DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJWarszawa, dnia 8 kwietnia 2022 r.
Poz. 788
ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA KlIMATu I ŚRODOWISKA1)
z dnia 22 marca 2022 r.
w sprawie systemu pomiarowego2), 3)
Na podstawie art. 11x ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. 
zm.4)) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wymagania funkcjonalne, jakie spełnia system pomiarowy;
2) wymagania w zakresie bezpieczeństwa systemu pomiarowego, w tym ochrony tego systemu przed nieuprawnioną inge-
rencją w ten system oraz nieuprawnionym dostępem do informacji rynku energii;
3) wymagania, jakie spełniają:
a) układy pomiarowo-rozliczeniowe w zakresie energii elektrycznej w zależności od miejsca ich instalacji oraz ich 
przeznaczenia innego niż określone w pkt 9,
b) dane pomiarowe oraz inne informacje rejestrowane przez licznik zdalnego odczytu,
c) polecenia odbierane przez licznik zdalnego odczytu, a także warunki ich przesyłania,
d) dane pomiarowe oraz polecenia wysyłane przez licznik zdalnego odczytu do urządzeń w gospodarstwie domowym, 
a także warunki ich przesyłania;
4) standardy komunikacji pomiędzy licznikiem zdalnego odczytu a systemem zdalnego odczytu;
5) sposób funkcjonowania liczników zdalnego odczytu w trybie przedpłatowym oraz sposób dokonywania rozliczeń 
w tym trybie;
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. 
poz. 1949).
2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 26 listopada 2021 r., pod numerem 2021/789/PL, zgodnie 
z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 
norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz 
zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
3) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 
5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającą dyrektywę 2012/27/UE 
(Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 125).
4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 868, 1093, 1505, 1642, 1873, 2269, 2271, 
2376 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1, 200, 202 i 631.
Dziennik Ustaw – 2 –  Poz. 788 
6) sposób wyznaczania zastępczych danych pomiarowych oraz skorygowanych danych pomiarowych;
7) sposób wyznaczania wskaźników skuteczności i niezawodności komunikacji w systemie pomiarowym;
8) szczegółowy zakres danych pomiarowych i innych informacji pozyskiwanych z licznika zdalnego odczytu;
9) wymagania, jakie spełnia licznik zdalnego odczytu, aby umożliwić skomunikowanie z urządzeniami odbiorcy energii 
elektrycznej w gospodarstwie domowym;
10) informacje przekazywane odbiorcy końcowemu, o którym mowa w art. 11t ust. 1 lub 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne, zwanej dalej „ustawą”, o liczniku zdalnego odczytu oraz o przetwarzaniu jego danych osobowych.
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) analizator jakości energii elektrycznej – przyrząd pomiarowy służący do pomiarów jakości energii elektrycznej;
2) bezpośredni układ pomiarowy – licznik konwencjonalny lub licznik zdalnego odczytu, bez przekładników prądowych 
ani napięciowych, służący do pomiarów energii elektrycznej lub pomiarów i rozliczeń za tę energię;
3) czas zbliżony do rzeczywistego – krótki okres z dokładnością do sekund lub do okresu rozliczania niezbilansowania 
w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. 
w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 54);
4) dane niezatwierdzone – dane dostępne dla odbiorcy końcowego przez interfejs komunikacyjny licznika zdalnego 
odczytu;
5) grupa przyłączeniowa – grupę przyłączeniową w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy;
6) interoperacyjność – zdolność co najmniej dwóch urządzeń, instalacji, sieci, systemów pomiarowych, układów pomia -
rowo-rozliczeniowych, oprogramowania lub systemu informacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 5 lipca 
2018 r. o  krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369, z 2021 r. poz. 2333 i 2445 oraz z  2022 r. 
poz. 655) do współpracy oraz do wymiany i przetwarzania informacji w celu realizacji zadań związanych z funkcjo-
nowaniem systemu pomiarowego;
7) pośredni układ pomiarowy – licznik konwencjonalny lub licznik zdalnego odczytu wraz z przekładnikami prądowymi 
i napięciowymi, służący do pomiarów energii elektrycznej lub pomiarów i rozliczeń za tę energię;
8) półpośredni układ pomiarowy – licznik konwencjonalny lub licznik zdalnego odczytu wraz z przekładnikami prądo-
wymi, służący do pomiarów energii elektrycznej lub pomiarów i rozliczeń za tę energię;
9) profil pomiarowy – zbiór danych pomiarowych wyrażonych w wielkościach fizycznych mierzonych i rejestrowanych 
przez licznik konwencjonalny i licznik zdalnego odczytu w określonym interwale czasowym;
10) saldo dekrementujące – liczbę wyrażoną w ilości energii elektrycznej lub jednostkach pieniężnych, pozostałą do wy-
korzystania przez odbiorcę końcowego dla przedpłatowej formy rozliczeń w ramach umowy kompleksowej;
11) zestaw koncentratorowo-bilansujący – urządzenie pełniące jednocześnie funkcje licznika zdalnego odczytu oraz kon-
centratora danych pomiarowych, skomunikowane z systemem zdalnego odczytu.
Rozdział 2
Wymagania funkcjonalne, jakie spełnia system pomiarowy
§ 3. 1. System pomiarowy zapewnia w szczególności:
1) pozyskiwanie danych pomiarowych rejestrowanych przez:
a) liczniki konwencjonalne,
b) liczniki zdalnego odczytu, w tym energii czynnej pobranej z sieci elektroenergetycznej i wprowadzonej do sieci 
elektroenergetycznej, energii biernej w czterech kwadrantach, mocy czynnej pobranej z  sieci elektroenergetycznej 
i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej oraz wartości skutecznej napięcia;
2) obsługę poleceń, w tym wykonywanych za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii;
3) dostęp odbiorców końcowych, przez interfejs komunikacyjny licznika zdalnego odczytu, zgodnie z pkt 2.6 załącznika nr 1 
do rozporządzenia, do danych niezatwierdzonych dotyczących zużycia w czasie zbliżonym do rzeczywistego;
Dziennik Ustaw – 3 –  Poz. 788 
4) dwukierunkową komunikację między systemem zdalnego odczytu a licznikiem zdalnego odczytu;
5) wykonywanie odczytów liczników zdalnego odczytu co najmniej raz na dobę na potrzeby realizacji procesów rynku 
energii, usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz usług systemowych;
6) realizację zdalnego załączania i wyłączania zasilania lub zmiany poziomu ograniczenia mocy 15-minutowej w  liczniku 
zdalnego odczytu zabudowanym w bezpośrednim układzie pomiarowym;
7) synchronizację czasu w licznikach zdalnego odczytu;
8) bezpieczne przesyłanie danych pomiarowych przez zastosowanie uwierzytelniania i szyfrowania zgodnie z pkt 10.11 
załącznika nr 1 do rozporządzenia;
9) rejestrowanie zdarzeń, o których mowa w pkt 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
10) stosowanie rozwiązań zapewniających skuteczność i terminowość realizowanych procesów oraz kompletność danych 
pomiarowych;
11) przetwarzanie, w rozumieniu art. 4 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.5)), informacji rynku energii:
a) stanowiących dane osobowe,
b) niestanowiących danych osobowych;
12) przechowywanie informacji rynku energii w celu realizacji usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz 
usług systemowych;
13) rejestrowanie każdej operacji na danych w systemie pomiarowym oraz działań na licznikach konwencjonalnych i licz-
nikach zdalnego odczytu w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tych operacji i działań;
14) walidację, estymację i edycję danych pomiarowych;
15) wykonywanie operacji na danych pomiarowych zgodnie z § 17.
2. System pomiarowy umożliwia odczyt wskaźników jakości energii elektrycznej zgodnie z pkt 2.1 załącznika nr 3 do 
rozporządzenia.
3. System pomiarowy przy współpracy z analizatorami jakości energii elektrycznej instalowanymi w układzie pomiarowo-  
-rozliczeniowym kategorii A umożliwia w szczególności:
1) odczyt danych pomiarowych z analizatorów jakości energii elektrycznej w trybie automatycznym oraz na żądanie dla 
zadanego przez użytkownika okresu pomiarowego;
2) przetwarzanie danych pomiarowych odczytanych z analizatorów jakości energii elektrycznej;
3) analizowanie i raportowanie danych pomiarowych z analizatorów jakości energii elektrycznej w zakresie weryfikacji, 
czy są spełnione wymagania dotyczące dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej na poziomach 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 i 4 ustawy oraz w instrukcjach, o których mowa w art. 9g 
ust. 1 i 12 ustawy;
4) udostępnianie raportów dotyczących jakości energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym;
5) synchronizację czasu analizatorów jakości energii elektrycznej;
6) obsługę:
a) błędów w systemie pomiarowym, 
b) zakłóceń w pracy analizatorów jakości energii elektrycznej,
c) dziennika zdarzeń;
7) rejestrowanie i wysyłanie komunikatów w przypadku przekroczenia ustawionych parametrów;
8) zapewnienie ochrony przesyłania danych pomiarowych przez zastosowanie algorytmów szyfrowanej komunikacji 
zgodnie z pkt 7.2 załącznika nr 2 do rozporządzenia.
5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, 
str. 35.
Dziennik Ustaw – 4 –  Poz. 788 
Rozdział 3
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa systemu pomiarowego, w tym ochrony tego systemu przed nieuprawnioną 
ingerencją w ten system oraz nieuprawnionym dostępem do informacji rynku energii 
§ 4. 1. System pomiarowy działa w sposób ciągły oraz zapewniający jego ochronę przed nieuprawnioną ingerencją. 
W tym celu stosuje się środki techniczne i organizacyjne polegające w szczególności na:
1) ustaleniu warunków i sposobu przydzielania uprawnień do dostępu do informacji rynku energii przetwarzanych w sy-
stemie pomiarowym;
2) opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa systemu pomiarowego, w tym zarządzania ryzykiem oraz procedury bezpiecz -
nej eksploatacji tego systemu umożliwiającej w szczególności jak najszybsze wykrywanie incydentów zagrażających 
bezpieczeństwu tego systemu;
3) okresowym sprawdzaniu stanu bezpieczeństwa systemu pomiarowego i odpowiednim podnoszeniu poziomu tego bez-
pieczeństwa;
4) stosowaniu zabezpieczeń na możliwie wielu różnych poziomach organizacji ochrony systemu pomiarowego w celu 
ograniczenia występowania przypadków, w których przełamanie pojedynczego zabezpieczenia będzie skutkować na-
ruszeniem poufności, integralności lub dostępności danych pomiarowych;
5) opracowaniu procedury postępowania w przypadku awarii elementów systemu pomiarowego;
6) zapewnieniu odporności na awarie systemu pomiarowego, w szczególności przez zapewnienie ciągłości działania jego 
systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przez co najmniej 8 godzin po wystąpieniu awarii;
7) stosowaniu zabezpieczeń przed działaniem złośliwego oprogramowania;
8) zapewnieniu autoryzacji autentyczności i sprawdzeniu integralności aktualizacji oprogramowania systemu pomiarowego;
9) zapewnieniu poufności, integralności oraz dostępności informacji rynku energii;
10) zabezpieczeniu przed nieuprawnionym dostępem do informacji rynku energii oraz przypadkowymi zmianami i  celową 
modyfikacją tych informacji.
2. Licznik zdalnego odczytu spełnia wymagania techniczno-funkcjonalne określone w pkt 10 załącznika nr 1 do rozpo-
rządzenia dla danej kategorii.
Rozdział 4
Wymagania, jakie spełniają układy pomiarowo-rozliczeniowe w zależności od miejsca ich instalacji 
oraz ich przeznaczenia
§ 5. 1. Liczniki konwencjonalne, liczniki zdalnego odczytu, przekładniki prądowe i przekładniki napięciowe są skon-
struowane i działają w sposób zgodny z najlepszą praktyką i aktualnym poziomem wiedzy technicznej opisanym w szcze-
gólności w odpowiednich Polskich Normach lub normach wydawanych przez krajowe lub międzynarodowe organizacje 
oraz spełniają wymagania określone w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem § 8.
2. Liczniki konwencjonalne, liczniki zdalnego odczytu, przekładniki prądowe oraz przekładniki napięciowe, które nie pod-
legają prawnej kontroli metrologicznej, mają świadectwo wzorcowania potwierdzające poprawność pomiaru zgodnie z dekla-
rowaną klasą dokładności, wydane przez laboratorium akredytowane w danym zakresie przez jednostkę akredytującą będącą 
pełnoprawnym członkiem Europejskiej Współpracy w dziedzinie Akredytacji EA (European co-operation for Accreditation) 
i sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EAMLA (European co-operation 
for Accreditation Multilateral Agreement) lub przez krajowe instytucje metrologiczne NMI (National Metrology Institute) 
będące pełnoprawnym członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Instytutów Metrologicznych EURAMET 
(European Association of National Metrology Institutes), lub przez Okręgowe Urzędy Miar, wchodzące w skład administracji 
miar w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku przekładników instalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych 
kategorii A dopuszcza się wykonanie wzorcowania przez laboratorium posiadające odpowiednie wyposażenie techniczne 
zweryfikowane pod względem metrologicznym przez laboratorium, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 
3. Okres między kolejnymi wzorcowaniami liczników, o których mowa w ust. 2, jest równy okresowi ważności legali -
zacji liczników klasy C, które podlegają tej kontroli, zgodnie z przepisami odrębnymi.
Dziennik Ustaw – 5 –  Poz. 788 
§ 6. 1. W polach rozdzielni: 
1) będących własnością operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego – instaluje się układ pomiarowo-rozlicze-
niowy podstawowy i rezerwowy tego operatora, z wyłączeniem licznika zdalnego odczytu w układzie rezerwowym;
2) niebędących własnością operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego – instaluje się licznik zdalnego odczytu tego operatora w układzie pomiarowo-rozliczeniowym podstawowym. 
2. Licznik zdalnego odczytu należący do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub właściciela 
urządzeń, instalacji lub sieci, w przypadku gdy użytkownik systemu jest przyłączony do urządzeń, instalacji lub sieci, na 
których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego, instaluje się:
1) w układzie pomiarowo-rozliczeniowym, 
2) w układzie pomiarowo-rozliczeniowym podstawowym i rezerwowym – o ile występują 
– w przypadku podmiotów zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, zaliczonych do II, III i VI grupy 
przyłączeniowej, oraz gdy układ pomiarowo-rozliczeniowy, o którym mowa w pkt 1 lub 2, jest zlokalizowany w obiekcie 
będącym w eksploatacji podmiotu przyłączonego.
3. Układ pomiarowo-rozliczeniowy albo układ pomiarowo-rozliczeniowy podstawowy i rezerwowy – o ile występują, 
należący do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub właściciela urządzeń, instalacji lub sieci, w przy-
padku gdy użytkownik systemu jest przyłączony do urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora 
systemu elektroenergetycznego, instaluje się:
1) w obiekcie będącym w eksploatacji tego operatora lub właściciela urządzeń, instalacji lub sieci – w przypadku podmio-
tów zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, zaliczonych do II, III i VI grupy przyłączeniowej;
2) w obiekcie przyłączonym do sieci – w przypadku podmiotów zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie wyż-
szym niż 1 kV, zaliczonych do IV, V i VI grupy przyłączeniowej.
§ 7. 1. Rozwiązania techniczne dla układów pomiarowo-rozliczeniowych dzieli się na następujące kategorie:
1) dla układów pomiarowo-rozliczeniowych podmiotów zaliczonych do I i II grupy przyłączeniowej: kategoria A – układy 
pomiarowo-rozliczeniowe dla pomiarów energii elektrycznej dla urządzeń, instalacji lub sieci, niezależnie od mocy 
pobieranej lub wprowadzanej do sieci;
2) dla układów pomiarowo-rozliczeniowych podmiotów zaliczonych do III grupy przyłączeniowej:
a) kategoria B3 – układy pomiarowo-rozliczeniowe dla pomiarów energii elektrycznej dla urządzeń, instalacji lub 
sieci, o mocy pobieranej lub wprowadzanej do sieci większej niż 5 MW,
b) kategoria B2 – układy pomiarowo-rozliczeniowe dla pomiarów energii elektrycznej dla urządzeń, instalacji lub sieci, o mocy pobieranej lub wprowadzanej do sieci większej niż 40 kW i nie większej niż 5 MW,
c) kategoria B1 – układy pomiarowo-rozliczeniowe dla pomiarów energii elektrycznej dla urządzeń, instalacji lub sieci, o mocy pobieranej lub wprowadzanej do sieci nie większej niż 40 kW;
3) dla układów pomiarowo-rozliczeniowych podmiotów zaliczonych do IV i V grupy przyłączeniowej:
a) kategoria C2 – układy pomiarowo-rozliczeniowe dla pomiarów energii elektrycznej dla urządzeń, instalacji lub 
sieci, o mocy pobieranej lub wprowadzanej do sieci większej niż 40 kW,
b) kategoria C1 – układy pomiarowo-rozliczeniowe dla pomiarów energii elektrycznej dla urządzeń, instalacji lub sieci, o mocy pobieranej lub wprowadzanej do sieci nie większej niż 40 kW.
2. Dla układów pomiarowo-rozliczeniowych kategorii, o których mowa w ust. 1, wartość mocy pobieranej lub wprowa-
dzonej do sieci jest wyznaczana na podstawie wskazań licznika konwencjonalnego lub licznika zdalnego odczytu. W przy-
padku gdy wartość mocy pobieranej lub wprowadzonej do sieci przez podmiot jest nieznana, wartość mocy pobieranej lub wprowadzanej do sieci jest wyznaczana jako wartość mocy przyłączeniowej.
3. Dla podmiotów zaliczonych do VI grupy przyłączeniowej stosuje się kategorię układu pomiarowo-rozliczeniowego 
odpowiednią do poziomu napięcia w miejscu przyłączenia podmiotu do sieci i mocy pobieranej lub wprowadzanej do sieci.
4. Dla układu pomiarowo-rozliczeniowego kategorii B2 i B1 dopuszcza się jego zainstalowanie po stronie niskiego na-
pięcia transformatora, zgodnie z wymaganiami określonymi w instrukcji, o której mowa w art. 9g ust. 1 ustawy.
