DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJWarszawa, dnia 13 października 2017 r.
Poz. 1912
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)
z dnia 5 października 2017 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej  
oraz metod obliczania oszczędności energii2)
Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831) zarządza się, co 
następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej, zwanego dalej „audytem”;
2) wzór karty audytu;
3) szczegółowy sposób i tryb wyrywkowej weryfikacji audytu, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 
2016 r. o efektywności energetycznej, zwanej dalej „ustawą”;
4) dane i metody, które mogą być wykorzystywane przy określaniu i weryfikacji uzyskanych oszczędności energii;
5) sposób sporządzania oceny efektywności energetycznej dostarczania ciepła, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy;
6) współczynniki sprawności procesów przetwarzania energii pierwotnej w energię finalną;
7) sposób przeliczania jednostek energii na porównywalne jednostki.
§ 2. 1. Audyt w zakresie:
1) oceny stanu technicznego oraz analizy zużycia energii przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację obejmuje 
w szczególności:
a) inwentaryzację techniczną tego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierającą określenie rodzaju 
obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji i ich parametrów pracy oraz ogólnych danych technicznych, wraz 
z dokumentacją lub opisem technicznym obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji,
b) wyniki pomiarów wielkości fizycznych i parametrów pracy tego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, 
z uwzględnieniem:
– czynników wpływających na zużycie przez nie energii,
– charakterystyki sprzętu służącego do wykonywania pomiarów, wraz z dokumentacją tych pomiarów oraz 
określeniem okresów, w których pomiary te wykonano,
c) wyniki oszacowań zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, z wykorzystaniem me-
tod analitycznych i z uwzględnieniem danych znamionowych lub katalogowych oraz czynników wpływających 
na zużycie energii,
1)  Minister Energii kieruje działem administracji rządowej – energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).
2)  Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 
25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrek-
tyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 113 z 25.04. 2013, str. 24 oraz Dz. Urz.  
UE L 141 z 28.05.2013, str. 28).
Dziennik Ustaw – 2 –  Poz. 1912 
d) ocenę błędów:
– wykonanych pomiarów wielkości fizycznych i wewnętrznej spójności wyników tych pomiarów – w przypad-
ku wykonania czynności, o których mowa w lit. b,
– wykonanych oszacowań zużycia energii i wewnętrznej spójności wyników tych oszacowań – w przypadku 
wykonania czynności, o których mowa w lit. c,
e) uzgodnienie wyników pomiarów z oszacowaniami analitycznymi – w przypadku wykonania czynności, o któ-
rych mowa w lit. b i c,
f) określenie:
– czynników wpływających na zużycie energii przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, w szczególno -
ści: usytuowania budynku i jego zasiedlenia, w tym gęstości i okresowości tego zasiedlenia, warunków eks-
ploatacyjnych, w tym wentylacji, temperatury, wilgotności i intensywności oświetlenia, oraz rodzaju i wielko-
ści produkcji,
– całkowitej, bazowej wielkości zużycia energii przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, stanowią-
cych dane referencyjne dla planowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej,
g) wykaz obowiązujących przepisów, norm, dokumentów i danych źródłowych, w szczególności specjalistycznych 
opracowań w zakresie najlepszych dostępnych technologii lub dobrych praktyk, z których korzystał sporządzają -
cy audyt;
2) analizy efektów planowanych do uzyskania albo uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć 
tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej, stosownie do sposobu sporządzania audytu, obejmuje w szczególności:
a) wskazanie przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycz -
nej, wraz ze szczegółowym opisem usprawnień wprowadzanych w związku z tymi przedsięwzięciami,
b) określenie sposobu wykonania analizy danych, metod obliczeniowych i zastosowanych modeli matematycznych, 
szczegółowy opis wzorów, wskaźników i współczynników użytych w tych obliczeniach, wraz z opisem przyję-
tych założeń oraz wskazaniem źródeł danych zastosowanych do obliczeń oszczędności energii,
c) wyniki obliczeń, w szczególności średniorocznej oszczędności energii oraz łącznej redukcji kosztów eksploatacji 
obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, którego dotyczy przedsięwzięcie służące poprawie efektywności 
energetycznej, wraz z wnioskami wskazującymi na zasadność wyboru tego przedsięwzięcia,
d) wykaz wykorzystanych programów komputerowych użytych do obliczania oszczędności energii,
e) określenie podstawowych parametrów finansowych służących ocenie opłacalności realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej, wraz z analizą wariantową 
wyboru najkorzystniejszego rozwiązania z odpowiednim uzasadnieniem.
2. W przypadku gdy do prawidłowej oceny stanu technicznego oraz analizy zużycia energii przez obiekt, urządzenie 
techniczne lub instalację nie jest konieczne wykonanie pomiarów wielkości fizycznych i parametrów ich pracy, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, wykonuje się tylko oszacowania zużycia energii, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, wraz z uza-
sadnieniem.
§ 3. 1. Audyt sporządzany dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, które będzie realizowa-
ne, w zakresie opisu możliwych rodzajów i wariantów realizacji tego przedsięwzięcia, wraz z oceną jego opłacalności ekono-
micznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii, stosownie do sposobu jego sporządzania, obejmuje w szczególności:
1) wskazanie dopuszczalnych, ze względów technicznych, i ekonomicznie uzasadnionych rodzajów i wariantów realiza -
cji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, z uwzględnieniem zastosowania różnych techno -
logii;
2) szczegółowy opis usprawnień planowanych w ramach poszczególnych rodzajów i wariantów realizacji przedsięwzię -
cia służącego poprawie efektywności energetycznej;
3) wskazanie możliwej do uzyskania oszczędności energii, wraz z oceną opłacalności ekonomicznej każdego z możli -
wych do zrealizowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, w szczególności:
a) przyjęte założenia i źródła danych zastosowanych do obliczeń oszczędności energii,
b) sposób wykonania analiz danych, metod obliczeniowych i zastosowanych modeli matematycznych oraz szczegó -
łowy opis wzorów, wskaźników i współczynników użytych w tych obliczeniach,
Dziennik Ustaw – 3 –  Poz. 1912 
c) ocenę opłacalności ekonomicznej poszczególnych rodzajów i wariantów realizacji przedsięwzięć służących po-
prawie efektywności energetycznej, zawierającą w szczególności: rodzaje kosztów inwestycyjnych, przyjętych 
aktualnych i prognozowanych cen paliw lub energii oraz przewidywany okres zwrotu inwestycji, a także podsta-
