículas incandescentes (6) BL EN 13823 (SBI); e FIGRA ≤ 270 W.s-1; e LFS ≤ bordo da amostra; e THR600s ≤ 7.5 MJ Produção de fumo (5), e Gotículas ou partículas incandescentes (6) EN ISO 11925-2 (8): Exposição = 30s Fs ≤ 150 mm em 60s CL EN 13823 (SBI); e FIGRA ≤ 460 W.s-1; e LFS ≤ bordo da amostra; e THR600s ≤ 15 MJ Produção de fumo (5), e Gotículas ou partículas incandescentes (6) EN ISO 11925-2 (8): Exposição = 30s Fs ≤ 150 mm em 60s DL EN 13823 (SBI); e FIGRA ≤ 2100 W.s-1 THR600s ≤ 100 MJ Produção de fumo (5), e Gotículas ou partículas incandescentes (6) EN ISO 11925-2 (8): Exposição = 30s Fs ≤ 150 mm em 60s EL EN ISO 11925-2 (8): Exposição = 15s Fs ≤ 150 mm em 20s Gotículas ou partículas incandescentes (7) FL Desempenho não determinado (1) Para produtos homogéneos e componentes substanciais de produtos não homogéneos. (2) Para qualquer componente não substancial externo de produtos não homogéneos. (3) Para qualquer componente não substancial interno de produtos não homogéneos. (4) Para o produto na sua totalidade. (5) s1 = SMOGRA ≤ 105 m2.s-2 e TSP600s ≤ 250 m2; s2 = SMOGRA ≤ 580 m2.s-2 e TSP600s ≤ 1600 m2; s3 = nem s1 nem s2. (6) d0 = não existe libertação de gotículas ou partículas incandescentes no ensaio EN13823 (SBI) em 600s; d1 = não se observa a persistência de gotículas/partículas incandescentes por mais de 10s no ensaio EN13823 (SBI) em 600s; d2 = nem d0 nem d1; a ignição do papel no ensaio EN ISO 11925-2 determina a classificação em d2. (7) Aprovação = ausência de ignição do papel (ausência de classificação). Reprovação = ignição do papel (classificação em d2). (8) Em condições de ataque de superfície pelas chamas e, se adequado às condições de utilização final do produto, de ataque do bordo pelas chamas.

▼M2







Quadro 4 CLASSES DE DESEMPENHO EM MATÉRIA DE REACÇÃO AO FOGO PARA CABOS ELÉCTRICOS Classe Método(s) de ensaio Critérios de classificação Classificação complementar Aca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1) B1ca FIPEC20 Cenário 2 (5) e FS ≤ 1,75 m; e THR1 200s ≤ 10 MJ; e HRR máx. ≤ 20 kW; e FIGRA ≤ 120 Ws– 1 Produção de fumo (2) (6) e gotículas ou partículas incandescentes (3) e acidez (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm B2ca FIPEC20 Cenário 1 (5) e FS ≤ 1,5 m; e THR1 200s ≤ 15 MJ; e HRR máx. ≤ 30 kW; e FIGRA ≤ 150 Ws– 1 Produção de fumo (2) (7) e gotículas ou partículas incandescentes (3) e acidez (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Cca FIPEC20 Cenário 1 (5) e FS ≤ 2,0 m; e THR1 200s ≤ 30 MJ; e HRR máx. ≤ 60 kW; e FIGRA ≤ 300 Ws– 1 Produção de fumo (2) (7) e gotículas ou partículas incandescentes (3) e acidez (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Dca FIPEC20 Cenário 1 (5) e THR1 200s ≤ 70 MJ; e HRR máx. ≤ 400 kW; e FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1 Produção de fumo (2) (7) e gotículas ou partículas incandescentes (3) e acidez (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Eca EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Fca Desempenho não determinado (1) Para o produto na sua totalidade, excluindo materiais metálicos, e para todos os componentes externos (ou seja, a bainha) do produto. (2) s1 = TSP1 200 ≤ 50 m2 e SPR máx. ≤ 0,25 m2/s s1a = s1 e transmitância em conformidade com EN 61034-2 ≥ 80 % s1b = s1 e transmitância em conformidade com EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 % s2 = TSP1 200 ≤ 400 m2 e SPR máx. ≤ 1,5 m2/s s3 = nem s1 nem s2. (3) Para FIPEC20 Cenários 1 e 2: d0 = inexistência de gotículas ou partículas antes de 1 200 s; d1 = inexistência de gotículas/partículas com persistência superior a 10 s antes de 1 200 s; d2 = nem d0 nem d1. (4) EN 50267-2-3: a1 = condutividade < 2.5 μS/mm e pH > 4,3; a2 = condutividade < 10 μS/mm e pH > 4,3; a3 = nem a1 nem a2. Nenhuma declaração = Desempenho não determinado. (5) O débito de ar na câmara será regulado para 8 000 ± 800 l/min. (6) A classe de fumo declarada para os cabos da classe B1ca deve ser fixada pelo ensaio FIPEC20 Cenário 2. (7) A classe de fumo declarada para os cabos da classe B2ca, Cca, e Dca deve ser fixada pelo ensaio FIPEC20 Cenário 1. (8) Pretende-se a medição das propriedades perigosas dos gases em caso de ocorrência de incêndio, que impedem as pessoas expostas ao fogo de actuarem eficazmente no intuito de se colocarem a salvo, e não a descrição da toxicidade desses gases.