Dziennik Ustaw – 6 –  Poz. 788 
5. Układy pomiarowo-rozliczeniowe poszczególnych kategorii spełniają następujące wymagania:
1) dla kategorii A:
a) przekładniki mają klasę dokładności nie gorszą niż 0,2S dla przekładników prądowych i 0,2 dla przekładników 
napięciowych oraz są instalowane w każdej z faz,
b) liczniki zdalnego odczytu mają klasę dokładności nie gorszą niż 0,2S dla pomiaru energii czynnej oraz nie gorszą 
niż 0,5S dla pomiaru energii biernej;
2) dla kategorii B3, B2 i B1:
a) przekładniki mają klasę dokładności nie gorszą niż 0,2S dla przekładników prądowych i 0,2 dla przekładników 
napięciowych oraz są instalowane w każdej z faz, o ile występują w układzie pomiarowo-rozliczeniowym,
b) liczniki zdalnego odczytu mają klasę dokładności nie gorszą niż C dla pomiaru energii czynnej oraz nie gorszą 
niż 1 lub 1S dla pomiaru energii biernej;
3) dla kategorii C1:
a) przekładniki prądowe mają klasę dokładności nie gorszą niż 0,2 i są instalowane w każdej z faz, o ile występują 
w układzie pomiarowo-rozliczeniowym,
b) liczniki konwencjonalne i liczniki zdalnego odczytu mają klasę dokładności nie gorszą niż B dla pomiaru energii 
czynnej oraz nie gorszą niż 1 dla pomiaru energii biernej;
4) dla kategorii C2:a) przekładniki prądowe mają klasę dokładności nie gorszą niż 0,2 i są instalowane w każdej z faz, o ile występują 
w układzie pomiarowo-rozliczeniowym, 
b) liczniki konwencjonalne i liczniki zdalnego odczytu mają klasę dokładności nie gorszą niż C dla pomiaru energii 
czynnej oraz nie gorszą niż 1 lub 1S dla pomiaru energii biernej.
6. Dla układu pomiarowo-rozliczeniowego kategorii A i B3 stosuje się układ pomiarowo-rozliczeniowy podstawowy 
oraz układ pomiarowo-rozliczeniowy rezerwowy.
7. Układ pomiarowo-rozliczeniowy rezerwowy spełnia następujące wymagania:
1) dla kategorii A – liczniki zdalnego odczytu w układzie pomiarowo-rozliczeniowym podstawowym i rezerwowym są 
zasilane z oddzielnych rdzeni lub uzwojeń przekładników zainstalowanych w tym samym miejscu;
2) dla kategorii B3 – liczniki zdalnego odczytu w układzie pomiarowo-rozliczeniowym podstawowym i rezerwowym 
mogą być zasilane z jednego rdzenia lub uzwojenia przekładników.
8. Układy pomiarowo-rozliczeniowe:
1) wykorzystywane do rozliczeń za energię elektryczną, za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub za 
usługi systemowe instaluje się:
a) po stronie górnego napięcia transformatorów blokowych i transformatorów – w przypadku ogólnych jednostek 
wytwórczych przyłączonych do sieci NN/WN,
b) po stronie WN transformatorów NN/WN lub w polach liniowych NN/WN, stanowiących miejsce przyłączenia 
urządzeń, instalacji lub sieci – w przypadku innych podmiotów przyłączonych do sieci NN/WN,
c) na zaciskach generatorów jednostek wytwórczych świadczących usługi systemowe,
d) w miejscach przyłączenia magazynów energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej,
e) po stronie napięcia sieci, na której dany podmiot jest przyłączony – w przypadku podmiotów przyłączonych do 
sieci SN i nN,
f) w miejscu przyłączenia ogólnodostępnej stacji ładowania do sieci elektroenergetycznej,
g) w miejscu przyłączenia punktu ładowania należącego do odbiorcy końcowego oraz w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym – w przypadku gdy odbiorca końcowy posiada tytuł prawny do lokalu w tym budynku i stanowi-
sko postojowe do wyłącznego użytku oraz zgodę zarządcy nieruchomości lub zarządu wspólnoty lub spółdzielni, 
lub osoby sprawującej zarząd nad nieruchomością na instalację punktu ładowania,
Dziennik Ustaw – 7 –  Poz. 788 
h) w przypadku gdy magazyn energii elektrycznej jest częścią jednostki wytwórczej lub instalacji odnawialnego 
źródła energii niebędącej mikroinstalacją, lub hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii, w miejscu 
przyłączenia odpowiednio magazynu energii elektrycznej do:
– jednostki wytwórczej lub
– instalacji odnawialnego źródła energii, lub 
– hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii;
2) wykorzystywane do rozliczeń prowadzonych w ramach bilansowania systemu elektroenergetycznego i wymiany między-  
systemowej instaluje się:
a) w polach liniowych NN i WN linii stanowiących połączenie krajowego systemu elektroenergetycznego z syste-
mami elektroenergetycznymi innych państw,
b) w polach liniowych WN linii stanowiących połączenia między sieciami operatorów systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego,
c) w miejscach połączenia między sieciami operatorów systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na napięciu SN 
i nN;
3) wykorzystywane do realizacji innych procesów rynku energii instaluje się:
a) w przypadku wytwórców, dla których jest wymagane potwierdzanie przez operatora systemu elektroenergetycz -
nego ilości energii elektrycznej niezbędnej do posiadania uprawnień wynikających z systemów wsparcia w rozu-
mieniu przepisów odrębnych, w miejscach określonych w tych przepisach,
b) po stronie nN transformatora w stacjach elektroenergetycznych transformujących napięcie SN/nN, 
c) w miejscach w sieci na poziomie SN i nN, w których energia elektryczna jest zużywana na potrzeby własne ope-
ratora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycz -
nego w stacjach elektroenergetycznych NN/WN i NN/SN:
– w przypadku stacji sieciowych – w miejscach, w których jest realizowany pobór energii elektrycznej przez 
operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego od operatora systemu przesyłowego elektroenerge -
tycznego, w celu zasilania ich potrzeb własnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą w za-
kresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej,
– w przypadku stacji znajdujących się przy jednostkach wytwórczych – w miejscach, w których jest realizowany 
pobór energii elektrycznej przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego od wytwórcy, w celu 
zasilania potrzeb własnych operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego związanych z wykonywa-
ną działalnością gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej;
4) w pozostałych przypadkach – w miejscu wskazanym w umowie.
§ 8. Liczniki zdalnego odczytu spełniają minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 1 
do rozporządzenia oraz minimalne wymagania dotyczące wskaźników jakości dostawy energii elektrycznej określone w za-
łączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 9. 1. Analizatory jakości energii elektrycznej spełniają minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. Operator systemu elektroenergetycznego instaluje analizator jakości energii elektrycznej w układzie pomiarowo-rozli-
czeniowym kategorii A – w przypadku:
1) odbiorców;
2) wytwórców wykorzystujących energię wiatru lub promieniowania słonecznego lub innych wytwórców, dla których 
instalacja jest uzasadniona – biorąc pod uwagę lokalizację i rolę obiektu w świadczeniu usług przesyłania lub dystry-
bucji energii elektrycznej;
3) magazynów energii elektrycznej. 
3. Operator systemu elektroenergetycznego może zainstalować analizator jakości energii elektrycznej w innych miej -
scach niż wskazane w ust. 2 u podmiotów I i II grupy przyłączeniowej, dla których instalacja jest uzasadniona ze względów 
technicznych. 
Dziennik Ustaw – 8 –  Poz. 788 
4. Analizatory jakości energii elektrycznej mają dokumenty potwierdzające właściwości funkcjonalne i metrologiczne 
zgodnie z najlepszą praktyką i aktualnym poziomem wiedzy technicznej opisanym w szczególności w odpowiednich Pol-
skich Normach lub normach wydawanych przez krajowe lub międzynarodowe organizacje, wydane przez akredytowane 
laboratorium, o którym mowa w § 5 ust. 2 zdanie pierwsze. 
5. Wprowadzane do obrotu analizatory jakości energii elektrycznej posiadają świadectwo wzorcowania potwierdzające 
poprawność pomiarów zgodnie z deklarowaną klasą dokładności, wydane przez akredytowane laboratorium, o  którym mowa 
w § 5 ust. 2 zdanie pierwsze. 
6. Okres między kolejnymi wzorcowaniami analizatora jakości energii elektrycznej określa właściciel tego analizatora, 
przy czym okres między kolejnymi wzorcowaniami nie może być dłuższy niż okres ważności legalizacji liczników klasy C podlegających prawnej kontroli metrologicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział 5
Wymagania, jakie spełniają dane pomiarowe oraz inne informacje rejestrowane przez liczniki zdalnego odczytu, 
polecenia odbierane przez liczniki zdalnego odczytu, dane pomiarowe oraz informacje wysyłane przez licznik 
zdalnego odczytu do urządzeń w gospodarstwie domowym, a także warunki przesyłania tych danych,  
informacji i poleceń
§ 10. 1. Dane pomiarowe oraz inne informacje rejestrowane przez liczniki zdalnego odczytu spełniają minimalne wyma-
gania określone w pkt 2 i 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
2. Dane pomiarowe w systemie zdalnego odczytu podlegają walidacji, a w przypadkach, o których mowa w § 15 ust. 1 
i 4 – uzupełnieniu danymi zastępczymi lub skorygowanymi.
3. Wszystkie dane pomiarowe w systemie pomiarowym oznacza się:
1) znacznikiem daty i czasu rejestracji danej pomiarowej lub
2) znacznikiem daty i czasu wyznaczenia danej pomiarowej.
4. Wszystkie dane pomiarowe w systemie pomiarowym oznacza się statusem danych pomiarowych.
5. Status danych pomiarowych wskazuje na: 
1) źródło ich pochodzenia pozwalające na ustalenie, że zostały: 
a) odczytane lokalnie z licznika konwencjonalnego lub licznika zdalnego odczytu,
b) odczytane zdalnie z licznika zdalnego odczytu,
c) przekazane przez odbiorcę,
d) wyznaczone w systemie pomiarowym;
2) poprawność danych pomiarowych.
6. Status danych pomiarowych określa się na podstawie:
1) zdarzeń zarejestrowanych w układzie pomiarowo-rozliczeniowym, o których mowa w pkt 5 załącznika nr 1 do rozpo-
rządzenia, dla danych pomiarowych pozyskanych z licznika zdalnego odczytu lub
2) sposobu wyznaczenia tych danych w systemie pomiarowym.
7. Dane pomiarowe w systemie pomiarowym wyznacza się w szczególności:
1) zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 3 i 4 ustawy – na potrzeby rozliczenia energii elektrycznej 
pobranej;
2) zgodnie z § 15 ust. 1 i 4. 
8. Zdarzenia rejestrowane przez liczniki zdalnego odczytu podlegają weryfikacji przez operatora systemu elektroener -
getycznego pod względem przyczyny ich zaistnienia i wpływu na poprawność zarejestrowanych danych pomiarowych.
Dziennik Ustaw – 9 –  Poz. 788 
§ 11. 1. Polecenie odbierane przez licznik zdalnego odczytu jest jednoznaczne i zgodne z funkcjonalnością licznika 
zdalnego odczytu oraz jest wydawane w sposób zapewniający spełnienie wymagań określonych w pkt 10.8 i 10.12 załącz -
nika nr 1 do rozporządzenia.
2. Licznik zdalnego odczytu w układzie pomiarowo-rozliczeniowym kategorii A, B3, B2, B1 i C2 wykonuje w szcze-
gólności polecenie:
1) zmiany konfiguracji stref czasowych;
2) zmiany ustawienia zakresu danych pomiarowych przekazywanych z licznika zdalnego odczytu do systemu zdalnego 
odczytu;
3) zmiany grupy taryfowej;
4) synchronizacji i ustawienia czasu lub aktualizacji kalendarza.
3. Licznik zdalnego odczytu w układzie pomiarowo-rozliczeniowym kategorii C1 wykonuje w szczególności polecenie:
1) załączenia lub wyłączenia elementu wykonawczego, w tym w celu wstrzymania lub wznowienia dostarczania energii 
elektrycznej lub dla przedpłatowej formy rozliczeń w ramach umowy kompleksowej;
2) zmiany wartości ogranicznika mocy;
3) zmiany grupy taryfowej;
4) zmiany zakresu danych pomiarowych przekazywanych z licznika zdalnego odczytu do systemu zdalnego odczytu;
5) synchronizacji i ustawienia czasu lub aktualizacji kalendarza. 
4. Polecenia do licznika zdalnego odczytu są:
1) inicjowane bezpośrednio w systemie pomiarowym przez właściwego operatora systemu elektroenergetycznego albo 
właściciela urządzeń, instalacji lub sieci, w przypadku gdy użytkownik systemu jest przyłączony do urządzeń, instalacji 
lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego, albo
2) przekazywane do systemu pomiarowego za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii, zgodnie ze 
standardami wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii.
§ 12. Dane pomiarowe oraz informacje udostępniane przez licznik zdalnego odczytu do infrastruktury sieci domowej, 
a także warunki ich przesyłania spełniają minimalne wymagania określone w pkt 2.6 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
Rozdział 6
Standardy komunikacji między licznikiem zdalnego odczytu a systemem zdalnego odczytu
§ 13. 1. Standardy komunikacji między licznikiem zdalnego odczytu a systemem zdalnego odczytu spełniają w szcze-
gólności następujące wymagania:
1) umożliwiają bezpieczne przekazywanie danych pomiarowych oraz innych informacji rejestrowanych przez licznik 
zdalnego odczytu między licznikiem zdalnego odczytu a systemem zdalnego odczytu;
2) komunikacja w systemie zdalnego odczytu odbywa się zgodnie z najlepszą praktyką i aktualnym poziomem wiedzy 
technicznej opisanym w szczególności w odpowiednich Polskich Normach lub normach wydawanych przez krajowe 
lub międzynarodowe organizacje, zapewniającym interoperacyjność zastosowanego rozwiązania;
3) użyte do komunikacji rozwiązania techniczne i protokoły komunikacyjne zapewniają prawidłową i bezpieczną komu-
nikację. 
2. Użyte w rozwiązaniach technicznych standardy protokołów komunikacyjnych zapewniają możliwość podwyższania 
tych standardów i są dostępne publicznie.
Dziennik Ustaw – 10 –  Poz. 788 
Rozdział 7
Sposób funkcjonowania liczników zdalnego odczytu w trybie przedpłatowym oraz sposób dokonywania  
rozliczeń w tym trybie 
§ 14. 1. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje do centralnego systemu informacji rynku 
energii informację, czy w danym punkcie poboru energii istnieje możliwość wykorzystywania licznika zdalnego odczytu do 
przedpłatowej formy rozliczeń. 
2. Sprzedawca, w zależności od stanu salda dekrementującego, decyduje o załączeniu lub wyłączeniu elementu wyko-
nawczego licznika zdalnego odczytu przez wysłanie do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, za po-
średnictwem centralnego systemu informacji rynku energii, żądania załączenia lub wyłączenia elementu wykonawczego licznika zdalnego odczytu, zgodnie ze standardami wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii.
3. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przyjmuje przesyłane od sprzedawcy za pośrednictwem 
centralnego systemu informacji rynku energii żądanie załączenia lub wyłączenia elementu wykonawczego licznika zdalnego odczytu, zgodnie ze standardami wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii.
4. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wykonuje żądanie załączenia lub wyłączenia elementu 
wykonawczego licznika zdalnego odczytu w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego żądania z centralnego 
systemu informacji rynku energii. 
5. Sprzedawca informuje odbiorcę o tym, że po doładowaniu przez odbiorcę salda dekrementującego załączenie ele -
mentu wykonawczego licznika zdalnego odczytu może nastąpić pod nieobecność odbiorcy w obiekcie lub lokalu bez odręb-
nego powiadomienia odbiorcy, oraz o konieczności przygotowania urządzeń lub instalacji w sposób umożliwiający ich bez-
pieczną eksploatację po załączeniu elementu wykonawczego licznika zdalnego odczytu.
6. Sprzedawca informuje odbiorcę nie rzadziej niż raz na dobę o stanie jego salda dekrementującego za pośrednictwem 
przeznaczonego do tego kanału komunikacji takiego jak SMS lub e-mail lub innego kanału komunikacji określonego w umowie kompleksowej. 
Rozdział 8
Sposób wyznaczania zastępczych danych pomiarowych oraz skorygowanych danych pomiarowych
§ 15. 1. Jeżeli nie ma możliwości pozyskania rzeczywistych danych pomiarowych z licznika konwencjonalnego lub 
licznika zdalnego odczytu, operator systemu elektroenergetycznego albo właściciel urządzeń, instalacji lub sieci, w przypadku 
gdy użytkownik systemu jest przyłączony do urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego, wyznacza dane zastępcze w sposób odzwierciedlający rzeczywiste ilości energii elektrycznej.
2. Dla punktu pomiarowego, w którym jest zainstalowany licznik zdalnego odczytu, zastępcze dane pomiarowe wyznacza 
się z uwzględnieniem:
1) rzeczywistych danych pomiarowych pochodzących z innych układów pomiarowo-rozliczeniowych lub elementów 
układu pomiarowo-rozliczeniowego operatora systemu elektroenergetycznego albo właściciela urządzeń, instalacji 
lub sieci, w przypadku gdy użytkownik systemu jest przyłączony do urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wy-
znaczono operatora systemu elektroenergetycznego, z tego samego okresu, lub
2) rzeczywistych danych pomiarowych pochodzących z tego samego układu pomiarowo-rozliczeniowego, z okresu po-
przedzającego okres braku rzeczywistych danych pomiarowych lub następującego po tym okresie, z uwzględnieniem 
charakterystyki zmienności przepływu energii elektrycznej oraz innych udokumentowanych okoliczności mających wpływ na przepływ energii elektrycznej w okresie braku rzeczywistych danych pomiarowych.
3. Dla punktu pomiarowego, w którym jest zainstalowany licznik konwencjonalny, zastępcze dane pomiarowe wyzna-
cza się z uwzględnieniem średniodobowego przepływu energii elektrycznej w ostatnim okresie rozliczeniowym za świad-
czone usługi dystrybucji, z uwzględnieniem sezonowości poboru energii elektrycznej i standardowych profili przepływu 
energii elektrycznej. Jeżeli nie można ustalić średniodobowego przepływu energii elektrycznej na podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia ilości energii elektrycznej jest wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowe -
go z następnego okresu rozliczeniowego, z uwzględnieniem sezonowości przepływu energii elektrycznej oraz innych udo-
kumentowanych okoliczności mających wpływ na wielkość przepływu tej energii.