wowe wskaźniki oceny opłacalności ekonomicznej realizacji przedsięwzięcia,
d) wyniki obliczeń i wnioski z nich wynikające dotyczące wyboru optymalnego wariantu lub rodzaju przedsięwzię -
cia służącego poprawie efektywności energetycznej, wraz z wykazem programów komputerowych użytych do 
obliczania oszczędności energii.
2. W przypadku gdy w wyniku realizacji przedsięwzięcia uzyskano oszczędność energii finalnej w ilości mniejszej niż 
planowana do osiągnięcia, wynikająca z audytu, o którym mowa w art. 20 ust. 5 pkt 1 ustawy, audyt, o którym mowa 
w art. 23 ust. 1 ustawy, obejmuje dodatkowo wyjaśnienie przyczyn uzyskania oszczędności energii finalnej w ilości mniej -
szej niż planowana.
§ 4. 1. Audyt sporządza się w sposób bilansowy. Audyt ten obejmuje wykonanie bilansu energetycznego obiektu, urzą-
dzenia technicznego lub instalacji, którego dotyczy przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej.
2. Audyt dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, określonego w załączniku nr 1 do rozpo-
rządzenia, może być sporządzony w sposób uproszczony.
§ 5. 1. Audyt, o którym mowa w § 4 ust. 1, sporządza się zgodnie z wiedzą techniczną, z wykorzystaniem, w szczegól -
ności, danych i metod określania oszczędności energii, z zastosowaniem odpowiednio udokumentowanej metody obliczeń 
lub na podstawie dokonywanych pomiarów.
2. Sporządzając audyt, o którym mowa w § 4 ust. 1:
1) dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej polegającego na realizacji przedsięwzięcia ter-
momodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 130 i 1529) dotyczącego również innych budynków niż budynki mieszkalne, budynki zbiorowe-
go zamieszkania oraz budynki stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego służące do wykonywania 
przez nie zadań publicznych – stosuje się metody obliczeń określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 18 
ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, z uwzględnieniem różnic w spo-
sobie użytkowania tych budynków i ich właściwościach;
2) w celu modernizacji lub wymiany oświetlenia:
a) stosuje się metody obliczeń określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 
2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1498),
b) uwzględnia się specyficzne wymagania w zakresie pomiarów, parametrów i jakości oświetlenia określone 
w przepisach odrębnych i w Polskich Normach,
c) bierze się pod uwagę, w szczególności, następujące usprawnienia umożliwiające uzyskanie oszczędności energii: 
zastosowanie energooszczędnych źródeł światła lub opraw oświetleniowych, systemów automatycznego stero-
wania wydajnością i parametrami oświetlenia, optymalizację czasu załączania oświetlenia oraz wprowadzenie 
sekcji oświetleniowych w zależności od przeznaczenia oświetlanych stref i pomieszczeń;
3) w celu modernizacji procesu technologicznego, produkcyjnego, energetycznego, telekomunikacyjnego lub informa -
tycznego – wykonuje się ocenę potencjału w zakresie poprawy efektywności energetycznej zamkniętych procesów 
technologicznych, produkcyjnych, energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych oraz procesów pomoc-niczych z nimi związanych, oraz poszczególnych urządzeń technicznych wykorzystywanych w tych procesach, wska-
zując:
a) źródła oraz poziom strat energii w procesie technologicznym, produkcyjnym, energetycznym, telekomunikacyj -
nym lub informatycznym oraz w procesach pomocniczych z nimi związanych; w szczególności wykonuje się 
inwentaryzację energetyczną urządzeń technicznych i procesów technologicznych, produkcyjnych, energetycz -
nych, telekomunikacyjnych lub informatycznych, wraz z ich parametrami ruchowymi i regulacyjnymi oraz po-
miary i opracowanie wyników tych pomiarów, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i metod pomiarowo- 
-badawczych,
b) możliwe do zastosowania nowe rozwiązania technologiczne, procedury i regulaminy wpływające na zużycie 
energii w procesie technologicznym, produkcyjnym, energetycznym, telekomunikacyjnym lub informatycznym 
oraz w procesach pomocniczych z nimi związanych, a także możliwe do wprowadzenia sposoby reorganizacji 
tych procesów w celu ograniczenia energochłonności urządzeń, z wyjątkiem zmiany asortymentu lub rodzaju 
produkcji lub świadczonej usługi;
Dziennik Ustaw – 4 –  Poz. 1912 
4) w celu modernizacji lub wymiany sieci ciepłowniczej – wykonuje się, w szczególności, analizę możliwości poprawy 
izolacji cieplnej rurociągu i armatury przesyłowej, zmiany trasy rurociągu w celu zmniejszenia jego długości lub li-
kwidacji jego zbędnych odcinków lub zamiany rurociągów napowietrznych na podziemne preizolowane, a także ana-
lizę doboru średnicy rurociągu i prędkości przepływu nośnika ciepła w celu wymiany na dostosowany do aktualnej 
wielkości odbioru ciepła;
5) w celu modernizacji lub wymiany napędów, w tym silników, przekładni i układów regulacji – wykonuje się pomiary 
i analizę:
a) wpływu rozruchu silników na pracę sieci elektroenergetycznej oraz wymiany silników niedociążonych na silniki 
o niższej mocy,
b) ograniczenia biegu jałowego silników przez wprowadzenie samoczynnego wyłączenia biegnących jałowo od-biorników wszędzie tam, gdzie praca urządzeń technicznych ma charakter przerywany i występują niezbędne 
przerwy technologiczne w ich pracy,
c) możliwości wprowadzenia regulacji prędkości obrotowej silników,
d) możliwości modernizacji przekładni w układzie napędowym z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych,
e) zasadności stosowania układów monitoringu zużycia elementów eksploatacyjnych służących bieżącej ocenie sprawności napędów;
6) w celu modernizacji lub wymiany urządzeń i instalacji oraz odzysku energii w procesach przemysłowych lub energe-
tycznych – wykonuje się analizę strat energii w procesie, w postaci bilansu przepływów energii i strumienia energii 
możliwego do odzyskania, ze wskazaniem możliwych do zastosowania rozwiązań technologicznych;
7) w celu ograniczenia strat energii elektrycznej w transformatorach – wykonuje się analizy obciążeń transformatorów 
mocą czynną i bierną, strat energii w transformatorach odniesioną do czasu ich pracy w roku z badanym obciążeniem 
oraz ocenę celowości i opłacalności ich wymiany na jednostki dostosowane do zapotrzebowania, rezygnacji z eksplo-
atacji części transformatorów oraz zastosowania łączy między stacjami po stronie niskiego napięcia lub rezygnacji z transformacji i odbioru energii na wysokim napięciu;
8) w celu ograniczenia strat związanych z poborem energii biernej przez różnego rodzaju odbiorniki energii elektrycznej – 
wykonuje się pomiary wielkości i analizy miejsc usytuowania urządzeń do kompensacji mocy biernej w celu wyelimino-
wania jej zbędnych przepływów powodujących straty mocy czynnej w przewodach linii napowietrznych i kablowych;
9) w celu modernizacji lub wymiany urządzeń i instalacji oraz ograniczenia strat sieciowych związanych z przesyłaniem 
lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego – wykonuje się ocenę potencjału w zakresie poprawy efektyw-
ności energetycznej, wskazując źródła oraz poziom strat energii i możliwe do zastosowania rozwiązania technologicz -