CONDIÇÕES DE MONTAGEM E FIXAÇÃO E DEFINIÇÕES DOS PARÂMETROS DE ENSAIO NO QUE SE REFERE A CABOS ELÉCTRICOS (COMO SE REFERE NA NOTA 5 DO QUADRO 4)

1. Condições de montagem e fixação

1.1. Montagem geral da amostra de ensaio para as classes B1ca, B2ca, Cca e Dca

Os cabos são montados na parte dianteira de uma escada padrão (EN 50266-1). Utilizam-se segmentos de cabos com 3,5 m de comprimento. Coloca-se a parte inferior dos cabos eléctricos 20 cm abaixo do bordo inferior do queimador. Os cabos são dispostos no meio da escada (em relação à largura).

Cada cabo ou feixe de cabos a ensaiar deve ser fixado separadamente a cada degrau da escada por meio de um fio de metal (aço ou cobre). Para os cabos eléctricos com diâmetro igual ou inferior a 50 mm, deve utilizar-se fio com diâmetro compreendido entre 0,5 mm e 1,0 mm, inclusive. Para os cabos com diâmetro superior a 50 mm, deve usar-se fio com diâmetro compreendido entre 1,0 mm e 1,5 mm.

Quando se montam as amostras, a primeira coloca-se aproximadamente no centro da escada e vão-se acrescentando amostras de cada lado, de modo a que o conjunto se posicione no centro da escada.

Mais adiante encontram-se explicações referentes ao distanciamento e ao agrupamento das amostras.

De 25 cm em 25 cm, no sentido da altura, traça-se uma linha horizontal, para medir a propagação das chamas em função do tempo. A primeira linha (linha zero) está à altura do queimador.

Os cabos serão montados como a seguir se descreve, dependendo da classificação pertinente.

1.1.1. Classe B2ca, Cca e classe Dca

O procedimento de montagem escolhido depende do diâmetro do cabo eléctrico, segundo o quadro 4.1.







Quadro 4.1 PROCEDIMENTO DE MONTAGEM EM FUNÇÃO DO DIÂMETRO DO CABO Diâmetro do cabo Montagem Superior ou igual a 20 mm 20 mm de distanciamento entre os cabos Entre 5 e 20 mm Distanciamento equivalente a um diâmetro de distância entre os cabos Inferior ou igual a 5 mm Os cabos são agrupados em feixes de 10 mm de diâmetro. Os feixes não serão submetidos a torção. O distanciamento entre os feixes é de 10 mm.