Dziennik Ustaw – 11 –  Poz. 788 
4. W przypadku gdy dane pomiarowe pozyskane z licznika zdalnego odczytu albo licznika konwencjonalnego są błędne, 
skorygowane dane pomiarowe wyznacza się:
1) z uwzględnieniem współczynników korekcyjnych właściwych dla stwierdzonej nieprawidłowości lub awarii, o ile jest 
możliwe ich określenie, lub
2) analogicznie jak w przypadku wyznaczania danych zastępczych, jeżeli określenie współczynników korekcyjnych nie 
jest możliwe. 
5. Przepisów ust. 2–4 nie stosuje się, jeżeli w punkcie pomiarowym, dla którego zachodzi konieczność wyznaczenia 
zastępczych danych pomiarowych lub skorygowanych danych pomiarowych, jest zainstalowany rezerwowy układ pomiarowo-  
-rozliczeniowy. W takim przypadku ilość energii elektrycznej wyznacza się na podstawie wskazań układu pomiarowo-roz -
liczeniowego rezerwowego pod warunkiem, że ten układ zarejestrował poprawne dane pomiarowe. 
Rozdział 9
Sposób wyznaczania wskaźników skuteczności i niezawodności komunikacji w systemie pomiarowym
§ 16. 1. Wskaźnik skuteczności pozyskiwania danych pomiarowych dla doby „n” z liczników zdalnego odczytu za po-
średnictwem systemu zdalnego odczytu wynosi co najmniej:
1) 90% do godziny 09.00 doby „n+1”;
2) 94% do godziny 12.00 doby „n+3”;
3) 96% do godziny 24.00 doby „n+7”.
2. Dla liczników zdalnego odczytu, dla których dane pomiarowe nie zostały pozyskane w terminie, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 3, operator systemu elektroenergetycznego albo właściciel urządzeń, instalacji lub sieci, w przypadku gdy użyt-
kownik systemu jest przyłączony do urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektro -
energetycznego, pozyskuje rzeczywiste dane pomiarowe w terminie 30 dni od doby „n”, z wyłączeniem przypadku, o któ-
rym mowa w ust. 9 pkt 1. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, operator systemu elektroenergetycznego albo właściciel urządzeń, instalacji 
lub sieci, w przypadku gdy użytkownik systemu jest przyłączony do urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczo-
no operatora systemu elektroenergetycznego, podejmuje czynności mające na celu przywrócenie komunikacji z licznikiem 
zdalnego odczytu.
4. Wskaźnik skuteczności pozyskiwania danych pomiarowych jest wyznaczany nie później niż ostatniego dnia trzeciego 
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zainstalowano licznik zdalnego odczytu.
5. Dla grupy nie większej niż 200 liczników zdalnego odczytu przyłączonych do tej samej stacji elektroenergetycznej 
transformującej napięcie SN/nN wskaźnik skuteczności przekazywania poleceń z centralnego systemu informacji rynku 
energii za pośrednictwem systemu pomiarowego do liczników zdalnego odczytu w okresie 3 godzin nie może być niższy 
niż 95%.
6. W przypadku liczników zdalnego odczytu, dla których nie doszło do skutecznego przekazania poleceń z centralnego 
systemu informacji rynku energii za pośrednictwem systemu pomiarowego, operator systemu elektroenergetycznego lub 
właściciel urządzeń, instalacji lub sieci, w przypadku gdy użytkownik systemu jest przyłączony do urządzeń, instalacji lub 
sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego, wykonuje polecenia nie później niż:
1) do 24 godzin od chwili otrzymania z centralnego systemu informacji rynku energii poleceń o wysokim priorytecie 
wykonania,
2) do 3 dni roboczych od chwili otrzymania z centralnego systemu informacji rynku energii poleceń o normalnym prio-
rytecie wykonania 
– jeżeli przyczyna wydania polecenia jest aktualna lub jeżeli polecenie nie zostało odwołane. 
7. Poleceniem o wysokim priorytecie wykonania jest polecenie załączenia dostarczania energii elektrycznej oraz pole-
cenie ograniczenia mocy dla trybu awaryjnego. Pozostałe polecenia są poleceniami o normalnym priorytecie wykonania.
Dziennik Ustaw – 12 –  Poz. 788 
8. W przypadku licznika zdalnego odczytu, dla którego doszło do skutecznego przekazania poleceń z systemu pomiaro -
wego, licznik ten wykonuje polecenie natychmiastowo lub w terminie określonym w tym poleceniu.
9. Przy obliczaniu wskaźników skuteczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie uwzględnia się liczników konwencjo-
nalnych i  liczników zdalnego odczytu, do których operator systemu elektroenergetycznego lub właściciel urządzeń, instalacji 
lub sieci, w przypadku gdy użytkownik systemu jest przyłączony do urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono 
operatora systemu elektroenergetycznego, nie miał dostępu zdalnego i dostępu lokalnego: 
1) z przyczyny leżącej po stronie użytkownika systemu niebędącego operatorem systemu elektroenergetycznego lub 
właścicielem urządzeń, instalacji lub sieci, w przypadku gdy użytkownik systemu jest przyłączony do urządzeń, insta-
lacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego;
2) na skutek awarii sieci elektroenergetycznej na obszarze, na którym jest zlokalizowany licznik zdalnego odczytu.
10. Operator systemu elektroenergetycznego albo właściciel urządzeń, instalacji lub sieci, w przypadku gdy użytkownik 
systemu jest przyłączony do urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycznego, 
wykazuje i dokumentuje okoliczności, o których mowa w ust. 9.
11. Przy obliczaniu wskaźników skuteczności, o których mowa:
1) w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 – uwzględnia się odpowiednio okoliczności, o których mowa w ust. 9;
2) w ust. 1 pkt 3 – uwzględnia się odpowiednio okoliczność, o której mowa w ust. 9 pkt 1.
12. Sposób wyznaczenia wskaźników niezawodności komunikacji w systemie pomiarowym określa załącznik nr 4 do 
rozporządzenia.
Rozdział 10
Szczegółowy zakres danych pomiarowych i innych informacji pozyskiwanych z licznika zdalnego odczytu
§ 17. 1. W przypadku odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym zakres danych pomiarowych pozyski-
wanych z licznika zdalnego odczytu obejmuje:
1) zarejestrowane dane pomiarowe dotyczące energii elektrycznej:
a) pobranej w punkcie poboru energii – zsumowane do okresów 15-minutowych,
b) wprowadzonej w punkcie poboru energii – zsumowane do okresów 15-minutowych;
2) zarejestrowane dane pomiarowe dotyczące wartości mocy czynnej i mocy biernej;
3) informacje o wskaźnikach jakości lub parametrach jakościowych w zakresie energii elektrycznej w punkcie poboru 
energii;
4) informacje o zdarzeniach rejestrowanych przez licznik zdalnego odczytu;
5) zarejestrowane dane pomiarowe dotyczące energii elektrycznej w punkcie ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy 
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110, 1093 i 2269);
6) inne dane pomiarowe, których obowiązek rejestrowania wynika z przepisów odrębnych.
2. Operator systemu elektroenergetycznego oraz właściciel urządzeń, instalacji lub sieci, w przypadku gdy użytkownik 
systemu jest przyłączony do urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenergetycz -
nego, pozyskuje z liczników zdalnego odczytu:
1) zarejestrowane dane pomiarowe dotyczące energii elektrycznej:
a) pobranej w punkcie poboru energii – zsumowane do okresów 15-minutowych,
b) wprowadzonej w punkcie poboru energii – zsumowane do okresów 15-minutowych,
c) wprowadzonej do sieci przez wytwórców – zsumowane do okresów 15-minutowych;
2) zarejestrowane dane pomiarowe dotyczące wartości mocy czynnej i mocy biernej;
3) informacje o wskaźnikach jakości oraz parametrach jakościowych w zakresie energii elektrycznej w punkcie poboru 
energii;
4) informacje o zdarzeniach rejestrowanych przez licznik zdalnego odczytu;
5) inne dane pomiarowe, których obowiązek rejestrowania wynika z przepisów odrębnych.
Dziennik Ustaw – 13 –  Poz. 788 
3. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego pozyskuje z liczników zdalnego odczytu lub zestawów 
koncentratorowo-bilansujących, zainstalowanych w stacjach SN/nN stanowiących element sieci dystrybucyjnej, w szcze-
gólności:
1) zarejestrowane dane pomiarowe dotyczące energii elektrycznej;
2) zarejestrowane dane pomiarowe dotyczące wartości mocy czynnej i mocy biernej;
3) informacje o wskaźnikach jakości lub parametrach jakościowych w zakresie energii elektrycznej w miejscu instalacji 
licznika zdalnego odczytu;
4) informacje o statusie pracy licznika zdalnego odczytu;
5) informacje o zarejestrowanych zdarzeniach.
Rozdział 11
Wymagania dla licznika zdalnego odczytu w celu skomunikowania go z urządzeniami odbiorcy energii elektrycznej 
w gospodarstwie domowym
§ 18. 1. W celu skomunikowania licznika zdalnego odczytu z urządzeniami odbiorcy energii elektrycznej w gospodar-
stwie domowym licznik zdalnego odczytu wyposaża się w interfejs komunikacyjny do komunikacji lokalnej spełniający 
wymagania określone w pkt 7.3.2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
2. Interfejs komunikacyjny licznika zdalnego odczytu do komunikacji lokalnej zapewnia ochronę przesyłanych danych 
pomiarowych do urządzeń odbiorcy w gospodarstwie domowym przez zastosowanie algorytmów szyfrowanej komunikacji.
Rozdział 12
Informacje przekazywane odbiorcy końcowemu o liczniku zdalnego odczytu oraz o przetwarzaniu danych 
osobowych tego odbiorcy
§ 19. Operator systemu elektroenergetycznego lub właściciel urządzeń, instalacji lub sieci, w przypadku gdy użytkow-
nik systemu jest przyłączony do urządzeń, instalacji lub sieci, na których nie wyznaczono operatora systemu elektroenerge -
tycznego, udostępnia odbiorcy końcowemu, u którego ma zostać lub został zainstalowany licznik zdalnego odczytu, infor-
macje dotyczące:1) sposobu komunikacji licznika zdalnego odczytu z urządzeniami odbiorcy końcowego;
2) funkcji licznika zdalnego odczytu oraz interoperacyjności charakteryzującej ten licznik;
3) usług, z jakich można korzystać za pomocą licznika zdalnego odczytu;
4) korzyści, jakie można osiągnąć dzięki posiadaniu licznika zdalnego odczytu;
5) przetwarzania danych osobowych tego odbiorcy w zakresie określonym w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europej -
skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza -
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Rozdział 13
Przepisy przejściowe i przepis końcowy
§ 20. W okresie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wskaźnik skuteczności pozyskiwania 
danych pomiarowych dla doby „n” z liczników zdalnego odczytu za pośrednictwem systemu zdalnego odczytu wynosi co 
najmniej:1) 90% do godziny 9.00 doby „n+1”;
2) 93% do godziny 12.00 doby „n+3”;
3) 95% do godziny 24.00 doby „n+7”.
Dziennik Ustaw – 14 –  Poz. 788 
§ 21. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do układów pomiarowo-rozliczeniowych instalowanych lub modernizowa -
nych po dniu wejścia w życie rozporządzenia.
2. Układy pomiarowo-rozliczeniowe:
1) zainstalowane lub zmodernizowane w okresie od dnia 4 lipca 2019 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia oraz 
2) instalowane po dniu wejścia w życie rozporządzenia, które zostały zakupione lub były objęte postępowaniem przetar -
gowym wszczętym przed tym dniem 
– dostosowuje się do wymagań określonych w rozporządzeniu w terminie do dnia 4 lipca 2031 r.
§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 11 ust. 4 pkt 2, § 14, § 16 
ust. 5 i 6 oraz pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2024 r.
Minister Klimatu i Środowiska:  A. Moskwa
Dziennik Ustaw – 15 –  Poz. 788  
Załączniki  
do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska  
z dnia 22 marca 2022 r.  (poz. ….)  
 
Załącznik nr 1 
MINIMALNE WyMAgANIA TEChNICZNO -fUNKCJONALNE DLA LIC ZNIKÓW ZDALNEGO ODCZ yTU  
 
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
1  Wymagania ogólne  Wymagania ogólne  Wymagania ogólne  Wymagania ogólne  
1.1  Licznik zdalnego odczytu  trójfazowy  pracu-
je w sieci t rójfazowej czteroprzewodowej, 
a licznik zdalnego odczytu jednofazowy  
pracuje w sieci dwuprzewodowej  Licznik  zdalnego odczytu  trójfazowy  pracuje  
w sieci trójfazowej czteroprzewodowej  Licznik zdalnego odczytu  trójfazowy  pracuje  
w sieci trójfazowej czteroprze wodowej  Licznik zdalnego odczytu  trójfazowy  pracuje  
w sieci trójfazowej czteroprzewodowej  
1.2  Licznik zdalnego odczytu  mierzy, wyznacza,  
rejestruje i udostępnia wartości, o których 
mowa  w pkt 2, oraz wykrywa  i rejestruje 
zdarzenia, o których mowa w pkt 5 , oraz 
udostępnia  informacje o tych zdarzeniach  Licznik zdalnego odczytu  mierzy, wyznacza, 
rejestruje i udostępnia wartości , o których 
mow a w pkt  2, oraz wy kryw a i rejestruje 
zdarzenia, o których mowa w pkt 5 , oraz  
udostępnia  informacje o tych zdarzeniach  Licznik zdalnego odczytu  mierzy, wyznacza, 
rejestruje i udostępnia  wartości , o których 
mowa w pkt  2, oraz wykry wa i rejestruje 
zdarzenia, o których mowa w pkt 5 , oraz  
udostępnia  informacje o tych zdarzeniach  Licznik zdalnego odczytu  mierzy, wyznacza, 
rejestruje i udostępnia wartości , o których 
mowa w pkt 2 , oraz w ykrywa i rejestruje 
zdarzenia, o których mowa w pkt 5 , oraz  
udostępnia  informacje o tych zdarzeniach  Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu 
i Środowiska z dnia 22 marca 2022 r. (poz. 788)
Załącznik nr 1
MINIMALNE  WyMAgANIA  TEChNICZNO -fUNKCJONALNE  DLA  LICZNIKóW  ZDALNEgO  ODCZyTU
Dziennik Ustaw – 16 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
2  Pomiar, rejestracja i udostępnianie wartości  Pomiar, rejestracja i udostępnianie wartości  Pomiar, rejestracja i udostępnianie wartości  Pomiar, rejestracja i udostępnianie wartości  
2.1  Licznik zdalnego odczytu  dokonuje  pomiaru 
nie rzad ziej niż co 1 sekundę : Licznik zdalnego odczytu  dokonuje  pomiaru 
nie rzadziej niż co 1 sekund ę: Licznik zdalnego odczytu  dokonuje  pomiaru 
nie rzadziej niż co 1 sekund ę: Licznik  zdalnego odczytu  dokonuje  pomiaru 
nie rzadziej niż co 0,2  sekund y: 
2.1.1  wartości s kutecznych napięć i pr ą-
dów fazowych  wartości skutecznych napięć i pr ą-
dów fazowych  wartości skutecznych napięć i pr ą-
dów fazowych  wartości skutecznych napięć i pr ą-
dów fazowych  
2.1.2  wartości kątów napięć względem 
napięcia w fazie pierwszej i prądów 
fazowych wzgl ędem odpowiednich 
napięć fazowych  wartości kątów napięć względem 
napięcia w fazie pierwszej i prądów 
fazowych względem odpowiednich 
napięć fazowych  wartości kątów napięć względem napięcia w fazie pierwszej i prądów 
fazowych względem odpowiednich 
napięć faz owych  wartości kątów napięć względem napięcia w fazie pierwszej i prądów 
fazowych względem odpowiednich 
napięć fazowych  
2.2  Licznik zdalnego odczytu  wyznacza  i wyk a-