ne, których celem będzie jej oszczędność;
10) dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej polegającego na wymianie urządzeń, w przypad-
ku gdy są one objęte zakresem rozporządzeń Komisji Europejskiej wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz. Urz. UE L 285 z 31.10.2009, str. 10 
oraz Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1), wykonuje się obliczenia, przyjmując, że zużycie energii urządzenia 
przed wymianą nie przekracza poziomu odpowiadającego spełnieniu wymogów minimalnych określonych w tych 
rozporządzeniach.
§ 6. 1. Do sporządzenia audytu w sposób uproszczony wykorzystuje się dane i metody określania i weryfikacji oszczęd-
ności energii określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. Przepisy § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b–e stosuje się do audytu sporządzanego w sposób uproszczony, w przypadku gdy jest to 
konieczne dla prawidłowej oceny stanu technicznego oraz analizy zużycia energii przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, których dotyczy przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej.
§ 7. 1. Audyt sporządza się w języku polskim, w formie pisemnej, stosując oznaczenia graficzne i literowe określone 
w Polskich Normach lub inne oznaczenia graficzne i literowe objaśnione w legendzie audytu.
2. Wszystkie strony (arkusze) audytu oraz załączniki oznacza się kolejnymi numerami.
3. Audyt oprawia się w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie.
§ 8. Wzór karty audytu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Dziennik Ustaw – 5 –  Poz. 1912 
§ 9. Wyrywkowa weryfikacja audytu, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy, polega na sprawdzeniu:
1) spełnienia wymagań, o których mowa w art. 25 ustawy;
2) prawidłowości oceny stanu technicznego oraz analizy zużycia energii przez obiekt, urządzenie techniczne lub instala -
cję będących przedmiotem audytu;
3) poprawności opisu możliwych rodzajów przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz oceny 
opłacalności ekonomicznej tych przedsięwzięć, a także możliwej do uzyskania oszczędności energii;
4) prawidłowości analizy efektów planowanych do uzyskania albo uzyskanych z zakończonego przedsięwzięcia służące -
go poprawie efektywności energetycznej, w szczególności określenia średniorocznej oszczędności energii;
5) prawidłowości wykonanych obliczeń.
§ 10. 1. Postępowanie weryfikacyjne składa się z dwóch etapów – wstępnego oraz właściwego.
2. Postępowanie weryfikacyjne rozpoczyna się z dniem otrzymania audytu przez podmiot, o którym mowa w art. 26 
ust. 1 lub 2 ustawy, zwany dalej „weryfikatorem”.
3. Weryfikator, w ramach etapu wstępnego, dokonuje oceny kompletności audytu.
4. W przypadku stwierdzenia niekompletności otrzymanego audytu weryfikator informuje, w formie pisemnej, pod-
miot, który realizuje obowiązek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz podmiot, o którym mowa w art. 15 
ust. 5, art. 20 ust. 3 lub art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy, o konieczności dokonania uzupełnień, wyznaczając termin na ich doko-
nanie.
5. Etap właściwy następuje po zakończeniu etapu wstępnego lub po dokonaniu uzupełnień, o których mowa w ust. 4, 
i nie może trwać dłużej niż 60 dni.
6. Weryfikator w ramach etapu właściwego sprawdza zgodność audytu z wymaganiami określonymi w art. 25 ustawy 
oraz w § 9 pkt 2–5.
7. Do weryfikacji audytu mogą być wykorzystywane, w szczególności, dane i metody określone w § 5 i 6.§ 11. 1. Weryfikator, po zakończeniu postępowania weryfikacyjnego, pisemnie sporządza pozytywną albo negatywną 
ocenę weryfikacyjną audytu.
2. Ocena, o której mowa w ust. 1, zawiera uzasadnienie. W uzasadnieniu weryfikator wskazuje:
1) dane i metody wykorzystywane do weryfikacji audytu;
2) sposób wykonania analizy danych, metod obliczeniowych i zastosowanych modeli matematycznych;
3) obowiązujące przepisy, normy, dokumenty i dane źródłowe, w szczególności specjalistyczne opracowania w zakresie 
najlepszych dostępnych technologii lub dobrych praktyk, z których korzystał, dokonując weryfikacji audytu.
§ 12. 1. Sporządzenie oceny efektywności energetycznej dostarczania ciepła polega na wyznaczeniu:
1) procentowego udziału ciepła dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej wytworzone-
go w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji 
przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego;
2) wskaźników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla indywidualnego źródła ciepła oraz sieci ciepłowniczej 
i wskazaniu, który sposób dostarczania ciepła zapewnia większą efektywność energetyczną, przez porównanie tych 
wskaźników, w przypadku gdy udział procentowy ciepła, o którym mowa w pkt 1, wynosi nie mniej niż:
a)  50% dla ciepła dostarczonego z instalacji odnawialnego źródła energii lub
b)  50% dla ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, lub
c)  75% dla ciepła użytkowego w kogeneracji, lub
d)  50%, jeżeli wykorzystuje się połączenie ciepła, o którym mowa w lit. a–c.
Dziennik Ustaw – 6 –  Poz. 1912 
2. Procentowy udział ciepła oraz wskaźniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, o których mowa w ust. 1, wy-
znacza się zgodnie z wzorami określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§ 13. Wartości współczynników sprawności procesów przetworzenia energii pierwotnej w energię finalną określa się 
oddzielnie dla energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego, przyjmując, że są one równe odwrotności współczynników na-
kładu nieodnawialnej energii pierwotnej, stosownie do wykorzystywanego rodzaju nośnika energii lub źródła energii, które 
zostały określone w tabeli 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia. Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej 
dla ciepła dostarczanego z sieci ciepłowniczej oblicza się według wzoru (3) określonego w pkt 1.3 załącznika nr 4 do rozpo-
rządzenia.
§ 14. Jednostki energii przelicza się na porównywalne jednostki, stosując współczynniki przeliczeniowe określone 
w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
§ 15.  Do audytów zleconych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychcza -
sowe.
§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)
Minister Energii: K. Tchórzewski
3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegóło -
wego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz me-
tod obliczania oszczędności energii (Dz. U. poz. 962), które utraciło moc z dniem 2 października 2017 r. zgodnie z art. 58 ust. 1 
ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831).
Dziennik Ustaw – 7 –  Poz. 1912 
Załączniki do rozporządzenia Ministra Energii 
z dnia 5 października 2017 r. (poz. 1912)
Załącznik nr 1
PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCE POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ,  
DLA KTÓRYCH AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ MOŻE BYĆ SPORZĄDZONY  
W SPOSÓB UPROSZCZONY
 11Załączniki do rozporządzenia 
Ministra Energii z dnia 5 
października 2017 r. (poz..…) 
 