Os limiares são determinados com o diâmetro arredondado ao mm mais próximo, excepto no que se refere aos cabos com diâmetro inferior a 5 mm, em que o diâmetro não deve ser arredondado.

Utilizam-se as fórmulas que se seguem para determinar o número de segmentos de cabo por ensaio.

1.1.1.1. Para cabos com diâmetro superior ou igual a 20 mm

O número de cabos, N, é dado pela fórmula:

… equação 1

na qual:

dc é o diâmetro do cabo (em mm e arredondado ao mm mais próximo);

função int = a parte inteira do resultado (o valor arredondado ao número inferior mais próximo).

1.1.1.2. Para cabos com diâmetro superior a 5 mm mas inferior a 20 mm

O número de cabos, N, é dado pela fórmula:

… equação 2

na qual:

dc é o diâmetro do cabo (em mm e arredondado);

função int = a parte inteira do resultado (o valor arredondado ao número inferior mais próximo).

1.1.1.3. Para cabos ou fios com diâmetro inferior ou igual a 5 mm

O número de feixes de 10 mm, Nbu de cabos é dado pela fórmula:

… equação 3

Devem, assim, ser montados 15 feixes com 10 mm de distância entre cada feixe.

O número de cabos em cada feixe (n) é:

… equação 4

na qual:

dc é o diâmetro do cabo (em mm e não arredondado).

O número de segmentos por cabo (CL) para fios ou cabos com diâmetro inferior a 5 mm será, assim: CL = n × 15 … equação 5

1.1.1.4. Comprimento total do cabo por ensaio

O comprimento total L (m) por ensaio é:

L = n × 15 × 3,5 para d c ≤ 5 mm ou

L = N × 3,5 para d c > 5 mm … equação 6

1.1.2. Classe B1ca

Na parte posterior do caminho de cabos monta-se uma placa incombustível de silicato de cálcio, com densidade de 870 ± 50 kg/m3 e espessura de 11 ± 2 mm. A placa pode montar-se em duas partes.

Em todos os outros aspectos, a montagem dos cabos é idêntica à das classes B2ca, Cca e Dca.

2. Definição dos parâmetros de ensaio







Quadro 4.2. DEFINIÇÕES DOS PARÂMETROS DE ENSAIO PARA FIPEC20 CENÁRIOS 1 E 2 Parâmetro Explicação Início do ensaio Ignição do queimador Final do ensaio 20 minutos após a ignição do queimador (final do período de cálculo dos parâmetros) HRRsm30, kW Média móvel de 30 segundos da taxa de calor libertado SPRsm60, m2/s Média móvel de 60 segundos da taxa de produção de fumo HRR máx., kW Valor máximo de HRRsm30 entre o início e o final do ensaio, excluindo a contribuição da fonte de ignição SPR máx m2/s Valor máximo de SPRsm60 entre o início e o final do ensaio THR1 200, MJ Calor total libertado (HRRsm30) do início até ao final do ensaio, excluindo a contribuição da fonte de ignição TSP1 200, m2 Produção total de fumo (HRRsm60) do início até ao final do ensaio FIGRA, W/s Índice FIGRA (taxa de propagação do fogo), definido como o valor máximo do quociente entre HRRsm30, excluindo a contribuição da fonte de ignição, e o tempo. Limiares HRRsm30 = 3 kW e THR = 0,4 MJ SMOGRA, cm2/s2 Índice SMOGRA (taxa de propagação do fumo), definido como o valor máximo do quociente entre SPRsm60 e o tempo, multiplicado por 10 000. Limiar SPRsm60 0,1 m2/s e TSP = 6 m2 PCS Potencial calorífico bruto FS Propagação das chamas (comprimento danificado) H Propagação das chamas FIPEC Reacção ao fogo dos cabos eléctricos