zuje wartości:  Licznik zdalnego odczytu  wyznacza  i wyk a-
zuje wartości:  Licznik zdalnego odczytu  wyznacza  i wyk a-
zuje wartości:  Licznik zdalnego odczytu  wyznacza  i wyk a-
zuje wartości:  
2.2.1  skutecznych napięć (TRUE VRMS)  
i prądów fazowych (TRUE IRMS) , 
nie rzadziej niż co 1 sekund ę  skutecznych napięć (TRUE VRMS) i prądów fazowych (TRUE IRMS) , 
nie rzadziej niż co 1 sekund ę  skutecznych napięć (TRUE VRMS)  
i prądów fazowych (TRUE IRMS) , 
nie rzadziej niż co 1 sekund ę  skutecznych napięć (TRUE VRMS)  
i prądów fazowych (TRUE IRMS) , 
nie rzadziej niż co 0,2 sekundy 
2.2.2  mocy czynnej i biernej – sumaryc z-
nej oraz dla każ dej z faz, dla ki e-
runku pobór i oddanie , nie rzadziej 
niż co 1 sekund ę  mocy czynnej i biernej – sumaryc z-
nej oraz dla każdej z faz, dla ki e-
runku pobór i oddanie , nie rzadziej 
niż co 1 sekund ę  mocy czynnej i biernej – sumaryc z-
nej oraz dla każdej z faz, dla  kie-
runku pobór i oddanie , nie rzadziej 
niż co 1 sekund ę  mocy czynnej i biernej – sumaryc z-
nej oraz dla każdej z faz, dla ki e-
runku pobór i oddanie , nie rzadziej 
niż co 0,2 sekundy  
2.2.3  średniej mocy czynnej pobranej  
15-minutowej, wynikającej z ilości 
energii  czynnej pobranej – na potrz e-
by sterowania ograniczeniem mocy     
Dziennik Ustaw – 17 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
2.2.4  średniej mocy czynnej oddanej  
15-minutowej, wynikającej z iloś ci 
energii czynnej oddanej – na p o-
trzeby sterowania ograniczeniem 
mocy     
2.2.5  energii czynnej w obu kierunkach 
(+A, −A), nie rza dziej niż co  
1 sekundę  energii czynnej w obu kierunkach (+A, −A), nie rzadziej niż co  
1 sekundę  energii  czynnej w obu kierunkach 
(+A, −A), nie rzadziej niż co  
1 sekundę  energii czynnej w obu kierunkach (+A, −A), nie rzadziej niż co  
0,2 sekundy  
2.2.6  energ ii biernej w czterech kwadra n-
tach (RI, RII, RIII, RIV) , nie rz a-
dziej niż co 1 sekund ę energii biernej w czterech kwadra n-
tach (RI, RII, RIII, RIV) , nie rz a-
dziej niż co 1 sekundę  energii  biernej w czterech kwadran-
tach (RI, RII, RIII, RIV) , nie rz a-
dziej niż c o 1 sekundę  energii biernej w czterech kwadran-
tach (RI, RII, RIII, RIV) , nie rz a-
dziej niż co 0,2 sekundy  
2.2.7  energii pozornej w obu kierunkach , 
nie rzadziej niż co 1 sekundę  energii pozornej w obu kierunkach , 
nie rzadziej niż co 1 sekundę  energii  pozornej w obu kierunkach , 
nie rzadziej niż co 1 sekundę  energii pozornej w obu kierunkach , 
nie rzadziej niż co 0,2 sekundy 
2.2.8  całkowitego wskaźnika odkształc e-
nia napięcia harmonicznymi  (TThD)  
w napięciu, zgodnie z załączn i-
kiem  nr 3 do rozporządzenia  całkowitego wskaź nika odkształcenia  
napięcia harmonicznymi  (TThD) 
w napięciu, zgodnie z załączn i-
kiem  nr 3 do rozporządzenia  całkowitego wskaźnika odkształc e-
nia napięcia harmonicznymi (TThD)  
w napięciu, zgodnie z załączn i-
kiem  nr 3 do rozporządzenia   
2.2.9   wielkości strat jałow ych i obciąże-
niowych w obu kierunkach , nie rz a-
dziej niż co 1 sekundę  wielkości strat jałowych i obciąż e-
niowych w obu kierunkach , nie rz a-
dziej niż co 1 sekundę  wielkości strat jałowych i obciąż e-
niowych w obu kierunkach , nie rz a-
dziej niż co 0,2 sekundy  
Dziennik Ustaw – 18 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
2.2.10   wskaźników jakości zasilania, wa r-
tości ocen wskaźników jakości zas i-
lania w okresie pomiarowym  – 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do roz-
porządzenia  wskaźników jakości zasilania, war-
tości ocen wskaźników jakości zas i-
lania w okresie pomiarowym  – 
zgodnie z załącznikie m nr 3 do roz-
porządzenia  wskaźników jakości zasilania, wa r-
tości ocen wskaźników jakości zas i-
lania w okresie pomiarowym  – 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do roz-
porządzenia   
2.3  Licznik zdalnego odczytu  dokonuje  rejestracji:  Licznik zdalnego odczytu  dokonuje  rejestracji:  Licznik  zdalnego odczytu  dokonuje  rejestracji:  Licznik zdalnego odczytu  dokonuje  rejestracji:  
2.3.1  wartości skutecznych napięć, o kt ó-
rych mowa w pkt 2.2.1, uśredni a-
nych w okresie 10 minut, zapisyw a-
nych w profilu  wartości skutecznych napięć, o kt ó-
rych mowa w pkt 2.2.1, uśredni a-
nych w okresie 10 minut, zapisyw a-
nych w profilu  wartości skutecznych napięć, o kt ó-
rych mowa w pkt 2.2.1, uśredni a-
nych w okresie 10 minut, zapis y-
wanych w profilu  wartości skutecznych napięć, o kt ó-
rych mowa w pkt 2.2.1, uśredni a-
nych  w okresie od 1 do 60  minut, 
zapisywanych w profilu  
2.3.2  wartości skutecznych prądów faz o-
wych, o których mowa w pkt 2.2.1 , 
uśrednianych w okresie 10 minut, zapisywanych w profilu  wartości skutecznych prądów fazo-wych, o których mowa w pkt 2.2.1, 
uśrednianych w  okresie 10 minut, 
zapisywanych w profilu  wartości skutecznych prądów faz o-
wych, o których mowa w pkt 2.2.1, uśrednianych w okresie 10 minut, 
zapisywanych w profilu  wartości skutecznych prądów faz o-
wych, o których mowa w pkt 2.2.1, 
uśrednianych w okresie od 
1 do 
60 minut, zapisywanych w profilu 
2.3.3  wartości profilu obciążenia zapis y-
wanych jako bezstrefowe stany  
liczydła energii czynnej  – zgodnie 
z pkt 2.2.5 , i biernej – zgodnie 
z pkt 2.2.6,  co 15 minut  wartości profilu obciążenia zapis y-
wanych jako bezstrefowe stany  
liczydła energii czynnej – zgodnie 
z pkt 2.2.5 , i biernej – zgodnie 
z pkt 2.2.6, co 15 minut  wartości profilu obciążenia zapis y-
wanych jako bezstrefowe stany  
liczydła energii czynnej – zgodnie 
z pkt 2.2.5 , i biernej – zgodnie 
z pkt 2.2.6, co 15 minu t wartości profilu obciążenia zapis y-
wanych jako bezstrefowe stany  
liczydła energii czynnej – zgodnie 
z pkt 2.2.5 , i biernej – zgodnie 
z pkt 2.2.6, w okresie od 1 do 
60 minut  
Dziennik Ustaw – 19 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
2.3.4  wartości rejestrów całodobowych 
i strefowych, dla energii czynnej –
zgodnie z pk t 2.2.5 , i biernej –
zgodnie z pkt 2.2.6 , zatrzaskiw a-
nych w cyklu dobowym (godzina 0.00.00) wartości rejestrów całodobowych i strefowych, dla energii czynnej – 
zgodnie z pkt 2.2.5 , i biernej  – 
zgodnie z pkt 2.2.6 , zatrzaskiw a-
nych w cyklu dobowym (godzina 0.00.00) wartości rejestrów całodobowych i strefowych, dla energii czynnej  – 
zgodnie z pkt 2.2.5 , i biernej  – 
zgodnie z pkt 2.2.6 , zatrzaskiw a-
nych w cyklu dobowym (godzina 0.00.00)  
2.3.5   wartości zgodnych z pkt 2.2.9 , co 
15 minut  wartości zgodnych z pkt 2.2.9 , co 
15 minut  wartości zgodnych z pkt 2.2.9 , 
w okresie od 1 do 60 minut  
2.3.6  wskaźników jakości zasilania, wa r-
tości ocen wskaźników jakości zas i-
lania w okresie pomiarowym – 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do ro z-
porządzenia  wskaźników jakości zasilania, war-
tości oce n wskaźników jakości zas i-
lania w okresie pomiarowym  – 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do ro z-
porządzenia  wskaźników jakości zasilania, wa r-
tości ocen wskaźników jakości zas i-
lania w okresie pomiarowym  – 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do ro z-
porządzenia   
2.4  Każda warto ść zarejestrowana przez licznik  
zdalnego odczytu  jest opisana co najmniej 
następującymi atrybutami:  Każda wartość z arejestrowana przez licznik  
zdalnego odczytu  jest opisana co najmniej 
następującymi atrybutami:  Każda wartość z arejestrowana przez licznik 
zdalnego odczytu  jest opisana co najmniej 
następującymi atrybutami:  Każda wartość z arejestrowana przez licznik  
zdalnego odczytu  jest opisana co najmniej 
następującymi atrybutami:  
2.4.1  datą i czasem pomiaru na koniec 
okresu jego uśredniania  datą i czasem pomiaru  na koniec 
okresu jego uśredniania  datą i czasem pomiaru na koniec okresu jego uśredniania  datą i czasem pomiaru na koniec okresu jego uśredniania  
2.4.2  jednoznacznym oznaczeniem kod o-
wym  jednoznacznym oznaczeniem kod o-
wym  jednoznacznym oznaczeniem kod o-
wym  jednoznacznym oznaczeniem kod o-
wym  
Dziennik Ustaw – 20 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
2.5  Zmierzone wartości:  Zmierzone wartości:  Zmierzone wartości:  Zmierzone wartości:  
2.5.1  energii czynnej – są rejestrowane 
z rozdzielczością w zakresie od  
1 (jednej) Wh  do 1 (jednej) kWh   energii czynnej – są rejestrowane 
z rozdzi elczością w zakresie od  
1 (jednej) Wh  do 1 (jednej) kWh   energii czynnej – są rejestrowane 
z rozdzielczością w zakresie od  
1 (jednej) Wh  do 1 (jednej) kWh   energii czynnej – są rejestrowane 
z rozdzielczością w zakresie od  
1 (jednej)  kWh do 1 (jednej) MWh   
2.5.2  energii biernej – są rejestrowane 
z rozdzielczością w zakresie  od 
1 (jednej) varh do 1 (jednej) kvarh  energii biernej – są rejestrowane 
z rozdzielczością w zakresie od 
1 (jednej) varh do 1 (jednej) kvarh  energii biernej – są rejestrowane 
z rozdzielczości ą w zakresie od 
1 (jednej) varh  do 1 (jednej) kvarh  energii biernej – są rejestrowane 
z rozdzielczością w zakresie od 
1 (jednej) kvarh do 1 (jednej) Mvarh  
2.5.3   energii pozornej – są rejestrowane 
z rozdzielczością w zakresie od 
1 (jednej) VAh do 1 (jednej) kV Ah energii pozornej – są rejestrowane 
z rozdzielczością w zakresie od 
1 (jednej) VAh  do 1 (jednej) kVAh  energii pozornej – są rejestrowane 
z rozdzielczością w zakresie od  
1 (jednej)  kVAh do 1 (jednej) MVAh 
2.5.4   zgodnie z pkt 2.2.9 – są rejestrow a-
ne z rozdzie lczością co najmniej do 
1 (jednej) V2h lub do 1 (jednej) Wh  zgodnie z pkt  2.2.9 – są rejestrow a-
ne z rozdzielczością co najmniej do 
1 (jednej) V2h lub do 1 (jednej) Wh  zgodnie z pkt 2.2.9 – są rejestrow a-
ne z rozdzielczością co najmniej do 1 (jednej)  V
2h lub do 1 (jednej) 
kWh  
2.5.5   zgodnie z pkt 2.2.9 – są rejestrow a-
ne z rozdzielczością co najmniej do 
1 (jednej) A2h lub do 1 (jednej) Wh  zgodnie z pkt  2.2.9 – są rejestrow a-
ne z rozdzielczością co najmniej do 
1 (jednej) A2h lub do 1 (jednej) Wh  zgodnie z pkt 2.2.9 – są rejestrow a-
ne z rozdzielczością co najmniej do 1 (jednej) A
2h lub do 1 (jednej) kWh  
Dziennik Ustaw – 21 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
2.6  Licznik zdalnego odczytu  udostępnia  
w czasie zbliżonym do rzeczywistego, na 
interfejsie komunikacyjnym , o którym m o-
wa w pkt 7.3.2 , informacje w szczególności 
zawieraj ące:     
2.6.1  wartości energii czynnej pobranej     
2.6.2  wartości energii czynnej oddanej     
2.6.3  wartoś ć chwilową  mocy czynnej 
sumarycznej dla kierunku pobór 
i oddanie     
2.6.4  parametry ograniczenia mocy czyn-
nej w trybie normalnym     
2.6.5  parametry ograniczenia mocy czyn-
nej (tryb zarządzania stroną pop y-
tową ) w ustalonym formacie     
2.6.6  parametry  ograniczenia mocy czyn-
nej (tryb awaryjny ) w ustalonym 
formacie     
2.6.7  nr seryjny licznika zdalnego odczytu     
2.6.8  znacznik czas u danych  pomiar o-
wych     
Dziennik Ustaw – 22 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
3  Sterowanie  Sterowanie  Sterowanie  Sterowanie  
3.1  Licznik zdalnego odczytu  ma zintegrowany 
element wykonaw czy dostosowany do prz e-
pływu oraz załącza nia i wyłącz ania prądu 
maksymalnego tego licznika.  
Liczba cykli łączeniowych (załącz/wyłącz), 
którą można wykonać za pomocą elementu 
wykonawcze go z zachowaniem jego p o-
prawnego działania, odpowiada kategorii 
użytkowania UC- 3 zgodnie z najlepszą 
praktyką i aktualnym poziomem wiedzy 
technicznej opisanym w szczególności 
w odpowiednich Polskich Normach lub 
normach wydawanych przez krajowe lub międzyna rodowe organizacje, w tym 
w normie  PN-EN 62055- 31    
3.2  Element wykonawcz y po przywróceniu 
zasilania znajd uje się w takim samym stanie 
(odpowiednio załączony/wyłączony) jak 
przed utratą zasilania    
Dziennik Ustaw – 23 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
3.3  Licznik zdalnego odczytu :    
3.3.1  ma sygnalizację stanu ele mentu wy-
konawczego (załączony/wyłączony )    
3.3.2  umożliwia zdalne sprawdzenie stanu  
elementu wykonawczego     
3.4  Licznik zdalnego odczytu  umożliwia :     
3.4.1  ograniczenie mocy czynnej real i-
zowane przez zdalne oraz lokalne 
wprowadzenie nastaw mocy czy n-
nej mierzonej  w sposób o kreślony  
w pkt 2.2.3  i 2.2.4 . Nastawy ogr a-
nicznika są realizow ane co 100 W 
do mocy maksymalnej wynikającej 
z prądu maksymalnego licznika  
zdalnego odczytu      
3.4.2  wyłączenie elementu wykonawczego  
w momencie, gdy wartość poboru 
mocy czynnej, wyznacz ana w okr e-
sach jednosekundowych, przekr o-
czy zadaną wartość ograniczenia mocy czynnej 15 -minutowej     
Dziennik Ustaw – 24 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
3.4.3  automatyczne załączenie licznika  
zdalnego odczytu  po wystąpieniu 
ograniczenia re alizo wane zgodnie 
z konfigurowalnym  trybem:  
a) z początkiem kolejnego okresu  
uśredniania 15 -minutowego , 
b) po upływie definiowa nego 
czasu (od 1 minuty do 60 m i-
nut) od wyłączenia elementu 
wykonawczego, o którym 
mowa w pkt 3.4.2     
3.4.4  zdalne i lokalne aktywowanie  
i dezaktywowanie funkcji ogran i-
czenia mocy czynnej dla trybu no r-
malnego, trybu zarządzania stroną 
popytową  oraz trybu awaryjnego     
3.4.5  zdalne i lokalne wyłączenie oraz z a-
łączenie instalacji odbiorczej przez 
zmianę stanu elementu wykona w-
czego     
Dziennik Ustaw – 25 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
3.4.6  zdalne i lokalne wprowadzenie par a-
metrów  ograniczenia mocy czynnej 
dla trybu normal nego     
3.4.7  zdalne i lokalne wprowadzenie par a-
metrów  ograniczeni a mocy czynnej 
dla trybu zarządzania stroną pop y-
tową      
3.4.8  zdalne wprowadzenie parametrów 
ograniczenia mocy czynnej dla tr y-
bu awaryjnego     
4  Konfiguracja licznika  Konfiguracja licznika  Konfigu racja licznika  Konfiguracja licznika  
4.1  Licznik zdalnego odczytu  pozwala na zmianę  
oprogramowania (firmware) licznika oraz 
modułu komunikacyjnego w sposób zdalny 
i lokalny  Licznik zdalnego odczytu  pozwala na zmianę  
oprogramowania (firmware) licznika oraz 
modułu komunikacyjnego w sposób zdalny 
i lokalny  Licznik zdalnego odczytu  pozwala na zmianę  
oprogramowania (firmware) licznika oraz modułu komunikacyjnego w sposób zdalny 
i lokalny  Licznik zdalnego odczytu  pozwala na zmianę  
konfiguracji  licznika oraz modułu  komun i-
kacyjnego w sposób  lokalny  
Dziennik Ustaw – 26 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
4.2  Licznik zdalnego odczytu  trójfazowy  umoż-
liwia pomiar i rejestracj ę zdalnego odczytu   