                             Załącznik nr 1 
 
PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCE POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ, DLA KTÓRYCH AUDYT EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ MOŻE BYĆ SPORZĄDZONY W SPOSÓB 
UPROSZCZONY 
 
Lp. Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności e nergetycznej 
1 Ocieplenie ściany zewnętrznej, dachu lub stropoda chu 
2 Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem 
3 Ocieplenie stropu nad piwnicą 
4 Modernizacja lub wymiana stolarki okiennej 
5 Modernizacja lub wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej 
6 Wymiana opraw oświetleniowych lub źródeł światła 
7 Wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego – pralki, suszarki, 
zmywarki do naczyń, chłodziarki, kuchenki, piekarni ki 
8 Wymiana silników elektrycznych o mocy znamionowej od 0,75 kW do 375 kW 
 
 
Dziennik Ustaw – 8 –  Poz. 1912 
 12                                                                                                                 Załącznik nr 2 
 
DANE I METODY WYKORZYSTYWANE PRZY OKREŚLANIU I WERY FIKACJI OSZCZĘDNOŚCI ENERGII 
1.1. Metody wykorzystywane do określania i weryfikacji oszczędności energii finalnej uzyskanej w wynik u realizacji przedsięwzięcia 
służącego poprawie efektywności energetycznej 
Przedsięwzięcie 
służące poprawie 
efektywności 
energetycznej Formuły umożliwiające obliczenie oszczędności energ ii Definicje 
Użytkowanie energii – budownictwo  
Modernizacja przegród budowlanych  
Ocieplenie ściany 
zewnętrznej, dachu 
lub stropodachu  
 (1) 
ipd
UUAkk
Qηλ



+−⋅⋅⋅⋅
=∆00 2 1
011302,0
 ∆Q0 – ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [GJ/rok], 
k1 –   współczynnik ostrości klimatu, na podstawie da nych 
zawartych w tabeli nr 1, 
k2 –  współczynnik korekcyjny w zależności od wielkoś ci średniej 
temperatury pomieszczenia ogrzewanego, na podstawie  
danych zawartych w  tabeli nr 3,  
Ap – powierzchnia ocieplonej przegrody przed wykonani em 
ocieplenia, wyrażona w [m2], 
U0 – współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrzn ej lub 
stropodachu w stanie istniejącym, określony na pods tawie Załącznik nr 2
DANE I METODY WYKORZYSTYWANE PRZY OKREŚLANIU I WERYFIKACJI OSZCZĘDNOŚCI ENERGII
Dziennik Ustaw – 9 –  Poz. 1912 
 13dokumentacji technicznej, odpowiednich obliczeń 
wykonanych dla stanu faktycznego zgodnie z Polską N ormą 
PN-EN ISO 6946 lub na podstawie danych zawartych w tabeli nr 2, wyrażony w [W/m
2 K], 
d –   grubość dodatkowej warstwy ocieplenia, wyrażon a w [m], 
λ – współczynnik przewodności cieplnej materiału iz olacyjnego 
określony na podstawie Polskiej Normy PN-EN ISO 104 56 lub 
na podstawie danych producenta; dla większości 
standardowych materiałów do izolacji cieplnej, w ty m dla 
wełny mineralnej lub styropianu, można przyjmować λ = 0,040; dla materiałów o podwyższonej izolacyjno ści 
cieplnej można przyjmować wartości niższe, pod waru nkiem 
potwierdzenia przyjętych do obliczeń parametrów 
izolacyjności cieplnej odpowiednią dokumentacją lub  
obliczeniami, wyrażony w [W/m K], 
ηi – całkowita sprawność systemu grzewczego równa η0M 
w przypadku budynków mieszkalnych lub η0P w przypadku 
budynków użyteczności publicznej i budynków usługow ych, 
określona na podstawie danych zawartych w tabeli nr  4 
Ocieplenie stropu 
pod nieogrzewanym 
poddaszem (2) ∆Q0 – ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej  w [GJ/rok], 
k1 –  współczynnik ostrości klimatu, na podstawie dan ych 
Dziennik Ustaw – 10 –  Poz. 1912 
 14 
ipd
UUAkk
Qηλ



+−⋅⋅⋅⋅
=∆00 2 1
0112265,0
 zawartych w tabeli nr 1, 
k2 – współczynnik korekcyjny w zależności od wysokośc i średniej 
temperatury pomieszczenia ogrzewanego, na podstawie  
danych zawartych w tabeli nr 3, 
Ap – powierzchnia ocieplonej przegrody przed wykonani em 
ocieplenia, wyrażona w [m2], 
U0 – współczynnik przenikania ciepła stropu pod nieogr zewanym 
poddaszem w stanie istniejącym, określony na podsta wie 
dokumentacji technicznej, odpowiednich obliczeń 
wykonanych dla stanu faktycznego zgodnie z Polską N ormą 
PN-EN ISO 6946 lub na podstawie danych zawartych 
w tabeli nr 2, wyrażony w [W/m2 K], 
d –    grubość dodatkowej warstwy ocieplenia, wyrażo na w [m], 
λ – współczynnik przewodności cieplnej materiału iz olacyjnego 
określony na podstawie Polskiej Normy PN-EN ISO 104 56 
lub na podstawie danych producenta; dla większości 
standardowych materiałów do izolacji cieplnej, w ty m dla 
wełny mineralnej lub styropianu, można przyjmować 
λ = 0,040; dla materiałów o podwyższonej izolacyjno ści 
cieplnej można przyjmować wartości niższe, pod waru nkiem 
potwierdzenia przyjętych do obliczeń parametrów 
Dziennik Ustaw – 11 –  Poz. 1912 
 15izolacyjności cieplnej odpowiednią dokumentacją lub  
obliczeniami, wyrażony w [W/m K], 
ηi – całkowita sprawność systemu grzewczego równa η0M 
w przypadku budynków mieszkalnych lub η0P w przypadku 
budynków użyteczności publicznej i budynków usługow ych, 
określona na podstawie danych zawartych w tabeli nr  4 
Ocieplenie stropu 
nad piwnicą (3) 
ipd
UU Akk
Qηλ



+−⋅⋅⋅⋅
=∆00 2 1
0111283,0
 ∆Q0 – ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej  w [GJ/rok], 
k1 –  współczynnik ostrości klimatu, na podstawie tab eli nr 1, 
k2 – współczynnik korekcyjny w zależności od wysokośc i średniej 
temperatury pomieszczenia ogrzewanego, na podstawie  danych 
zawartych w tabeli nr 3, 
Ap – powierzchnia ocieplonej przegrody przed wykonanie m 
ocieplenia, wyrażona w [m2], 
U0 – współczynnik przenikania ciepła stropu nad piwnic ą 
nieogrzewaną w stanie istniejącym, określony na pod stawie 
dokumentacji technicznej, odpowiednich obliczeń wyk onanych 
dla stanu faktycznego zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 
6946 lub na podstawie danych zawartych w tabeli nr 2, 
wyrażony w [W/m2K], 
d –    grubość dodatkowej warstwy ocieplenia, wyrażo na w [m], 
λ – współczynnik przewodności cieplnej materiału iz olacyjnego 
Dziennik Ustaw – 12 –  Poz. 1912 
 16określony na podstawie Polskiej Normy PN-EN ISO 104 56 lub 
na podstawie danych producenta; dla większości 
standardowych materiałów do izolacji cieplnej, w ty m dla 
wełny mineralnej lub styropianu, można przyjmować 
λ = 0,040; dla materiałów o podwyższonej izolacyjno ści 
cieplnej można przyjmować wartości niższe, pod waru nkiem 
potwierdzenia przyjętych do obliczeń parametrów 
izolacyjności cieplnej odpowiednią dokumentacją lub  
obliczeniami, wyrażony w [W/m K], 
ηi – całkowita sprawność systemu grzewczego równa η0M 
w przypadku budynków mieszkalnych lub η0P w przypadku 
budynków użyteczności publicznej i budynków usługow ych, 
określona na podstawie danych zawartych w tabeli nr  4 
Modernizacja lub wymiana stolarki okiennej w budynk ach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego  
Modernizacja lub 
wymiana stolarki 
okiennej na nową (4) 
()
Mok ok ok UU AkkQ
01 0 2 1
0]5 7, 0 3356,0[ 9,0η+−⋅⋅⋅⋅⋅=∆   ∆Q0 – ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej  w [GJ/rok], 
k1 – współczynnik ostrości klimatu, na podstawie danyc h 
zawartych w tabeli nr 1, 
k2 – współczynnik korekcyjny w zależności od wysokośc i średniej 
temperatury pomieszczenia ogrzewanego, na podstawie  
danych zawartych w tabeli nr 3,  
Dziennik Ustaw – 13 –  Poz. 1912 
 17okA– powierzchnia okien poddawanych termomodernizacji,  
wyrażona w [m2], 
U0ok – współczynnik przenikania ciepła okna zewnętrzneg o i drzwi 
balkonowych w stanie istniejącym, określony na pods tawie 
dokumentacji technicznej lub na podstawie danych za wartych 
w tabeli nr 2, 
U1ok – współczynnik przenikania ciepła okna zewnętrzneg o i drzwi 
balkonowych po modernizacji, określony na podstawie  
dokumentacji technicznej dostawcy stolarki okiennej , 
η0M – całkowita sprawność systemu grzewczego dla budyn ków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego określona na  
podstawie danych zawartych w tabeli nr 4 
Uwaga:  
Uszczelnienie stolarki okiennej nie powoduje popraw y 
współczynnika przenikania ciepła U0ok, a jedynie ograniczenie 
strat ciepła w związku z ograniczeniem nadmiernej w entylacji. 
W przypadkach modernizacji polegającej na remoncie 
i uszczelnieniu istniejącej stolarki okiennej należ y korzystać ze 
wzoru (4), przyjmując U0ok = U 1ok  
  