z wykorzystani em metody arytmetycznej 
według poniższego diagramu:  
A1
A2
A1 A2
SumaMetoda obliczeń
(zawartość rejestru 
bez znaku )
Suma +A
(rejestr 1.8.0)
Suma -A
(rejestr 2.8.0)
SumaA3A3
 Licznik zdalnego odczytu  umożliwia  pomiar  
i rejestracj ę zdalnego odczytu  z wykorzyst a-
niem metody arytmetycznej według  poniż-
szego diagramu:  
A1
A2
A1 A2
SumaMetoda obliczeń
(zawartość rejestru 
bez znaku )
Suma +A
(rejestr 1.8.0)
Suma -A
(rejestr 2.8.0)
SumaA3A3
  Licznik zdalnego odczytu  umożliwia  pomiar 
i rejestracj ę zdalnego odczytu  z wykorz y-
stani em metody arytmetycznej według  
poniższego diagramu:  
A1
A2
A1 A2
SumaMetoda obliczeń
(zawartość rejestru 
bez znaku )
Suma +A
(rejestr 1.8.0)
Suma -A
(rejestr 2.8.0)
SumaA3A3
  
4.3  Licznik zdalnego odczytu  przechow uje ka-
lendarz gregoriański co najmniej na kole j-
nych 18 lat , wraz z obowiązującymi zgodnie 
z porządk iem prawnym Rzeczypospolitej  
Polskiej : świętami stałymi i  ruchomymi  oraz 
datami  zmiany czasu urzędowego  z autom a-
tycznym przełączaniem lato/zima i z ima/lato  Licznik zdalnego odczytu  przechowuje k a-
lendarz gregoriański co najmniej na kole j-
nych 18 lat, wraz z obowiązującymi zgodnie 
z porządk iem prawnym Rzeczypospolitej  
Polskiej : świętami  stałymi i  ruchomymi  oraz 
datami zmiany czasu urzędowego z autom a-
tycznym przełączaniem lato/zima i z ima/lato  Licznik zdalnego odczytu  przechow uje ka-
lendarz gregoriański co najmniej na kole j-
nych 18 lat, wraz z obowiązującymi zgodnie 
z porządk iem prawnym Rzeczypospolitej  
Polskiej : świętami stałymi i  ruchomymi  oraz 
datami zmiany czasu urzędowego z autom a-
tycznym przełączaniem lato /zima i z ima/lato Licznik  zdalnego odczytu  przechow uje ka-
lendarz gregoriański co najmniej na kole j-
nych 20 lat, wraz z obowiązującymi zgodnie 
z porządk iem prawnym Rzeczypospolitej  
Polskiej : świętami stałymi i  ruchomymi  oraz 
datami zmiany czasu urzędowego z autom a-
tycznym przełączaniem lato /zima i z ima/la to  
Dziennik Ustaw – 27 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
4.4  Licznik  zdalnego odczytu  ma funkcjona l-
ność przełącznika taryfowego sterowanego 
wbudowanym zegarem kalendarzowym 
z programowanymi godzinami i datami 
zmiany stref czasowych  Licznik zdalnego odczytu  ma funkcjona l-
ność przełącznika taryfowego sterowanego 
wbudowanym zegarem kalendarzowym 
z programowanymi godzinami i datami 
zmiany stref czas owych  Licznik zdalnego odczytu  ma funkcjona l-
ność przełącznika taryfowego sterowanego 
wbudowanym zegarem kalendarzowym 
z programowanymi godzinami i datami 
zmiany stref czasowych  (*)  
4.5  Licznik zdalnego odczytu  ma możliwość 
zaprogramowania przynajmniej czter ech 
rejestrów strefowych Licznik zdalnego odczytu  ma możliwość 
zaprogramowania przynajmniej czterech rejestrów strefowych Licznik
 zdalnego odczytu  ma możliwość 
zaprogramowania przynajmniej czterech rejestrów strefowych  (*)  
4.6  Licznik zdalnego odczytu  ma możliwość:  Licznik  zdalnego odczytu ma możliwość:  Licznik zdalnego odczytu  ma możliwość:  Licznik zdalnego odczytu ma możliwość:  
4.6.1  ustawienia daty aktywacji (godzina 
0.00.00 wyznaczająca początek d a-
nego dnia) dla zmiany konfiguracji licznika zdalnego odcz ytu w zakr e-
sie zmiany grupy taryfowej  ustawienia daty aktywacji (godzina 0.00.00 wyznaczająca początek d a-
nego dnia) dla zmiany konfiguracji licznika zdalnego odczytu  w zakr e-
sie zmiany grupy taryfowej  ustawienia daty aktywacji (godzina 0.00.00 wyznaczająca początek d a-
nego dnia) dla zmiany konfiguracji licznika zdalnego odczytu  w zakr e-
sie zmiany grupy taryfowe j (*)  
4.6.2  ustawienia daty i godziny aktywacji  
i dezaktywacji  dla zmiany konfiguracji  
licznika zdalnego odczytu  w zakresie:  
a) wartości progu ograniczenia 
mocy czynnej dla trybu no r-
malnego, 
b) wartości progu ograniczenia 
mocy czynnej dla trybu zarz ą-
dzania stroną popytową     
Dziennik Ustaw – 28 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
4.6.3  zmiany ustawień każdego z param e-
trów w sposób lokalny oraz zdalny  zmiany ustawień każdego z param e-
trów w sposób lokalny oraz zdalny  zmiany ustawień każdego z param e-
trów w sposób lokalny oraz zdalny  zmiany ustawień każdego z param e-
trów w sposób lokalny  
4.6.4  zdalnego aktywowania i de zakty-
wowania:  
a) lokalnej zmiany ustawień ka ż-
dego z parametrów, 
b) lokalnej wymiany oprogr a-
mowania licznika zdalnego 
odczy tu (firmware) zdalnego aktywowania i de zakty-
wowania:  
a) lokalnej zmiany ustawień ka ż-
dego z parametrów,  
b) lokalnej wymiany oprogr a-
mowania licznika zdalnego odczytu (firmware)  zdalnego aktywowania i de zakty-
wowania:  
a) lokalnej zmiany ustawień ka ż-
dego z parametrów,  
b) lokalnej wymiany oprogr a-
mowania licznika zdalnego odczytu (firmware)   
4.6.5  zdalnego i lokalnego ustawienia daty 
i czasu  w liczniku zdalnego odczytu  zdalnego i lokalnego ustawienia daty 
i czasu  w liczniku  zdalnego odczytu   zdalnego i lokalnego ustawienia daty 
i czasu  w liczniku zdalnego odczytu  zdalnego i lokalnego ustawienia daty 
i czasu  w liczniku zdalnego odczytu  
4.6.6  zdalnego i lokalnego udostępnienia 
ustawień parametrów licznika  zdal-
nego odczytu  zdalnego i lokalnego udostępnienia ustawień parametrów licznika
 zdal-
nego odczytu  zdalnego i lokalnego udostępnienia ustawień parametrów licznika
 zdal-
nego odczytu  zdalnego i lo kalnego udostępnienia 
ustawień parametrów licznika  zdal-
nego odczytu  
4.6.7  zdalnego i lokalnego udostępniania wartości, poleceń, zdarzeń rejestr o-
wanych przez licznik
 zdalnego o d-
czytu , odrębnie na każdym interfe j-
sie komunikacyjnym  zdalnego i lokalnego udostępnia nia 
wartości, poleceń, zdarzeń rejestr o-
wanych przez licznik  zdalnego o d-
czytu , odrębnie na każdym interfe j-
sie komunikacyjnym  zdalnego i lokalnego udostępniania 
wartości, poleceń, zdarzeń rejestr o-
wanych przez licznik  zdalnego o d-
czytu , odrębnie na każdym inte rfej-
sie komunikacyjnym  zdalnego i lokalnego udostępniania wartości, poleceń, zdarzeń rejestro-
wanych przez licznik
 zdalnego o d-
czytu , odrębnie na każdym interfe j-
sie komunikacyjnym  
4.6.8  zdalnej i lokalnej synchronizacji  / 
ustawienia czasu i aktualizacji k a-
lendar za zdalnej i lokalnej synchronizacji  / 
ustawienia czasu i aktualizacji k a-
lendarza  zdalnej i lokalnej synchronizacji  / 
ustawienia czasu i aktualizacji k a-
lendarza  zdalnej i lokalnej synchronizacji  / 
ustawienia czasu i aktualizacji k a-
lendarza  
Dziennik Ustaw – 29 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
4.6.9  zdalnej i loka lnej aktywacji i deza k-
tywacji w zakresie automatycznej 
zmiany czasu lato/zima i zima/lato  zdalnej i lokalnej aktywacji i deza k-
tywacji w zakresie automatycznej zmiany czasu lato/zima i zima/lato  zdalnej i lokalnej aktywacji i deza k-
tywacji w zakresie automat ycznej 
zmiany czasu lato/zima i zima/lato  zdalnej i lokalnej aktywacji i deza k-
tywacji w  zakresie automatycznej 
zmiany czasu lato/zima i zima/lato  
4.6.10   zdalnej i lokalnej aktywacji i deza k-
tywacji każdego z interfejsów ko-
munikacyjnych przeznaczonych do 
komunika cji lokalnej  zdalnej i lokalnej aktywacji i deza k-
tywacji każdego z interfejsów ko-
munikacyjnych przeznaczonych do 
komunikacji lokalnej, z wyjątkiem wyświetlacza  zdalnej i lokalnej aktywacji i deza k-
tywacji każdego z interfejsów ko-
munikacyjnych przeznaczonych  do 
komunikacji lokalnej, z wyjątkiem wyświetlacza (*)   
4.6.11   definiowania na etapie konfiguracji 
co najmniej trzech progów wartości 
napięcia wyrażonych w procentach 
napięcia znamionowego Un, przy 
czym domyślnie są ustalone progi:  
a) próg 1 – wzrost napięcia p onad 
wartość 110% Un,  
b) próg 2 – obniżenie napięcia 
poniżej wartości 90% Un,  
c) próg 3 – obniżenie napięcia 
poniżej wartości 80% Un  definiowania na etapie konfiguracji 
co najmniej trzech progów wartości 
napięcia wyrażonych w procentach 
napięcia znamionowego Un, pr zy 
czym domyślnie są ustalone progi:  
a) próg 1 – wzrost napięcia p onad 
wartość 110% Un,  
b) próg 2 – obniżenie napięcia 
poniżej wartości 90% Un,  
c) próg 3 – obniżenie napięcia 
poniżej wartości 80% Un  definiowania na etapie konfiguracji 
co najmniej trzech progów wart ości 
napięcia wyrażonych w procentach 
napięcia znamionowego Un, przy 
czym domyślnie są ustalone progi:  
a) próg 1 – wzrost napięcia p onad 
wartość 110% Un,  
b) próg 2 – obniżenie napięcia 
poniżej wartości 90% Un,  
c) próg 3 – obniżenie napięcia 
poniżej wartości 80% Un   
Dziennik Ustaw – 30 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
4.6.12   rejestrowania zaniku napięcia, jeżeli 
wartość skuteczna napięcia uśre d-
niona w okresie 1 sekundy spadnie poniżej wartości pozwalającej na r e-
jestrację tego zdarzenia  rejestrowania zaniku  napięcia, jeżeli 
wartość skuteczna napięcia uśre d-
niona w okresie 1 s ekundy spadnie 
poniżej wartości pozwalającej na r e-
jestrację tego zdarz enia rejestrowania zaniku  napięcia, jeżeli 
wartość skuteczna napięcia uśre d-
niona w okresie 1 sekundy spadnie poniżej wartości pozwalającej na 
rejestrację tego zdarzenia   
4.6.13   definiowania na etapie konfiguracji czasu pomiaru wartości skutecznej 
napięcia dla rejestracji zdarzeń
 
określonych w pkt 4.6.11 , w prz e-
dziale od 1 sekundy do 3 minut 
(z odstępem  co 1 sekundę)  definiowania na etapie konfiguracji 
czasu pomiaru wartości skutecznej 
napięcia  dla rejestracji zdarzeń  
określonych w pkt 4.6.11 , w prz e-
dziale od 1 sekundy do 3 minut 
(z odstępem  co 1 sekundę)  definiowania na etapie konfiguracji 
czasu pomiaru wartości skutecznej 
napięcia dla rejestracji zdarzeń  
określonych w pkt 4.6.11 , w prze-
dziale od 1 sekundy do 3 minut 
(z odstępem  co 1 sekundę)   
4.7  Rejestracja przekroczeń progów napięcia, 
o których mowa w pkt 4.6.11 , powinna być 
dokonywana na podstawie różnicy wartości średniej napięcia dla kolejnych okresów 
pomiaru wartości skutecznej
 określonej 
w pkt 4.6.13  Rejestracja przekroczeń progów napięcia, o których mowa w pkt 4.6.1 1, powinna być 
dokonywana na podstawie różnicy wartości średniej napięcia dla kolejnych okresów 
pomiaru wartości skutecznej
 określonej 
w pkt 4.6.13  Rejestracja przekroczeń progó w napięcia, 
o których mowa w pkt 4.6.11 , powinna  być 
dokonywana na podstawie różnicy wartości 
średniej napięcia dla kolejnych okresów 
pomiaru wartości skutecznej  określonej 
w pkt 4.6.13   
5  Wyk rywa nie i rejestracja zdarzeń  Wykrywanie i rejestracja zdarzeń  Wykrywanie i rejestracja zdarzeń  Wykrywanie i rejestracja zdarzeń  
5.1  Licznik zdalnego odczytu  rejestruje co na j-
mniej następujące informacje o zdarzeniach:  Licznik zdalnego odczytu  rejestruje co na j-
mniej następujące informacje o zdarzeniach:  Licznik  zdalneg o odczytu  rejestruje co na j-
mniej następujące informacje o zdarzeniach:  Licznik zdalnego odczytu  rejestruje co na j-
mniej następujące informacje o zdarzeniach:  
5.1.1  aktywacj a i dezaktywacj a funkcji 
ograniczenia mocy czynnej     
Dziennik Ustaw – 31 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
5.1.2  ustawieni e wartości ograniczenia 
mocy czynnej dla trybów: norma l-
nego, zarządzania stroną popytową  
i awaryjnego      
5.1.3  uruchomieni e i wyłączenie  ogran i-
czenia mocy  czynnej  w trybie no r-
malnym     
5.1.4  uruchomieni e i wyłączenie  ogran i-
czenia mocy czynnej w trybie za-
rządzania stroną popytową     
5.1.5  uruchomieni e i wyłączenie  ogran i-
czania mocy czynnej w trybie awa-
ryjnym      
5.1.6  obniżenie i podwyższenie napięcia 
w dowolnej fazie zgodnie z pkt 4.6.11  obniżenie i podwyższenie napięcia  
w dowolnej fazie  zgodnie z pkt 4.6.11 obniżenie i podwyższenie napięcia w dowolnej fazie zgodnie z pkt 4.6.11 
(*)  
5.1.7  zanik napięcia, jeżeli wartość sk u-
teczna napięcia uśredniona w okresie 
1 sekundy spadnie poniżej wartości pozwalającej na rejestrację tego 
zdarzenia  zanik napięcia, jeżeli wartość sk u-
teczn a napięcia uśredniona w ok resie 
1 sekundy spadnie poniżej wartości 
pozwalającej na rejestrację tego 
zdarzenia  zanik napięcia, jeżeli wartość sk u-
teczn a napięcia uśredniona w okresie 
1 sekundy spadnie poniżej wartości 
pozwalającej na rejestrację tego 
zdarzenia  zanik napięcia, jeżeli wartość sk u-
teczna napięcia uśredniona w okresie  
1 sekundy spadnie poniżej wartości 
pozwalającej na rejestrację tego 
zdarzenia  
Dziennik Ustaw – 32 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
5.1.8  początek i koniec działania pola 
magnetycznego (próg nieczułości 
wartości indukcji magnetycznej B  
≤400 mT)  początek i koniec dz iałania pola 
magnetycznego (próg nieczułości wartości indukcji magnetycznej B  
≤400 mT)  początek i koniec działania pola 
magnetycznego (próg nieczułości 
wartości indukcji magnetycznej B  
≤400 mT)   
5.1.9  otwarcie i zamknięcie osłony 
skrzynki zaciskowej  otwarcie  i zamknięcie osłony  
skrzynki zaciskowej otwarcie i zamknięcie osłony skrzynki zaciskowej   
5.1.10   otwarcie i zamknięcie obudowy 
licznika  zdalnego odczytu  otwarcie i zamknięcie obudowy licznika
 zdalnego odczytu  otwarcie i zamknięcie obudowy licznika  zdalnego odczytu   
5.1.11   usterki wewnętrzne licznika zdaln e-
go odczytu  skutkujące jego niepr a-
widłowym działaniem  usterki wewnętrzne licznika  zdaln e-
go odczytu  skutkujące jego niepr a-
widłowym działaniem  usterki wewnętrzne licznika zdaln e-
go odczytu  skutkujące jego niepr a-
widłowy m działaniem  usterki wewnętrzne licznika zdaln e-
go odczytu  skutkujące jego niepr a-
widłowym działaniem  
5.1.12   zmiana parametryzacji licznika  
zdalnego odczytu  zmiana parametryzacji licznika  
zdalnego odczytu  zmiana parametryzacji licznika  
zdalnego odczytu  zmiana par ametryzacji licznik a 
zdalnego odczytu  
5.1.13   wymiana oprogramowania (firm -
ware)  licznika  zdalnego odczytu  wymiana oprogramowania (firm -
ware) licznika  zdalnego odczytu  wymiana oprogramowania (firm -
ware) licznika  zdalnego odczytu   
5.1.14   zmiana stanu elementu wykona w-
czego     
5.1.15   aktywacja/dezaktywacja interfejsu 
komunikacyjnego , o którym mowa 
w pkt 7.3.2  aktywacja/dezaktywacja interfejsu komunikacyjnego , o którym mowa 
w pkt 7.3.2  aktywacja/dezaktywacja interfejsu komunikacyjnego , o którym mowa 
w pkt 7.3.2  (*)  
Dziennik Ustaw – 33 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
5.1.16   ustawien ie czasu  ustawienie czasu  ustawienie czasu ustawienie czasu  