Dziennik Ustaw – 14 –  Poz. 1912 
 18Modernizacja lub wymiana stolarki okiennej w budynk ach użyteczności publicznej i budynkach biurowych  
Modernizacja lub 
wymiana stolarki 
okiennej na nową  (5) 
()
Pok ok ok UU AkkQ
01 0 2 1
0]4 3, 1 3356,0[ 9,0η+−⋅⋅⋅⋅⋅=∆   ∆Q0 –ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [GJ/rok], 
k1 – współczynnik ostrości klimatu, na podstawie dany ch zawartych 
w tabeli nr 1, 
k2 – współczynnik korekcyjny w zależności od wysokośc i średniej 
temperatury pomieszczenia ogrzewanego, na podstawie  danych 
zawartych w tabeli nr 3, 
Aok – powierzchnia okien poddawanych termomodernizacji , 
wyrażona w [m2], 
U0ok – współczynnik przenikania ciepła okna zewnętrzneg o i drzwi 
balkonowych w stanie istniejącym, określony na pods tawie 
dokumentacji technicznej lub na podstawie danych za wartych 
w tabeli nr 2, 
U1ok – współczynnik przenikania ciepła okna zewnętrzneg o i drzwi 
balkonowych po modernizacji, określony na podstawie  
dokumentacji technicznej dostawcy stolarki okiennej , 
η0P –  całkowita sprawność systemu grzewczego dla budy nków 
użyteczności publicznej i budynków usługowych, okre ślona na 
podstawie danych zawartych w tabeli nr 4 
Uwaga: 
Uszczelnienie stolarki okiennej nie powoduje popraw y 
Dziennik Ustaw – 15 –  Poz. 1912 
 19współczynnika przenikania ciepła U0ok, a jedynie ograniczenie strat 
ciepła w związku z ograniczeniem nadmiernej wentyla cji. 
W przypadkach modernizacji polegającej na remoncie 
i uszczelnieniu istniejącej stolarki okiennej należ y korzystać ze 
wzoru (5), przyjmując U0ok = U 1ok  
Modernizacja lub wymiana instalacji ciepłej wody uż ytkowej 
Modernizacja lub 
wymiana instalacji 
ciepłej wody 
użytkowej 
w budynkach 
mieszkalnych, 
użyteczności 
publicznej 
i biurowych (6) 
) ( 0036,01
, 10
, 0 0 WH WHQkQk Q ⋅−⋅⋅=∆ ∆Q0 – ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej  w [GJ/rok], 
k0, k1 – współczynniki korekcyjne z uwagi na zastosowanie  
urządzeń i armatury powodującej redukcję zużycia wody 
odpowiednio dla stanu przed i po modernizacji, przy jmowane 
na podstawie danych zawartych w tabeli nr 5; w przy padku 
braku urządzeń i armatury powodującej redukcję zuży cia wody 
przyjmuje się k0 = k 1= 1,00, 
0
,WHQ, 1
,WHQ – zapotrzebowanie na energię finalną do 
przygotowania ciepłej wody użytkowej odpowiednio dl a stanu 
przed i po modernizacji, obliczoną zgodnie z rozpor ządzeniem 
wydanym na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierp nia 
2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, w yrażoną 
w [kWh/rok],   
 
Dziennik Ustaw – 16 –  Poz. 1912 
 20Wymiana opraw oświetleniowych lub źródeł światła 
Oprawy 
oświetleniowe 
i źródła światła 
 
 
 
 
 
 
 
 (7) 
()1000/1 0 0 M MT QU−=∆  ∆Q0 – ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej  w [kWh/rok], 
TU – czas użytkowania źródła światła określony na pod stawie 
danych zawartych w tabeli nr 6, wyrażony w [h/rok],  
M0 – łączna moc znamionowa opraw oświetleniowych lub źródeł 
światła przed wymianą, wyrażona w [W]; w przypadku gdy 
wymieniane typy opraw lub źródeł światła zostały wy cofane 
z obrotu, należy przyjmować dla nich moce odpowiada jące 
najniższej dostępnej obecnie na rynku klasie efekty wności 
energetycznej, zgodnie z przepisami aktu delegowane go, 
w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wyk orzystujące 
energię oraz o kontroli realizacji programu znakowa nia urządzeń 
biurowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1790),   
M
1 – łączna moc znamionowa nowych opraw oświetleniowyc h lub 
źródeł światła po wymianie, wyrażona w [W] 
Uwaga: Oszczędności w zużyciu energii dla źródeł światła obliczane są 
przy założeniu, że natężenie oświetlenia powierzchn i, mierzone 
w [lm/m
2], po wymianie spełnia wymagania Polskich Norm PN-E N 
12464-1 oraz PN-EN-13201-2  
Dziennik Ustaw – 17 –  Poz. 1912 
 21Wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego – pralki, suszarki, zmywarki do naczyń, chłodziarki , kuchenki lub piekarniki  
Pralki, suszarki, 
zmywarki do naczyń, 
chłodziarki, 
kuchenki, piekarniki (8) 
1 0 0 QQQ−=∆  ∆Q0 – ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej  w [kWh/rok], 
Q0 – roczne zużycie energii urządzenia przed wymianą, wyrażone 
w [kWh/rok]; w przypadku gdy wymieniany typ urządze nia 
został wycofany z obrotu, należy przyjąć wartość od powiadającą 
najniższej dostępnej obecnie na rynku klasie efekty wności 
energetycznej, określoną zgodnie z przepisami aktu 
delegowanego, w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z d nia 
14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez 
produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli rea lizacji 
programu znakowania urządzeń biurowych,  
Q1 – roczne zużycie energii nowego urządzenia po wymi anie, 
określone na podstawie dokumentacji technicznej teg o 
urządzenia, wyrażone w [kWh/rok] 
 