5.1.17   nieudane próby logowania na inte r-
fejsach komunikacyjnych lokalnych  nieudane próby logowania na inte r-
fejsach komunikacyjnych lokalnych  nieudane próby logowania na inte r-
fejsach komunikacyjnych lokalnych   
5.1.18   rozładowana bateria (w przypadku 
wyposażenia licznika  zdalnego o d-
czytu  w baterię dla podtrzymania 
pracy  zegara)  rozładowana bateria (w przypadku wyposażenia licznika zdalnego o d-
czytu  w baterię dla podtrzymania 
pracy  zegara)  rozładowana bateria (w przypadku  
wyposażenia licznika zdalnego o d-
czytu  w baterię dla podtrzymania 
pracy  zegara)  rozładowana bateria (w przypadku wyposażenia licznika
 zdalnego o d-
czytu  w baterię dla podtrzymania 
pracy zegara)  
5.1.19   zmiana czasu lato/zima i zima/lato  zmiana czasu lato/zima i zi ma/lato zmiana czasu lato/zima i zima/lato  zmiana czasu lato/zima i zima/lato 
5.1.20   aktywacja/dezaktywacja  zmiany cz a-
su lato/zima i zima/lato  aktywacja/dezaktywacja zmiany cza-su lato/zima i zima/lato  aktywacja/dezaktywacja zmiany cz a-
su lato/zima i zima/lato  aktywacja/dezaktywacja zmiany cz a-
su lato/zima i zima/lato  
5.1.21   numer progu, którego wartość z o-
stała przekroczona, wyznaczony 
zgodnie z pkt 4.6.11, lub zanik n a-
pięcia, wyznaczony zgodnie 
z pkt 4.6.12 , wraz z informacją na 
temat fazy napięcia, w któr ej wy-
stąpiło zdarzenie numer progu, którego wartość z o-
stała przekroczon a, wyznaczony 
zgodnie z pkt 4.6.11, lub zanik n a-
pięcia, wyznaczony zgodnie z pkt 4.6.12, wraz z informacją na 
temat fazy napięcia, w któr ej wy-
stąpiło zdarzenie numer progu, którego wartość z o-
stała przekroczona, wyznaczony zgodnie z pkt 4.6.11, lub zanik n a-
pięcia, wyznaczony zgodnie z pkt 4.6.12, wraz z informacją na 
temat fazy napięcia, w któr ej wy-
stąpiło zdarzenie   
Dziennik Ustaw – 34 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
5.2  Każda informacja o zdarzeniu z arejestrow a-
na przez licznik zdalnego odczytu  jest opi-
sana co najmniej następującymi atrybutami:  Każda informacj a o zdarzeniu z arejestrow a-
na przez licznik zdalnego odczytu  jest opisa-
na co najmniej następującymi atrybutami:  Każda informacja o zdarzeniu z arejestrow a-
na przez licznik zdalnego odczytu  jest opisa-
na co najmniej następującymi atrybutami:  Każda informacja o zdarzeniu z arejestrow a-
na przez licznik zdalnego odczytu  jest opisa-
na co najmniej następującymi atrybutami:  
5.2.1  znacznik czasu zawierający rok, 
miesiąc, dzień, minutę i sekundę 
okresu pomiaru, w którym nastąpiło 
zdarzenie  znacznik czasu zawierający rok, miesi ąc, dzień, minutę i sekundę 
okresu pomiaru, w którym nastąpiło zdarzenie  znacznik czasu zawierający rok, miesiąc, dzień, minutę i sekundę 
okresu pomiaru, w którym nastąpiło 
zdarzenie  znacznik czasu zawierający rok, miesiąc, dzień, minutę i sekundę 
okresu p omiaru, w którym nastąpiło 
zdarzenie  
5.2.2  kod właściwy dla zdarzenia  kod właściwy dla zdarzenia kod właściwy dla zdarzenia  kod właściwy dla zdarzenia 
5.3  Licznik zdalnego odczytu  umożliwia konf i-
gurowanie trybu udostępniania informacji 
o zdarzeniach rejestrowany ch przez ten licz-
nik. Dostępne są co najmniej dwa tryby 
udostępniania informacji: automatyczny 
i sesyjny. Przypisanie zdarzeń do każdego 
z trybów udostępniania jest oddzielnie ko n-
figurowalne w sposób zdalny i lokalny :    
5.3.1  w trybie udostępniania automatyc z-
nego licznik zdalnego odczytu  udo-
stępnia do systemu zdalnego odcz y-
tu informacje o zdarzeniach zarej e-
strowanych przez ten licznik ni e-
zwłoczne po ich wystąpieniu     
Dziennik Ustaw – 35 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
5.3.2  w trybie udos tępniania sesyjnego 
licznik  zdalnego odczytu  udostę p-
nia do systemu zdalne go odczytu 
informacje o zdarzeniach zarej e-
strowanych przez ten licznik zgod-
nie z harmonogramem odczytowym 
określonym w systemie zdalnego 
odczytu     
6  Prezentacja danych na wyświetlaczu  Prezentacja danych na wyświetlaczu  Prezentacja danych na wyświetlaczu ( *) Prezentacja danych na wyświetlaczu  
6.1  Licznik  zdalnego odczytu  ma alfanum e-
ryczny wyświetlacz z możliwością preze n-
tacji co  najmniej:  Licznik zdalnego odczytu  ma alfanumeryc z-
ny wyświetlacz z możliwością prezentacji co najmniej:  Licznik zdalnego odczytu  ma alfanumeryc z-
ny wyświetlacz z możliwością prezentacji co najmniej:  Licznik zdalnego odczytu  ma alfanumeryc z-
ny wyświetlacz z możliwością prezentacji co najmniej:  
6.1.1  ośmiopozycyjnego pola wartości  ośmiopozycyjnego pola wartości  ośmiopozycyjnego pola wartości  ośmiopozycyjnego pola wartości  
6.1.2  stanu elementu wykonawczego  – 
jeżeli sygnalizacja nie jest realiz o-
wana w inny sposób     
6.1.3  sygnalizacji zdarzeń : otwarcie osło-
ny skrzynki zaciskowej, otwarcie obudowy, zadziałanie polem m a-
gnetycznym, rozładowana bateria – 
w przypadku wyposażenia licznika 
zdalnego odczytu  w baterię  sygnalizacji zdarzeń : otwarcie osło-
ny skrzynki zaciskowej, otwarcie obudowy, zadziałanie polem m a-
gnetycznym, rozładowana bateria – 
w przypadku wyposażenia licznika 
zdalnego odczytu  w baterię  sygnalizacji zdarzeń : otwarcie osł o-
ny skrzynki zaciskowej, otwarcie 
obudowy, zadziałanie polem m a-
gnetycznym, rozładowana bateria – 
w przypadku wyposażenia licznika
 
zdalnego odczytu  w baterię  sygnalizacji zdarzeń : rozładowana 
bateria – w przypadku wyposażenia 
licznika w baterię  
Dziennik Ustaw – 36 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
6.1.4  obecności oraz poprawnej kolejności  
napięć fazowych  obecności oraz poprawnej kolejności  
napięć fazowych  obecności oraz poprawnej kolejności  
napięć fazowych  obecności oraz poprawnej kolejności  
napięć fazowych  
6.1.5  stanu komunikacji oraz poziom u 
sygnału łącza komunikacyjnego  stanu komunikacji oraz poziomu 
sygnału łącza komunikacyjnego  stanu komunikacji oraz poziomu sygnału łącza komunikacyjnego
 – 
w przypadku posiadania modułu 
komunikacyjnego   
6.1.6  jednostki dla wszystkich wyświ et-
lanych wielkości  jednostki dla wszystkich wyświ et-
lanych wielkości  jednostki dla wszystkich wyświ et-
lanych wielkości  jednostki dla wszystkich wyświe t-
lanych wielkości  
6.1.7  grup indeksu dla identyfikacji in-
formacji wyświetlanego pola wartości grup indeksu dla identyfikacji in-
formacji wyświetlanego pola wartości  grup indeksu dla identyfikacji i n-
formacji wyświetlanego pola wartości grup indeksu dla identyfikacji i n-
formacji wyświetlanego pola wartości  
6.1.8  kierunku przepływu energii czynnej i biernej  kierunku przepływu energii czynnej  
i biernej  kierunku przepływu energii czynnej i biernej  kierunku przepływu energii czynnej i biernej  
6.1.9  znacznik a bieżącej strefy taryfowej  znacznik a bieżącej strefy taryfowej  znacznik a bieżącej strefy taryfowej   
6.2  Licznik zdalnego odczytu  umożliwia loka l-
ną i zdalną zmianę listy wartości rejestrów 
wyświetlanych na wyświetlaczu  Licznik zdalnego odczytu  umożliwia lokalną 
i zdalną zmianę listy wartości rejestrów 
wyświetlanych na wyświetlaczu  Licznik zdalnego odczytu  umożliwia lokalną 
i zdalną zmianę listy warto ści rejestrów 
wyświetlanych na wyświetlaczu  Licznik zdalnego odczytu  umożliwia lokalną 
i zdalną zmianę listy wartości rejestrów wyświetlanych na wyświetlaczu  
Dziennik Ustaw – 37 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
6.3  Licznik zdalnego odczytu  umożliwia   
automatyczne i ręczne przewijani e komun i-
katów na wyświetlacz u. Interwał autom a-
tycznego przewijania komunikatów musi 
być konf igurowalny w zakresie od 5  sekund 
do 60 sekund z odstępem  co 1  sekundę. 
Wymagane są co najmniej dwie listy w y-
świetlacza:  Licznik zdalnego odczytu  umożliwia   
automatyczne i ręczne przewijani e komun i-
katów na wyświetlaczu. Interwał autom a-
tycznego przewijania komunikatów musi być konfig urowalny w zakresie od 5  sekund 
do 60 s ekund z odstępem  co 1  sekundę. 
Wymagane są co najmniej dwie listy w y-
świetlacza:  Licznik zdalnego odczytu  ma możliwość 
automaty czne i ręczne przewijani e komun i-
katów na wyświetlaczu. Interwał autom a-
tycznego przewijania komunikatów musi być konfigurowalny w zakresie od 5  sekund 
do 60 sekund z odstępem  co 1  sekundę. 
Wymagane są co najmniej dwie listy w y-
świetlacza:  Licznik  zdalnego odczytu  ma możliwość 
automatyczne i ręczne przewijania komun i-
katów na wyświetlaczu . Interwał autom a-
tycznego przewijania komunikatów musi być konfigurowalny. Wymagane są co na j-
mniej dwie listy wyświetlacza:  
6.3.1  lista automatyczna  lista automatyczna  lista automa tyczna  lista automatyczna  
6.3.2  lista przewijania ręcznego  lista przewijania ręcznego  lista przewijania ręcznego  lista przewijania ręcznego  
6.3.3  Listy te są dowolnie i niezależnie konfig u-
rowalne w sposób zdalny i lokalny  Listy te są dowolnie i niezależnie ko nfigu-
rowalne w sposób zdalny i lokalny  Listy te są dowolnie i niezależnie konfig u-
rowalne w sposób zdalny i lokalny  Listy te powinny być dowolnie i niezależnie 
konfigurowalne w sposób lokalny  
6.4  W przypadku posiadania przez licznik zdal-
nego odczytu  funkcji podświetlania wyświet -
lacza podświetlanie jest dopuszczalne w y-
łącznie w trybie ręcznego przewijania k o-
munikatów  W przypadku posiadania przez licznik zdal-
nego  odczytu  funkcji podświetlania wyświ et-
lacza  podświetlanie jest dopuszczalne w y-
łącznie w trybie ręcznego przewijania k o-
munikatów  W przypadku posiadania przez licznik zdal-
nego  odczytu  funkcji podświetlania wyświe t-
lacza  podświetlanie jest dopuszczalne w y-
łącznie w trybie ręcznego przewijania k o-
munikatów  W przypadku posiadania przez licznik zdal-
nego odczytu  funkcji podświetlania wyświe t-
lacza podświetlanie jest dopuszczalne w y-
łącznie w trybie ręcznego przewijania k o-
munikatów  
Dziennik Ustaw – 38 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
7  Komunikacja  Komunikacja  Komunikacja  Komunikacja  
7.1  Licznik zdalnego odczytu  ma co najmniej 
jeden moduł komunikacyjny zapewnia jący 
dwukierunkową komunikację z systemem 
zdalnego odczytu  Licznik zdalnego odczytu  ma co najmniej 
jeden moduł komunikacyjny  lub jeden inte r-
fejs komunikacyjny  zapewniający dwuki e-
runkową komunikację z systemem zdalnego 
odczytu  Licznik  zdalnego odczytu  ma co najmniej 
jeden moduł komunikacyjny  lub jeden inte r-
fejs komunikacyjny , zapewniający dwukie-
runkową komunikację z systemem zdalnego 
odczytu  Licznik zdalnego odczytu  lub licznik  zdal-
nego odczytu  wraz z modułem komunik a-
cyjnym  mają  co najmniej trzy niezależne 
interfejsy komunikacyjne zapewniające 
dwukierunkową komunikację z systemem 
zdalnego odczytu  
7.2  Moduł komunikacyjny zapewnia spełnienie 
wymagania interoperacyjności na poziomie 
komunikacyjnym z koncentratorem lub sys-
temem zdalnego odczytu  Moduł komunikacyjny zapewnia spełnienie 
wymagania interoperacyjności na poziomie komunikacyjnym z systemem zdalnego 
odczytu  Moduł komunikacyjny zapewnia spełnienie 
wymagania interoperacyjności na poziomie komunikacyjnym z systemem zdalnego 
odczytu  Moduł komunikacyjny  zapewnia  spełnienie 
wymagania interoperacyjności na poziomie komunikacyjnym z systemem zdalnego 
odczytu  
7.3  Licznik  zdalnego odczytu  wyposaża się  
w co najmniej następujące interfejsy komu-
nikacyjne do komunikacji lokalnej:  Licznik zdalnego odczytu  wyposaża się  
w co najmniej trzy następujące interfejsy 
komunikacyjne:  Licznik zdalnego odczytu  wyposaża się  
w co najmniej trzy następujące interfejsy 
komunikacyjne: Licznik  zdalnego odczytu  wyposaża się  
w co najmniej cztery następujące interfejsy 
komunikacyjne:  
7.3.1  optozłącze zgodne  w warstwie fizycz -
nej z najlepszą praktyką i aktualnym 
poziomem wiedzy technicznej op i-
sanym w szczególności w odp o-
wiednich Polskich Normach lub 
normach wydawanych przez krajowe  
lub międzynarodowe organizacje, 
w tym w normie  PN-EN 62056- 21 optozłącze zgodne w warstwie fizyc z-
nej z najlepszą praktyką i aktualnym 
poziomem wiedzy technicznej op i-
sanym w szczególności w odp o-
wiednich Polskich Normach lub 
normach wydawanych przez krajowe  
lub międzynarodowe organizacje, 
w tym w normie PN-EN 62056- 21 optozłącze zgodne  w warstwie fizyc z-
nej z najlepszą praktyką i aktualnym 
poziomem wiedzy technicznej op i-
sanym w szczególności w odp o-
wiednich Polskich Normach lub 
normach wydawanych przez krajowe  
lub międzynarodowe organizacje, 
w tym w normie PN-EN 62056 -21 (*) optozłącze zgodne  w warstwie fizyc z-
nej z najlepszą praktyką i aktualnym 
poziomem wiedzy technicznej op i-
sanym w szczególności w odp o-
wiednich Polskich Normach lub 
normach wydawanych przez krajowe  
lub międzynarodowe organizacje, 
w tym w normie PN-EN 62056- 21 
Dziennik Ustaw – 39 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
7.3.2  Wireless M- Bus zgodny z najlepszą 
praktyką i aktualnym poziomem 
wiedzy technicznej opisanym 
w szczególności w odpowiednich 
Polskich Normach lub normach wydawanych przez krajowe lub międzynarodowe organizacje, w  tym 
w normie  PN-EN 13757 -4, dział a-
jący na częstotliwoś ci 868 Mhz, 
służący do komunikacji 
z infrastrukturą sieci domowej . 
Komunikacja na tym interfejsie o d-
bywa się w czasie zbliżonym do rzeczywistego. W uzasadnionych 
przypadkach operator systemu dy s-
trybucyjnego elektroenergetycznego 
może zas tosować inny równoważny 
rodzaj interfejsu komunikacyjnego  dwa niezależne elektryczne inter -
fejsy komunikacyjne dwa niezależne elektryczne inter -
fejsy komunikacyjne trzy niezależne elektryczne inter -
fejsy komunikacyjne
, w tym co 
najmniej 2 porty RS -485 
7.3.3 interfejs elektryczny szeregowy     
Dziennik Ustaw – 40 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
8  Parametry techniczne i konstrukcyjne  Parametry techniczne i konstrukcyjne  Parametry techniczne i konstrukcyjne  Parametry techniczne i konstrukcyjne  
8.1  Licznik zdalnego odczytu  spełnia wymag a-
nia dyrektywy Parlamentu Eu ropejskiego 
i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014  r. 
w sprawie harmonizacji ustawodawstw  
państw członkowskich odnoszących się do 
udostępniania na rynku przyrządów pomi a-
rowych ( Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014 , 
str. 149, z późn.  zm.) oraz u stawy z dnia  
11 maj a 2001 r . – Prawo o miarach (Dz. U.  
z 2021 r. poz. 2068)  Licznik  zdalnego odczytu  spełnia wymag a-
nia dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014  r. 