  
 
 
  
 
Dziennik Ustaw – 18 –  Poz. 1912 
 22Wymiana silników elektrycznych 
Silniki elektryczne 
o mocy znamionowej 
od 0,75 kW do 
375 kW  (9) 
1001
%11
2 0 ⋅


−−⋅⋅⋅=∆
E SP NKtPQη
η  ∆Q0 – ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej  w [kWh/rok], 
P2N – moc znamionowa silnika przed wymianą, określona na 
podstawie danych z tabliczki znamionowej, wyrażona w [kW], 
t – średni czas pracy silnika, określony na podstawie danych 
zawartych w tabeli nr 7, wyrażony w [h/rok], 
KP – średnie obciążenie silnika w czasie t w stosunku do jego mocy 
znamionowej, określone na podstawie danych zawartyc h 
w tabeli nr 8, 
ηS – sprawność silnika przed wymianą, określona na pod stawie 
danych zawartych w załączniku I rozporządzenia 640/ 2009 
z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrekty wy 
2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odnies ieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla silników elektr ycznych 
(Dz. Urz. UE L 191 z 23.07.2009, str. 26, Dz. Urz. U E  L  4 6  
z 19.02.2011, str. 63, Dz. Urz. UE L 2 z 07.01.2014 , str. 1 oraz 
Dz. Urz. UE L 346 z 20.12.2016, str. 51); w przypad ku gdy 
wymieniany typ silnika został wycofany z obrotu, na leży przyjąć 
sprawność odpowiadającą silnikowi o klasie IE3 lub klasie IE2 
z wyposażeniem w sterownik bezstopniowy, wyrażona w  [%], 
ηE – sprawność nowego silnika po wymianie, określona na podstawie 
Dziennik Ustaw – 19 –  Poz. 1912 
 23dokumentacji technicznej, wyrażona w [%] 
Określanie ilości zaoszczędzonej energii pierwotnej  
 (10) 
i p wQ Q⋅∆=∆0  
 ∆Qp – ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej, wyrażon ej w paliwie 
pierwotnym w [kWh/rok], 
∆Q0 – ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej  
w [kWh/rok], 
wi – współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierw otnej 
odpowiedni dla danego nośnika energii finalnej, sto sownie do 
wykorzystywanego paliwa lub energii, określony na p odstawie 
danych zawartych w tabeli 1 załącznika nr 4 do rozp orządzenia  
 
   
Dziennik Ustaw – 20 –  Poz. 1912 
 
 241.2. Dane wykorzystywane do określania i weryfikacj i ilości energii zaoszczędzonej 
w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego popra wie efektywności energetycznej 
 
Tabela nr 1. Współczynnik k 1 ostrości klimatu 
Lp. Województwo Współczynnik 
ostrości klimatu  
 k1 Lp. Województwo Współczynnik 
ostrości klimatu 
 k1 
1 mazowieckie 1,012 9 dolnośląskie 0,975 
2 podlaskie 1,124 10 łódzkie 0,998 
3 warmińsko-mazurskie  1,125 11 lubelskie 1,040 
4 pomorskie 1,011 12 opolskie 0,948 
5 zachodniopomorskie 0,994 13 śląskie 0,976 
6 lubuskie 0,962 14 świętokrzyskie  1,022 
7 wielkopolskie 0,985 15 małopolskie 0,970 
8 kujawsko-pomorskie 1,006 16 podkarpackie 0,997 
 
Tabela nr 2. Wskaźnik U 0 w stanie istniejącym w zależności od okresu budowy  i rodzaju 
przegrody budowlanej∗ 
Lp. Dane wyjściowe Współczynnik U 0 przegród zewnętrznych 
 w zależności od rodzaju przegrody i okresu budowy 
[W/m2 K] 
okres budowy przed 1983 r. 1983–1991 1992–1998 po 1998 r. 
1 Strop pod nieogrzewanym 
poddaszem 0,90 0,40 0,30 0,30 
2 Dach lub stropodach 0,70 0,45 0,30 0,30 
3 Ściany zewnętrzne 1,10 0,75 0,60 0,50 
4 Strop nad piwnicą / 
podłoga na gruncie 0,8 0,8 0,7 0,6 
5 Okna zewnętrzne 2,6 2,6 2,6 2,0 
 
                                                 
∗ Podane wartości uwzględniają usytuowanie przegrody  w budynku i korekty z tego wynikające wpływające n a 
wielkość strat energii przez przegrodę. 
Dziennik Ustaw – 21 –  Poz. 1912 
 
 25Tabela nr 3. Współczynnik korekcyjny k 2 w zależności od średniej temperatury 
pomieszczenia ogrzewanego 
 
Tabela nr 4. Współczynniki sprawności systemów grze wczych w zależności od sposobu 
ogrzewania i sposobu zasilania budynku w ciepło 
Lp. Rodzaj ogrzewania budynku Współczynnik sprawności 
systemu grzewczego – 
budynki mieszkalne 
η0M Współczynnik sprawności 
systemu grzewczego – 
budynki użyteczności 
publicznej 
η0P 
1 Instalacja centralnego ogrzewania 
zasilana z kotła gazowego lub olejowego w budynku 0,74 0,87 
2 Instalacja centralnego ogrzewania 
z kotła węglowego w budynku 0,59 0,69 
3 Instalacja centralnego ogrzewania 
zasilana z węzła cieplnego zasilanego 
z zewnętrznej sieci ciepłowniczej 0,90 1,06 
4 Instalacja centralnego ogrzewania 
zasilana z kotła elektrycznego 0,88 1,04 
5 Ogrzewanie elektryczne miejscowe w pomieszczeniach 0,95 1,12 
6 Ogrzewanie węglowe miejscowe w pomieszczeniach 0,50 0,58 
 Średnia temperatura wewnętrzna w pomieszczeniu, z k tórego 
następuje strata ciepła przez analizowaną przegrodę  
tw [0C] Współczynnik korekcyjny 
k2 
12 0,530 
13 0,589 
14 0,648 
15 0,707 
16 0,766 
17 0,825 
18 0,883 
19 0,942 
20 1,000 
21 1,058 
22 1,117 
23 1,175 
24 1,234 
25 1,292 
Dziennik Ustaw – 22 –  Poz. 1912 
 
 26Tabela nr 5. Współczynniki korekcyjne k 0 i k 1 z uwagi na zastosowanie urządzeń i armatury 
powodującej redukcję zużycia wody odpowiednio dla s tanu przed i po modernizacji 
Lp. Rodzaj zastosowanej armatury Budynki 
mieszkalne 
k0, k1 Budynki użyteczności 
publicznej 
k0, k1 
1 Reduktory prysznicowe 0,80 0,70 
2 Perlatory kaskadowe o zmniejszonym przepływie 0,7 5 0,65 
 
Tabela nr 6. Czasy użytkowania T U źródeł światła w zależności od rodzaju budynku 
i przeznaczenia pomieszczenia 
Lp. Przeznaczenie pomieszczenia Czas użytkowania źródła 
światła – budynki 
mieszkalne  
[h/rok] Czas użytkowania źródła 
światła – budynki 
użyteczności publicznej 
i budynki biurowe  
[h/rok]  
1 Kuchnie 1 900 1 200 
2 Halle i korytarze 420 1 080 
3 Drogi ewakuacyjne 2 200 2 200 
4 Pomieszczenia mieszkalne 1 100 – 
5 Pomieszczenia w budynkach 
biurowych i użyteczności 
publicznej  – 1800 
6 Oświetlenie zewnętrzne 
budynku 700 2 200 
7 Pozostałe 360 540 
8 Oświetlenie uliczne 4150 
 
  
 
 
   
 
 
Dziennik Ustaw – 23 –  Poz. 1912 
 
 27Tabela nr 7. Średni czas pracy silnika w roku t w p odziale na sektory 
Lp. Moc znamionowa silnika 
[kW] Średni czas pracy silnika 
(sektor przemysłu) 
[h/rok] Średni czas pracy silnika 
(budynki mieszkalne, 
użyteczności publicznej 
i usługowe) 
[h/rok]  
1 P2N < 0,75 2 150 2 400 
2 0,75 ≤ P2N < 4,00 2 500 1 400 
3 4,00 ≤ P2N < 10,00 2 350 1 250 
4 10,00 ≤ P2N < 30,00 2 800 1 100 
5 30,00 ≤ P2N < 70,00 4 700 1 550 
6 70,00 ≤ P2N < 130,00 5 600 1 600 
7 130,00 ≤ P2N < 375,00 6 100 1 350 
 
Tabela nr 8. Średnia wartość współczynnika K P w podziale na sektory 
 
 Lp. Moc znamionowa silnika 
[kW] Sektor przemysłu  
 Budynki mieszkalne, użyteczności 
publicznej i usługowe 
1 P2N < 0,75 0,55 0,53 
2 0,75 ≤ P2N < 4,00 0,55 0,53 
3 4,00 ≤ P2N < 10,00 0,56 0,56 
4 10,00 ≤ P2N < 30,00 0,62 0,55 
5 30,00 ≤ P2N < 70,00 0,62 0,57 
6 70,00 ≤ P2N < 130,00 0,59 0,62 
7 130,00 ≤ P2N < 375,00 0,52 0,60 
Dziennik Ustaw – 24 –  Poz. 1912 
 28                                                                                                                            Załącznik nr 3 
WZÓR KARTY AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Data wykonania 
 
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia słu żącego poprawie efektywności energetycznej  
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności 
energetycznej:  
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie 
efektywności energetycznej (max. 250 znaków):  
 
 
Dane podmiotu, u którego będzie 
realizowane/zostało zrealizowane∗ 
przedsięwzięcie służące poprawie efektywności 
energetycznej, lub podmiotu upoważnionego 
(numer PESEL albo nazwa):   
Planowana data rozpoczęcia realizacji 
przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności 
energetycznej:∗∗ Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia 
służącego poprawie efektywności 
energetycznej:∗∗∗ Wyrażony w latach 
kalendarzowych okres 
uzyskiwania oszczędności 
energii: 
   
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efekty wności energetycznej  
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej 
do zaoszczędzenia: ∗∗  kWh/rok  toe/rok 
Średnioroczna ilość energii pierwotnej 
planowanej do zaoszczędzenia: ∗∗  kWh/rok  toe/rok 
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 
finalnej: ∗∗∗  kWh/rok  toe/rok 
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 
pierwotnej: ∗∗∗  kWh/rok  toe/rok 
Dane sporządzającego audyt efektywności energetyczn ej 
Imię i nazwisko:  
Nr telefonu:  
Podpis:  
  
                                                 
∗ Niepotrzebne skreślić. 
∗∗ W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej. 
∗∗∗ W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służące go poprawie efektywności energetycznej. Załącznik nr 3
WZÓR KARTY AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Dziennik Ustaw – 25 –  Poz. 1912 
 29          Załącznik nr 4 
 
SPOSÓB WYZNACZANIA PROCENTOWEGO UDZIAŁU CIEPŁA 
WYTWORZONEGO W INSTALACJACH ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENE RGII, 
CIEPŁA UŻYTKOWEGO W KOGENERACJI LUB CIEPŁA ODPADOWE GO Z 
INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH ORAZ WSKAŹNIKÓW NAKŁADU 
NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ 
1.1. Sposób wyznaczania procentowego udziału ciepła  dostarczonego, w ciągu roku 
kalendarzowego, do danej sieci ciepłowniczej, wytwo rzonego w instalacjach 
odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w ko generacji lub ciepła odpadowego 
z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu 
roku kalendarzowego. 
Udział procentowy ciepła dostarczonego, w ciągu rok u kalendarzowego, do danej sieci 
ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialn ego źródła energii, ciepła 
użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z in stalacji przemysłowych w łącznej 
ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego, oznaczony 
symbolem „ DHα”, wyznacza się według wzoru:  
(1) 
100QQ Q Q
α
,, , ,
×+ +
=∑∑∑∑
dsc i
iodp i
iOZEi
ikogeni
i
DH
 
gdzie poszczególne symbole oznaczają:  
Qi,kogen  – ilość ciepła użytkowego w kogeneracji dostarczone go w ciągu  roku 
kalendarzowego ze źródeł ciepła do danej sieci ciepłowniczej, z wyjątkiem ciepła wytworzonego w instalacjach odna wialnego 
źródła energii, wyrażoną w GJ, 
Q
i,OZE – ilość ciepła wytworzonego w instalacjach odnawia lnego źródła 
energii dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego d o danej sieci 
ciepłowniczej, wyrażoną w GJ, 
Qi,odp 
 – ilość ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych dostarczonego 
w ciągu roku kalendarzowego do danej sieci ciepłown iczej, wyrażoną 
w GJ,   
Qi,dsc –  ilość ciepła dostarczonego w ciągu roku kalendarzow ego do danej Załącznik nr 4
SPOSÓB WYZNACZANIA PROCENTOWEGO UDZIAŁU CIEPŁA WYTWORZONEGO W INSTALACJACH 
ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII, CIEPŁA UŻYTKOWEGO W KOGENERACJI LUB CIEPŁA ODPADOWEGO 
Z INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH ORAZ WSKAŹNIKÓW NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ 
ENERGII PIERWOTNEJ
Dziennik Ustaw – 26 –  Poz. 1912 
 30sieci ciepłowniczej ze wszystkich źródeł dostarczaj ących ciepło do tej 
sieci, wyrażoną w GJ.  
   