w sprawie harmonizacji ustawodawstw  
państw członkowskich odnoszących się do 
udostępniania na rynku przyrządów pomi a-
rowych  oraz us tawy z dnia 11 maja 2001 r . – 
Prawo o miarach  Licznik spełnia wymagania dyrektywy Pa r-
lamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE  
z dnia 26 lutego 2014  r. w sprawie harmon i-
zacji ustawodawstw państw członkowski ch 
odnoszących się do udostępniania na rynku 
przyrządów pomiarowych oraz u stawy z dnia  
11 maja 2001 r . – Prawo o miarach (*)  Licznik spełnia wymagania dyrektywy Pa r-
lamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE  
z dnia 26 lutego 2014  r. w sprawie harmon i-
zacji usta wodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych oraz u stawy z dnia  
11 maja 2001 r . – Prawo o miarach (*)  
8.2  Licznik zdalnego odczytu  jest zgodny 
z najlepszą praktyką i aktualnym poziomem 
wiedzy technicznej opis anym w szczególności  
w odpowiednich Polskich Normach lub 
normach wydawanych przez krajowe lub 
międzynarodowe organizacje, w tym 
w szczególności  w normie :  Licznik zdalnego odczytu jest zgodny z najlepszą praktyką i aktualnym poziomem 
wiedzy technicznej opisanym w szczególności  
w odpowiednich Polskich Normach lub normach wydawanych przez krajowe lub 
międzynarodowe organizacje, w tym 
w szczególności w normie:  Licznik zdalnego odczytu jest zgodny z najlepszą praktyką i aktualnym poziomem 
wiedzy technicznej op isanym w szczególności  
w odpowiednich Polskich Normach lub normach wydawanych przez krajowe lub 
międzynarodowe organizacje, w tym 
w szczególności w normie:  Licznik zdalnego odczytu jest zgodny z najlepszą praktyką i aktualnym poziomem 
wiedzy technicznej o pisanym w szczególności  
w odpowiednich Polskich Normach lub normach wydawanych przez krajowe lub 
międzynarodowe organizacje, w tym 
w szczególności w normie:  
8.2.1  PN-EN 50470 -1 – Urządzenia do 
pomiarów energii elektrycznej  (prądu  
przemiennego) – Część 1: Wyma ga-
nia ogólne, badania i warunki badań – 
Urządzenia do pomiarów (klas A  i B) PN-EN 50470- 1 – Urządzenia do 
pomiarów energii elektrycznej  (prądu 
przemiennego) – Część 1: Wymag a-
nia ogólne, badania i warunki badań – 
Urządzenia do pomiarów (klasy C) PN-EN 50470 -1 – Urządzenia do 
pomiarów energii elektrycznej  (prądu 
przemiennego) – Część 1: Wymag a-
nia ogólne, badania i warunki badań – 
Urządzenia do pomiarów (klasy C)  PN-EN 62053- 22 – Urządzenia do 
pomiarów energii elektrycznej  (prądu 
przemiennego) – Wymagania szcz e-
gółowe – Część 22: Liczniki statyc z-
ne energii czynnej (klas 0,2S i 0,5S)  
Dziennik Ustaw – 41 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
8.2.2  PN-EN 50470 -3 – Urządzenia do 
pomiarów energii elektrycznej  (prą-
du przemiennego) – Część 3: W y-
magania szczegółowe – Liczniki 
statyczne energii czynnej (klas A  i B) PN-EN 50470 -3 – Urządzenia do 
pomiarów energii elektrycznej  (prą-
du przemiennego) – Część 3: W y-
magania szczegółowe – Liczniki 
statyczne energii czynnej (klasy C)  PN-EN 50470- 3 – Urządzenia do 
pomiarów energii elektrycznej  (prą-
du przemiennego) – Część 3: W y-
magania szczegóło we – Liczniki 
statyczne energii czynnej (klasy C) PN-EN 62053 -24 – Urządzenia do 
pomiarów energii elektrycznej  (prądu  
przemiennego) – Wymagania szcz e-
gółowe  – Część 24: Liczniki st a-
tyczne energii biernej dla częstotli-
wości podstawowej (klas 0,5S, 1S i 1)  
8.2.3  PN-EN 62052 -31 – Urządzenia do 
pomiarów energii elektrycznej (pr ą-
du przemiennego) – Wymagania 
ogólne, badania i warunki badań – 
Część 31: Wymagania i badania 
bezpieczeństwa wyrobu  PN-EN 62052 -31 – Urządzenia do 
pomiarów energii elektrycznej (pr ą-
du przemien nego) – Wymagania 
ogólne, badania i warunki badań – 
Część 31: Wymagania i badania bezpieczeństwa wyrobu  PN-EN 62052- 31 – Urządzenia do 
pomiarów energii elektrycznej (pr ą-
du przemiennego) – Wymagania 
ogólne, badania i warunki badań – 
Część 31: Wymagania i ba dania 
bezpieczeństwa wyrobu  PN-EN 62052 -31 – Urządzenia do 
pomiarów energii elektrycznej (pr ą-
du przemiennego) – Wymagania 
ogólne, badania i warunki badań – 
Część 31: Wymagania i badania bezpieczeństwa wyrobu  
8.2.4  PN-EN 62053 -24 – Urządzenia do 
pomiarów zdalnego odczytu  (prądu 
przemiennego) – Wymagania 
szczegółowe – Część 24: Liczniki 
statyczne energii biernej dla częst o-
tliwości podstawowej (klas 0,5S, 
1S, 1, 2 i 3 ) PN-EN 62053 -24 – Urządzenia do 
pomiarów zdalnego odczytu  (prądu 
przemiennego) – Wymagania 
szczegółowe – Część 24: Liczniki 
statyczne energii biernej dla częst o-
tliwości podstawowej (klas 0,5S, 1S, 1, 2 i 3 ) PN-EN 62053- 24 – Urządzenia do 
pomiarów zdalnego odczytu  (prądu 
przemiennego) – Wymagania 
szczegółowe – Część 24: Liczniki 
statyczne energii biernej dla częst o-
tliwości podstawowej (klas 0,5S, 1S, 1, 2 i 3 )  
8.2.5  PN-EN 62056- 21 – Pomiary ele k-
tryczne – Wymiana danych w celu 
odczytu liczników, sterowania tar y-
fami i obciążeniem – Część 21: Lo-
kalna bezpośrednia wymiana danych  PN-EN 62056- 21 – Pomi ary ele k-
tryczne – Wymiana danych w celu 
odczytu liczników, sterowania tar y-
fami i obciążeniem – Część 21: Lo-
kalna bezpośrednia wymiana danych  PN-EN 62056 -21 – Pomiary ele k-
tryczne – Wymiana danych w celu 
odczytu liczników, sterowania tar y-
fami i obciążeniem – Część 21: Lo-
kalna bezpośrednia wymiana danych  PN-EN 62056- 21 – Pomiary ele k-
tryczne – Wymiana danych w celu 
odczytu liczników, sterowania tar y-
fami i obciążeniem – Część 21: Lo-
kalna bezpośrednia wymiana danych  
Dziennik Ustaw – 42 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
8.2.6  PN-EN 62052 -31 – Urządzenia do 
pomiarów energii elektrycznej (pr ą-
du przemiennego) – Wymagania 
ogólne, badania i warunki badań – 
Część 31: Wymagania i badania 
bezpieczeństwa wyrobu  PN-EN 62052 -31 – Urządzenia do 
pomiarów energii elektrycznej (pr ą-
du przemiennego) – Wymagania 
ogólne, badania i waru nki badań – 
Część 31: Wymagania i badania bezpieczeństwa wyrobu  PN-EN 62052- 31 – Urządzenia do 
pomiarów energii elektrycznej (pr ą-
du przemiennego) – Wymagania 
ogólne, badania i warunki badań – 
Część 31: Wymagania i badania bezpieczeństwa wyrobu  PN-EN 62052 -31 – Urządzenia do 
pomiarów energii elektrycznej (pr ą-
du przemiennego) – Wymagania 
ogólne, badania i warunki badań – 
Część 31: Wymagania i badania bezpieczeństwa wyrobu  
8.3  Złącza interfejsów elektrycznych licznika  
zdalnego odczytu  nie mogą być dostępne 
bez n aruszenia plomby monterskiej.  
W przypadku interfejsu komunikacyjnego , 
o którym mowa w pkt 7.3.2 , dostęp  może 
nie być zabezpieczony plombą monterską  Złącza interfejsów elektrycznych licznika  
zdalnego odczytu  nie mogą być dostępne bez 
naruszenia plomby monte rskiej  Złącza interfejsów elektrycznych licznika  
zdalnego odczytu  nie mogą być dostępne bez 
naruszenia plomby monterskiej  Złącza interfejsów elektrycznych licznika zdalnego odczytu  nie mogą być dostępne bez 
naruszenia plomby monterskiej  
8.4  Licznik zdalnego odczytu  zapewni a nieza-
leżną obsługę wszystkich interfejsów kom u-
nikacyjnych  Licznik zdalnego odczytu  zapewni a nieza-
leżną obsługę wszystkich interfejsów kom u-
nikacyjnych  Licznik zdalnego odczytu  zapewni a nieza-
leżną obsługę wszystkich interfejsów kom u-
nikacyjny ch Licznik zdalnego odczytu  zapewni a nieza-
leżną obsługę wszystkich interfejsów kom u-
nikacyjnych  
8.5  Zakre s temperatur pracy licznika  zdalnego 
odczytu  wynosi co najmniej −40°C/+70°C  Zakres  temperatur pracy licznika zdalnego 
odczytu  wynosi co najmniej −40°C/+70 °C Zakres temperatur pracy licznik a zdalnego 
odczytu  wynosi co najmniej −40°C/+70°C  Zakre s temperatur pracy licznika zdalnego 
odczytu  wynosi co najmniej −10°C/+45°C  
8.6  Obudowa licznika zdalnego odczytu  zapew-
nia stopień ochrony co najmniej IP 54  Obudowa licz nika zdalnego odczytu  zapew-
nia stopień ochrony co najmniej IP 51 Obudowa licznika zdalnego odczytu  zapew-
nia stopień ochrony co najmniej IP 51  Obudowa licznika zdalnego odczytu  zapew-
nia stopień ochrony co najmniej IP 51 
8.7  Zasil anie modułu komunikacyjnego jest 
realizo wane przez wewnętrzny zasilacz 
licznika  zdalnego odczytu  Zasilanie modułu komunikacyjnego  jest 
realizowane przez wewnętrzny zasilacz licznika  zdalnego odczytu  Zasil anie modułu komunikacyjnego jest 
realizowane przez wewnętrzny zasilacz licznika
 zdalnego odczytu  Zasil anie modułu komunikacyjnego jest 
realizowane przez wewnętrzny zasilacz licznika  zdalnego odczytu  
Dziennik Ustaw – 43 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
8.8  Częstotliwość nominalna licznika zdalnego 
odczytu  wynosi 50 hz  Częstotliwość nominalna licznika zdalnego 
odczytu  wynosi 50 hz  Częstotliwo ść nominalna licznika zdalnego 
odczytu  wynosi 50 hz  Częstotliwość nominalna licznika  zdalnego 
odczytu  wynosi 50 hz  
8.9  Napięcie nominalne licznika zdalnego odczytu  
jednofazowe go wynosi 230 V, a dla licznika 
trójfazowe go wynosi 3 × 230 V / 400 V Napięcie nomi nalne licznika zdalnego odczytu  
trójfazowe go wynosi 3 × 230 V / 400 V  Napięcie nominalne licznika zdalnego odcz y-
tu wynosi 3 × 58 V / 100…230  / 400 V  Napięcie nominalne licznika zdalnego o d-
czytu  wynosi 3  × 58 V / 100  V 
8.10  Prąd minimalny/odniesienia – nie większy 
niż Imin/Iref (0,25) / 5 A  Prąd minimalny/odniesienia – Imin/Iref 
(0,25) / 5 A  Prąd minimalny/odniesienia – Imin/Iref 
(0,01)  / 1 A lub (0,05) / 5 A Prąd minimalny/odniesienia – Imin/Iref 
(0,01)  / 1 A lub (0,05) / 5 A  
8.11  Prąd maksymalny dla liczników zdalnego 
odczytu  jednofazowych Imax jest nie mnie j-
szy niż 40 A. Prąd maksymalny dla liczn i-
ków 3 -fazowych jest nie mniejszy niż 80 A  Dla układów pomiarowych bezpośrednich 
prąd maksymalny jest nie mniejszy niż 80 A 
lub 100 A  Prąd maksymalny jest nie mniejszy n iż 10 A  Prąd maksymalny jest nie mniejszy  niż 
120% In  uzwojenia wtórnego  
8.12  Obudowa licznika zdalnego odczytu  jest 
wykonana w II klasie ochronności izolacji  Obudowa licznika zdalnego odczytu  jest 
wykonana w II klasie ochronności izolacji  Obudowa licznik a zdalnego odczytu  jest 
wykonana w II klasie ochronności izolacji  Obudowa licznika zdalnego odczytu  jest 
wykonana w II klasie ochronności izolacji  
8.13  Klasa warunków mechanicznych : co na j-
mniej  M1 Klasa warunków mechanicznych : co na j-
mniej  M1 Klasa warunków mechan icznych : co na j-
mniej  M1 Klasa warunków mechanicznych : co na j-
mniej M1 
Dziennik Ustaw – 44 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
8.14  Licznik  zdalnego odczytu  ma wewnętrzny 
zegar czasu rzeczywistego z automatyczną 
zmianą czasu zima/lato i lato/zima, zgodny  
z porządk iem prawnym Rzeczypospolitej  
Polskiej, z  możliwością dezaktywacji zmi a-
ny czasu. Dokładność wbudowanego zegara 
licznika zdalnego odczytu  jest nie gorsza niż 
0,5 sekundy na dobę dla temperatury odni e-
sienia 23°C oraz nie gorsza niż 5 sekund na 
dobę w wymaganym zakresie temperatur o-
wym pracy licznika  zdalnego odc zytu Licznik zdalnego odczytu  ma wewnętrzny 
zegar czasu rzeczywistego z automatyczną zmianą czasu zima/lato i lato/zima, zgodny  
z porządk iem prawnym Rzeczypospolitej  
Polskiej, z  możliwością dezaktywacji zmia-
ny czasu. Dokładność wbudowanego zegara 
licznika
 zdalnego odczytu  jest nie gorsza niż 
0,5 sekundy na dobę dla temperatury odni e-
sienia 23°C oraz nie gorsza niż 5 sekund na dobę w wymaganym zakresie temperatur o-
wym pracy licznika
 zdalnego odczytu  Licznik zdalnego odczytu  ma wewnętrzny 
zegar czasu rzeczywist ego z automatyczną 
zmianą czasu zima/lato i lato/zima, zgodny  
z porządk iem prawnym Rzeczypospolitej  
Polskiej, z  możliwością dezaktywacji zmi a-
ny czasu. Dokładność wbudowanego zegara 
licznika zdalnego odczytu  jest nie gorsza niż 
0,5 sekundy na dobę dla tempe ratury odni e-
sienia 23°C oraz nie gorsza niż 5 sekund na 
dobę w wymaganym zakresie temperatur o-
wym pracy licznika  zdalnego odczytu  Licznik zdalnego odczytu  ma wewnętrzny 
zegar czasu rzeczywistego z automatyczną 
zmianą czasu zima/lato i lato/zima, zgodny  
z porządk iem prawnym Rzeczypospolitej  
Polskiej, z  możliwością dezaktywacji zmia-
ny czasu. Dokładność wbudowanego zegara licznika zdalnego odczytu  jest nie gorsza niż 
5 ppm na dobę dla temperatury odniesienia 
23°C oraz nie gorsza niż 0,5 sekund y na 
dobę w  wymaga nym zakresie temperatur o-
wym pracy licznika
 zdalnego odczytu  
8.15  Podstawowym źródłem czasu dla licznika  
zdalnego odczytu  jest system zdalnego od-
czytu  Podstawowym źródłem czasu dla licznika 
zdalnego odczytu  jest system zdalnego od-
czytu  Podstawowym źródłem czas u dla licznika  
zdalnego odczytu  jest system zdalnego od-
czytu  Podstawowym źródłem czasu dla licznika  
zdalnego odczytu  jest system zdalnego od-
czytu  
8.16  Podtrzymanie pracy  zegara przy braku n a-
pięcia zasilającego jest nie krótsze niż 120 h . 
Funkcjonalność ta jes t zapewniona przez 
okres minimum 12 lat liczonych od daty produkcji licznika energii elektrycznej  Podtrzymanie pracy  zegara przy braku n a-
pięcia zasilającego jest nie krótsze niż 120 h.
 
Funkcjonalność ta jest zapewniona przez okres minimum 12 lat liczonych od daty 
produkcji licznika energii elektrycznej  Podtrzymanie pracy  zegara przy braku n a-
pięcia zasilającego jest nie krótsze niż 120 h. 
Funkcjonalność ta jest zapewniona przez okres minimum 12 lat liczonych od daty 
produkcji licznika energii elektrycznej  Podtrzymanie pracy zegara przy braku n a-
pięcia zas ilającego jest nie krótsze niż 120 h.