1.2. Sposób wyznaczania wskaźnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla 
indywidualnego źródła ciepła. 
Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej oznaczony symbolem „W P, i” dla 
indywidualnego źródła ciepła, które jest jednorodne  pod względem technologii 
(wytwarza lub wykorzystuje tylko ciepło) i stosowan ego paliwa (stosuje tylko jedno 
paliwo), jest równy współczynnikowi, zawartemu w ta beli 1 dla nośnika energii finalnej 
paliwa lub źródła energii, zastosowanego w danym in dywidualnym źródle ciepła. 
Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej „W P, i” dla indywidualnego źródła 
ciepła, które nie jest jednorodne pod względem technologii wytwarzania ciepła 
i stosowanych paliw, oblicza się według wzoru1): 
(2) 
 
gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
wP, i –  współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwot nej, określony                    
w tabeli 1, odpowiedni dla danego nośnika energii f inalnej, stosownie do 
wykorzystywanego paliwa lub źródła energii,  
Hch, i –  prognozowaną ilość energii wprowadzonej w paliw ie, w tym w biomasie 
lub biogazie, do indywidualnego źródła ciepła dosta rczającego ciepło do 
danego obiektu budowlanego, zarówno do kotłów częśc i ciepłowniczej, 
jak i jednostek kogeneracyjnych tego źródła, liczon ą jako iloczyn ilości 
tego paliwa i jego wartości opałowej, a także ilość  ciepła odpadowego 
z instalacji przemysłowych lub ilość ciepła wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, z wyjątkiem źródeł wyk orzystujących 
w procesie przetwarzania energię pozyskaną z biomas y lub biogazu, 
                                                 
1)  Jeżeli wartość wskaźnika wyznaczona według wzoru jest mniejsza od 0, przyjmuje się wartość równą 0,0 0. ()  
  ( ) 
∑∑ ∑ × 
 − × 
 = 
i   K, i i 
 l l 
 el 
 
 ch i P, 
i P, 
Q E 
 w H w 
W 
 
  , i 
 
   
1) Jeżeli wartość wskaźnika wyznaczona według wzoru jest mniejsza o d 0, przyjmuje się wartość równą 0,00.
Dziennik Ustaw – 27 –  Poz. 1912 
 31prognozowaną do dostarczenia w ciągu roku do tego o biektu 
budowlanego, ustaloną na podstawie audytu energetyc znego 
sporządzonego zgodnie z zasadami określonymi w usta wie z dnia 
21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, 
wyrażoną w MWh/rok, 
wel  –  współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pier wotnej dla energii 
elektrycznej z produkcji mieszanej, określony w tab eli, 
E l   –  sumę ilości energii elektrycznej brutto wytworzo nej w ciągu roku z układu 
kogeneracyjnego, mierzonej na zac iskach generatorów, wyrażony  
w MWh/rok, 
QK, i  –  prognozowane zapotrzebowanie na ciepło w ciągu r oku na potrzeby 
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w danym obi ekcie budowlanym, 
ustalone na podstawie audytu energetycznego, sporzą dzonego zgodnie 
z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 listopad a 2008 r. 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów, wyrażone  w MWh/rok. 
1.3. Sposób wyznaczania wskaźnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci 
ciepłowniczej. 
Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej,  oznaczony symbolem  „W P, c”, dla 
sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii 
wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciep ła do odbiorcy końcowego, 
oblicza się według wzoru2): 
(3) 
 
gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
wP, i   – współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwot nej, określony                      
w tabeli, odpowiedni dla danego nośnika energii fin alnej, stosownie do 
wykorzystywanego paliwa lub źródła energii,  
                                                 
2) Jeżeli wartość wskaźnika wyznaczona według wzoru j est mniejsza od 0, przyjmuje się wartość równą 0,00 . ( ) 
  ( ) 
∑∑ ∑ × 
 − × 
 =
i   K, i i 
 l l 
 el 
 
 ch i P, 
c P, 
Q E w H w 
W 
 
  
 , i 
 
 
2)  Jeżeli wartość wskaźnika wyznaczona według wzoru jest mniejsza o d 0, przyjmuje się wartość równą 0,00.
Dziennik Ustaw – 28 –  Poz. 1912 
 32Hch, i – ilość energii wprowadzonej w paliwie, w tym w bi omasie lub biogazie, do 
źródeł ciepła dostarczających ciepło do danej sieci  ciepłowniczej, zarówno 
do kotłów części ciepłowniczej, jak i jednostek kog eneracyjnych, liczoną 
jako iloczyn ilości tego paliwa i jego wartości opałowej, a także ilość ciepła 
odpadowego z instalacji przemysłowych lub ilość cie pła wytworzonego 
w instalacjach odnawialnego źródła energii, z wyjąt kiem źródeł 
wykorzystujących w procesie przetwarzania energię p ozyskaną z biomasy 
lub biogazu, dostarczoną w ciągu roku do tej sieci ciepłowniczej, w roku 
kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym sporządz ana jest ocena 
efektywności energetycznej dostarczania ciepła, wyr ażoną w MWh/rok,* 
* W przypadku gdy przedsiębiorstwa wytwarzające ciepł o i dostarczające to ciepło do 
danej sieci ciepłowniczej dostarczają ciepło równie ż do odbiorcy  końcowego 
nieprzyłączonego do tej sieci, ilość energii wprowa dzonej w paliwie do źródeł ciepła 
tych przedsiębiorstw ustala się proporcjonalnie do ilości ciepła dostarczonego do sieci 
ciepłowniczej. 
wel  – współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierw otnej dla energii 
elektrycznej z produkcji mieszanej, określony w tab eli, 
El   – sumę ilości energii elektrycznej brutto, mierzo nej na zaciskach 
generatorów, wytworzonej w ciągu roku z układu koge neracyjnego, w roku 
kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym sporządz ana jest ocena 
efektywności energetycznej dostarczania ciepła, wyr ażonej w MWh/rok, 
QK, i  – ilość ciepła dostarczoną w ciągu roku z sieci c iepłowniczej do odbiorców 
końcowych przyłączonych do tej sieci, w roku kalend arzowym 
poprzedzającym rok, w którym jest sporządzana ocena  efektywności 
energetycznej dostarczania ciepła, wyrażoną w MWh/r ok. 
 
Dziennik Ustaw – 29 –  Poz. 1912 
 33Tabela 1. Wartości współczynnika nakładu nieodnawia lnej energii pierwotnej dla 
poszczególnych nośników energii 
Lp. Rodzaj nośnika energii  Współczynnik nakładu 
nieodnawialnej energii 
pierwotnej 
wP, wel 
1 Paliwo/źródło energii Olej opałowy 1,1 
2 Gaz ziemny 1,1 
3 Gaz płynny 1,1 
4 Węgiel kamienny 1,1 
5 Węgiel brunatny 1,1 
6 Biomasa 0,2 
7 Biogaz 0,5 
8 Energia słoneczna  0,0 
9 Energia wiatrowa 0,0 
10 Energia geotermalna 0,0 
11 Ciepło odpadowe z przemysłu 0,05 
12 Sieć elektroenergetyczna 
systemowa Energia elektryczna z produkcji 
mieszanej 2,5 
 
Dziennik Ustaw – 30 –  Poz. 1912 
                                                                                                                       Załącznik nr 5 
 
Tabela. Współczynniki przeliczeniowe dla jednostek energii 
 
Jednostka energii  GJ  MWh  toe 
1 GJ ciepła  1 0,27778 0,02388 
1 MWh energii elektrycznej 3,6 1 0,08598 
1 toe 41,868 11,630 1  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Załącznik nr 5