 
Funkcjonalność ta jest zapewniona przez 
okres minimum 12 lat liczonych od daty 
produkcji licznika energii elektrycznej  
8.17  Licznik zdalnego odczytu  przechow uje 
w pamięci nie ulotnej dane pomiarowe prof i-
lowe i rozliczeniowe oraz zarejestrowane 
zdarzenia  Licznik zdalnego odczytu  przechow uje 
w pamięci nieulotnej dane pomiarowe prof i-
lowe i rozliczeniowe oraz zarejestrowane 
zdarzenia  Licznik  zdalnego odczytu  przechow uje 
w pamięci n ieulotnej dane pomiarowe prof i-
lowe i rozliczeniowe oraz zarejestrowane  
zdarzenia  Licznik zdalnego odczytu  przechow uje 
w pamięci nieulotnej dane pomiarowe prof i-
lowe i rozliczeniowe oraz zarejestrowane  
zdarzenia  
Dziennik Ustaw – 45 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
8.18  Licznik zdalnego odczytu  zapewnia prz e-
chowyw anie w pamięci co najmniej wartości  
wskazanych w pkt  2.3 za okres nie krótszy 
niż 35 dni  Licznik zdalnego odczytu  zapewnia prz e-
chowywanie w pamięci co najmniej wartości 
wskazanych w pkt  2.3 za okres nie krótszy 
niż 35 dni  Licznik zdalnego odczytu  zapewnia prze-
chowywanie w pamięci co najmniej wartości wskazanych w pkt  2.3 za okres nie krótszy 
niż 35 dni  Licznik zdalnego odczytu  zapewnia prze-
chowywanie w pamięci co najmniej wartości wskazanych w pkt  2.3 za okres nie krótszy 
niż 60 dni  
8.19  Licznik  zdalnego odczy tu zapewnia przecho -
wywanie  w pamięci zarejestrowanych zdarzeń 
dla co najmniej 1000 ostatnich pozycji  Licznik  zdalnego odczytu  zapewnia przecho -
wywanie w pamięci zarejestrowanych zd a-
rzeń dla co najmniej 250 ostatnich pozycji  Licznik zdalnego odczytu  zapewn ia przecho -
wywanie w pamięci zarejestrowanych zd a-
rzeń dla co najmniej 250 ostatnich pozycji  Licznik zdalnego odczytu  zapewnia przecho -
wywanie w pamięci zarejestrowanych zd a-
rzeń dla co najmniej 25 0 ostatnich pozycji  
8.20  Dane przechowywane w pamięci liczn ika 
zdalnego odczytu  po zapełnieniu bufora są 
nadpisywane , poczynając od najstarszych 
danych  Dane przechowywane w pamięci liczn ika 
zdalnego odczytu  po zapełnieniu bufora są 
nadpisywane , poczynając od najstarszych 
danych  Dane przechowywane w pamięci liczn ika 
zdalnego odczytu  po zapełnieniu bufora są 
nadpisywane , poczynając od najstarszych 
danych  Dane przechowywane w pamięci liczn ika 
zdalnego odczytu  po zapełnieniu bufora są 
nadpisywane , poczynając od najstarszych 
danych  
8.21  Oznaczenie typu i numeru fabrycznego lic z-
nika zdalnego odczytu  trwale i jednoznac z-
nie umożliwia identyfikację każdego liczn i-
ka zdalnego odczytu . Numer fabryczny lic z-
nika zdalnego odczytu  jest możliwy do o d-
czytania w sposób zdalny i lokalny  Oznaczenie typu i numeru fabrycznego lic z-
nika zdalnego od czytu  trwale i jednoznac z-
nie umożliwia identyfikację każdego liczn i-
ka zdalnego odczytu . Numer fabryczny lic z-
nika zdalnego odczytu  jest możliwy do od-
czytania w sposób zdalny i lokalny  Oznaczenie typu i n umeru fabrycznego lic z-
nika zdalnego odczytu  trwale i jednoznac z-
nie umożliwia identyfikację każdego liczn i-
ka. Numer fabryczny licznika zdalnego o d-
czytu  jest możliwy do odczytania w sposób 
zdalny i lokalny  Oznaczenie typu i numeru fabrycznego lic z-
nika zdalnego odczytu  trwale i jednoznac z-
nie umożliwia identyfika cję każdego liczn i-
ka zdalnego odczytu . Numer fabryczny lic z-
nika zdalnego odczytu  jest możliwy do o d-
czytania w sposób zdalny i lokalny  
8.22  Określenie wersji oprogramowania licznika  
zdalnego odczytu  (firmware) i modułów 
komunikacyjnych jest jednoznaczne i mo ż-
liwe do odczytu w sposób zdalny i lokalny  Określenie wersji oprogramowania licznika 
zdalnego odczytu  (firmware) i modułów 
komunikacyjnych jest jednoznaczne i mo ż-
liwe do odczytu w sposób zdalny i lokalny  Określenie wersji oprogramowania licznika  
zdalnego odc zytu (firmware) i modułów 
komunikacyjnych jest jednoznaczne i mo ż-
liwe do odczytu w sposób zdalny i lokalny  Określenie wersji oprogramowania licznika  
zdalnego odczytu  (firmware ) i modułów 
komunikacyjnych jest jednoznaczne i mo ż-
liwe do odczytu w sposób zdaln y i lokalny  
Dziennik Ustaw – 46 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
8.23  Licznik zdalnego odczytu  jest odporny na 
działanie zewnętrznego pola magnetycznego 
o wartości indukcji magnetycznej B ≤400 mT  Licznik  zdalnego odczytu  jest odporny na 
działanie zewnętrznego pola magnetycznego o wartości indukcji magnetycznej B ≤400 mT  Licznik zdalnego odczytu  jest odporny na 
działanie zewnętrznego pola magnetycznego o wartości indukcji magnetycznej B ≤400 mT   
8.24  Interfejs elektryczny szeregowy jest wyko-
nany przez zastosowanie separacji galw a-
nicznej  od obwodów prądowych i napięc io-
wych licznika  Interfejs elektryczny szeregowy  jest wyko-
nany przez zastosowanie separacji galw a-
nicznej  od obwodów prądowych i napięcio-
wych licznika  Interfejs e lektryczny szeregowy jest wyko-
nany przez zastosowanie separacji galw a-
nicznej  od obwodów prądowyc h i napięci o-
wych licznika  Interfejs elektryczny szeregowy  jest wyko-
nany przez zastosowanie separacji galw a-
nicznej  od obwodów prądowych i napięci o-
wych licznika  
8.25  Istnieje  możliwość diagnostyki licznika przy 
jednoczesnym zachowaniu realizowanych 
przez niego funkcji  Istnieje  możliwość diagnostyki licznika przy 
jednoczesnym zachowaniu realizowanych przez niego funkcji  Istnieje  możliwość diagnostyki licznika przy 
jednoczesnym zachowaniu realizowanych przez niego funkcji  Istnieje  możliwość diagnostyki licznika pr zy 
jednoczesnym zachowaniu realizowanych przez niego funkcji  
8.26  Licznik zdalnego odczytu  zapewni a jedno-
czesną, jednokierunkową i niezależną o b-
sługę wszystkich pozostałych interfejsów, 
w tym wyświetlacza, w trakcie  wykorzyst a-
nia jednego z interfejsów do komu nikacji  Licznik  zdalnego odczytu  zapewni a jedno-
czesną, jednokierunkową i niezależną obsł u-
gę wszystkich  pozostałych  interfejsów, 
w tym wyświetlacza, w trakcie wykorzyst a-
nia jednego z interfejsów do komunikacji  Licznik zdalnego odczytu  zapewni a jedno-
czesną, jednokierunkową i niezależną obsł u-
gę wszystkich pozostałych interfejsów, 
w tym wyświetlacza, w trakcie wykorzyst a-
nia jednego z interfejsów do komunikacji  Licznik zdalnego odczytu  zapewni a jedno-
czesną, jednokierunkową i niezależną obsł u-
gę wszystkich pozosta łych interfejsów, 
w tym wyświetlacza, w trakcie wykorzyst a-
nia jednego z interfejsów do komunikacji  
9  Oprogramowanie narzędziowe  Oprogramowanie narzędziowe  Oprogramowanie narzędziowe  Oprogramowanie narzędziowe  
9.1  Oprogram owanie narzędziowe licznika 
zdalnego odczytu  umożliwia nadawanie 
uprawnień niezależnie dla co najmniej 
trzech kategorii czynności: odczyt u danych, 
zmian y parametrów w urządzeniu, sterow a-
nia elementem wykonawczym  Oprogramowanie narzędziowe licznika zdal-
nego odczytu  umożliwia nadawanie upra w-
nień niezależnie dla co najmniej dwóch  
kategorii czynności: odczyt u danych, zmian y 
parametrów w urządzeniu  Oprogram owanie narzędziowe licznika zdal-
nego odczytu  umożliwia nadawanie upra w-
nień niezależnie dla co najmniej dwóch  
kategorii czynności: odczyt u danych , zmian y 
parametrów w urządzeniu  Oprogram owanie narzędziowe licznika zdal-
nego odczytu  umożliwia nadawanie upra w-
nień niezależnie dla co najmniej dwóch  
kategorii czynności: odczyt u danych, zmian y 
parametrów w urządzeniu  
Dziennik Ustaw – 47 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
9.2  Korzystanie z oprogramowania narzędz iowe-
go nie może wymagać uprawnień admin i-
stratora systemu operacyjnego komputera 
ani zawierać innych technicznych ani pra w-
nych ograniczeń w korzystaniu przez d o-
wolnego zdefiniowanego użytkownika Korzystanie z oprogramowania narzędzi o-
wego nie może wymagać up rawnień admin i-
stratora systemu operacyjnego komputera ani zawierać innych technicznych ani pra w-
nych ograniczeń w korzystaniu przez dowo l-
nego zdefiniowanego użytkownika  Korzystanie z oprogramowania narzędzi o-
wego nie może wymagać uprawnień admin i-
stratora sys temu operacyjnego komputera 
ani zawierać innych technicznych ani pra w-
nych ograniczeń w korzystaniu przez dowo l-
nego zdefiniowanego użytkownika  Korzystanie z oprogramowania narzędzi o-
wego nie może wymagać uprawnień admin i-
stratora systemu operacyjnego komputer a 
ani zawierać innych technicznych ani praw-
nych ograniczeń w korzystaniu przez dowo l-
nego zdefiniowanego użytkownika  
9.3  Oprogramowanie narzędziowe  umożliwia 
eksport danych pomiarowyc h, zarejestrow a-
nych zdarzeń , konfiguracji  oraz dokonyw a-
nie konfiguracji  licznika zdalnego odczytu  Oprogramo wanie narzędziowe  umożliwia 
eksport danych pomiarowych , zarejestrowa-
nych zdarzeń , konfiguracji  oraz dokonyw a-
nie konfiguracji  licznika zdalnego odczytu  Oprogramowanie narzędziowe  umożliwia 
eksport danych pomiarowych , zarejestr owa-
nych  zdarzeń , konfiguracji  oraz konfiguracji  
licznika zdalnego odczytu  Oprogramowanie narzędziowe  umożliwia 
eksport danych pomiarowych , zarejestrow a-
nych zdarzeń , konfiguracji  oraz dokonyw a-
nie konfiguracji  licznika zdalnego odczytu  
9.4  Oprogramowanie narzę dziowe zawiera me-
chanizm przechowywania haseł i kluczy  
w postaci zaszyfrowanej Oprogramowanie narzędziowe zawiera me-
chanizm przechowywania haseł i kluczy  
w postaci zaszyfrowanej Oprogramowanie narzędz iowe zawiera  me-
chanizm przechowywania haseł i kluczy  
w postaci zaszyfrowanej  Oprogramowanie narzędziowe zawiera  me-
chanizm przechowywania haseł i kluczy  
w postaci zaszyfrowanej 
9.5  Oprogramowanie narzędziowe  zawiera  za-
bezpieczenia uniemożliwiające technicznie  
jego użytkowanie z licznikiem  bez autor y-
zacji  Oprogramo wanie narzędziowe zawiera  za-
bezpieczenia uniemożliwiające technicznie  
jego użytkowanie z licznikiem bez autory -
zacji Oprogramowanie narzędziowe  zawiera  za-
bezpieczenia uniemożliwiające technicznie  
jego użytkowanie z licznikiem  bez autory -
zacji Oprogramowanie narzędziowe  zawiera  za-
bezpieczenia uniemożliwiające technicznie  
jego użytkowanie z licznikiem  bez autory -
zacji 
9.6  Dostęp do zasobów i funkcjonalności liczn i-
ka zdalnego odczytu jest zabezpieczony dla poszczególnych użytkowników zgodnie  
z posiadanymi uprawnien iami dostępu do 
tego licznika  Dostęp do zasobów i funkcjonalności liczn i-
ka zdalnego odczytu jest zabezpieczony dla poszczególnych użytkowników zgodnie  
z posiadanymi uprawnieniami dostępu do tego licznika  Dostęp do zasobów i funkcjonalności liczn i-
ka zdalnego odczytu jest zabezpieczony dla poszczególnych użytkowników zgodnie  
z posiadanymi uprawnieniami dostępu do tego licznika  Dostęp do zasobów i funkcjonalności liczn i-
ka zdalnego odczytu jest zabezpieczony dla poszczególnych użytkowników zgodnie  
z posiadanymi  uprawnieniami dostępu do 
tego licznika  
Dziennik Ustaw – 48 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
10  Bezpieczeństwo  – kategoria 1  Bezpieczeństwo  – kategori e 2 i 3 Bezpieczeństwo  – kategori e 2 i 3 Bezpieczeństwo  – kategori e 2 i 3 
10.1  W pamięci nieulotnej licznika zdalnego 
odczytu  nie mogą znajdować się w postaci 
jawn ej (cleartext) żadne klucze szyfrujące, 
dane pomiarowe, logi systemowe  W pamięci nieulotnej licznika zdalnego 
odczytu  nie mogą znajdować się w postaci 
jawnej (cleartext) żadne klucze szyfrujące  W pamięci nieulotnej licznika zdalnego 
odczytu  nie mogą znajdo wać się w postaci 
jawnej (cleartext) żadne klucze szyfrujące  W pamięci nieulotnej licznika zdalnego 
odczytu  nie mogą znajdować się w postaci 
jawnej (cleartext) żadne klucze szyfrujące  
10.2  Dane w pamięci nieulotnej, stanowiące po d-
stawę do naliczenia opłat, po winny być z a-
bezpieczone sumami kontrolnymi  Dane w pamięci nieulotnej, stanowiące po d-
stawę do naliczenia opłat, powinny być z a-
bezpieczone sumami kontrolnymi  Dane w pamięci nieulotnej, stanowiące po d-
stawę do naliczenia opłat, powinny być 
zabezpieczone sumami  kontrolnymi  Dane w pamięci nieulotnej, stanowiące pod-
stawę do naliczenia opłat, powinny być 
zabezpieczone sumami kontrolnymi  
10.3  Licznik zdalnego odczytu  ma funkcjona l-
ność zabezpieczającą przed nieuprawnioną 
wymianą oprogramowania oraz mechan iz-
my zachowania  integralności i niezaprz e-
czalności oprogramowania  Licznik zdalnego odczytu  ma funkcjona l-
ność zabezpieczającą przed nieuprawnioną wymianą oprogramowania  Licznik zdalnego odczytu  ma funkcjona l-
ność zabezpieczającą przed nieuprawnioną wymianą oprogramowania  Licznik zdalnego odczytu  ma funkcjona l-
ność zabezpieczającą przed nieuprawnioną wymianą oprogramowania  
10.4  Dostęp do wszystkich interfejs ów komun i-
kacyjnych licznika zdalnego odczytu  jest 
realizowany wyłącznie po uwierzytelnieniu.  
W przypadku interfejsu komunik acyjnego, 
o którym mowa w pkt 7.3.2 , jest wymagane 
szyfrowanie komunikacji  Dostęp do wszystkich interfejsów komun i-
kacyjnyc h licznika zdalnego odczytu  jest 
realizowany wyłącznie po uwierzytelnieniu  Dostęp do wszystkich interfejs ów komun i-
kacyjnych licznika  zdalnego odczytu  jest 
realizowany wyłącznie po uwierzytelnieniu   
10.5  Licznik  zdalnego odczytu  ma funkcjona l-
ność zdalnej i lokalnej zmiany certyfikatu 
(klucza) do uwierzytelniania na poszczegó l-
nych interfejsach komunikacyjnych  Licznik zdalnego odczytu  ma funkc jonal-
ność zdalnej i lokalnej zmiany certyfikatu (klucza  lub hasła ) do uwierzytelniania  Licznik zdalnego odczytu  ma funkcjona l-
ność zdalnej i lokalnej zmiany certyfikatu (klucza  lub hasła ) do uwierzytelniania   
Dziennik Ustaw – 49 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
10.6  Licznik zdalnego odczytu  jest wyposażony 
w mechanizm rejestrujący w dzienniku zd a-
rzeń naruszenia bezpieczeństwa  w zakresie: 
a) dostępu na wszystkich inte r-
fejsach komunikacyjnych , 
b) fizycznego dostępu do w e-
wnętrznych elementów oraz 
osłony skrzynki zaciskowej 
licznika  zdalnego odczytu     
10.7  Licznik zdalnego o dczytu  jest zabezpiecz o-
ny przed atakami DoS/DDoS przeprow a-
dzanymi na każdym z interfejsów komun i-
kacyjnych. Przez zabezpieczenie przed at a-
kami rozumie się poprawne działanie fun k-
cji pomiarowych licznika zdalnego odczytu  
w trakcie ataku DoS/DDoS  Licznik zdalnego odczytu  jest zabezpiecz ony 
przed atakami DoS/DDoS przeprowadzan y-
mi na każdym z interfejsów komunikacy j-
nych. Przez zabezpieczenie przed atakami 
rozumie się poprawne działanie funkcji p o-
miarowych licznika zdalnego odczytu  
w trakcie ataku DoS/DDoS (nie d otyczy 
kategorii 3 bezpieczeństwa) Licznik zdalnego odczytu  jest zabezpiecz ony 
przed atakami DoS/DDoS przeprowadzan y-
mi na każdym z interfejsów komunikacy j-
nych. Przez zabezpieczenie przed atakami rozumie się poprawne działanie funkcji 
pomiarowych licznika zdalnego odczytu  
w trakcie ataku DoS/DDoS (nie dotyczy 
kategorii 3 bezpieczeństwa)  Licznik
 zdalnego odczytu  jest zabezpiecz ony 
przed atakami DoS/DDoS przeprowadzan y-
mi na każdym z interfejsów komunikacy j-
nych. Przez zabezpieczenie przed atakami 
rozumie się po prawne działanie funkcji 
pomiarowych licznika zdalnego odczytu  
w trakcie ataku DoS/DDoS (nie dotyczy 
kategorii 3 bezpieczeństwa) 
10.8  Licznik zdalnego odczytu  ma funkcjona l-
ność zapewniającą walidację przesyłanych do niego poleceń  Licznik zdalnego odczytu ma funkcjona l-
ność zapewniającą walidację przesyłanych do niego poleceń  Licznik zdalnego odczytu ma funkcjona l-
ność zapewniającą walidację przesyłanych do niego poleceń  Licznik zdalnego odczytu ma funkcjona l-
ność zapewniającą walidację przesyłanych do niego polec eń 
10.9  Wszystkie wewnętrzne  złącza serwisowe 
licznika zdalnego odczytu  są nieaktywne lub 
zabezpieczone programowo przed odczytem 
lub zapisem     
Dziennik Ustaw – 50 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
10.10   Wszystki e interfejsy komunikacyjne mają  
możliwość dezaktywacji na definiowalny 
okres w sposób lokalny i zdalny     
10.11   Dwukierunkowa komunikacja między sys-
temem zdalnego odczytu a licznikiem zdal-
nego odczytu  jest uwierzytelniana i szyfr o-
wana algorytmem o długości klucza 128 bitów 
według specyfikacji AES lub równoważnej 
zapewniającej ten sam lub wyższy poziom bezpieczeń stwa Dwukierunkowa komunikacja między sys-
temem zdalnego odczytu a licznikiem
 zdal-
nego odczytu  jest uwierzytelniana i szyfr o-
wana algorytmem o długości klucza 128 bitów 
według specyfikacji AES lub równoważnej 
zapewniającej ten sam lub wyższy poziom 
bezpiecze ństwa Dwukierunkowa komunikacja między sys-
temem zdalnego odczytu a licznikiem zdal-
nego odczytu  jest uwierzytelniana i szyfro-
wana algorytmem o długości klucza 128 bitów  
według specyfikacji AES lub równoważnej 
zapewniającej ten sam lub wyższy poziom 
bezpiecz eństwa   
10.12   Każde polecenie przesyłan ia między syst e-
mem zdalnego odczytu a licznikiem zdaln e-
go odczytu  ma zabezpieczenie przed powi e-
leniem, repliką oraz modyfikacją     
11  Ograniczenie mocy  czynnej  Ograniczenie mocy  czynnej  Ograniczenie mocy  czynnej  Ograniczen ie mocy  czynnej  
11.1 Licznik zdalnego odczytu , odbierając pol e-
cenie ograniczania mocy czynnej , wykonuje 
wynikającą z niego akcję:     
11.1.1  W przypadku  uruchomieni a ograniczenia 
mocy w trybie awaryjnym  albo w trybie 
zarządzania stroną popytową : 
a) zapisuje w dzienniku zdarzeń 
fakt uruchomienia ograniczenia mocy czynnej dla danego trybu,     
Dziennik Ustaw – 51 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
b) ogranicz a moc czynn ą według 
ustawionej wartości, właśc i-
wej dla odpowiedniego trybu 
ograniczenia, zgodnie z pkt 3.4.1 , 
c) udostępnia informacje o trybie 
i wartości ograniczenia m ocy 
czynnej na wyświetlaczu i i n-
terfejsie komunikacyjnym , 
o którym mowa w pkt 7.3.2 . 
Parametry polecenia ograniczenia mocy dla 
trybu awaryjnego obejmują wartość progu 
(bez czasu aktywacji, aktywacja następuje 
natychmiast po otrzymaniu polecenia przez 
liczn ik) i czas trwania ograniczenia (od 
15 do 180 minut).  
Parametry polecenia ograniczenia mocy dla trybu zarządzania stroną popytową obejmują:   
a) wartość pierwszego progu, 
czas aktywacji pierwszego progu, czas dezaktywacji pierwszego progu , 
b) wartość drugiego pr ogu, czas 
aktywacji drugiego progu, czas 
dezaktywacji drugiego progu . 
Dziennik Ustaw – 52 –  Poz. 788  
 liczniki zdalnego odczytu jedno - i trój-
fazowe  
(bezpośredni układ po miarowy)  
Kategoria C 1 liczniki  zdalnego odczytu  trójfazowe  
(bezpośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria B 1 
 liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(półpośredni lub pośredni układ pomiarowy)  
Kategori e B3, B2, B1, C2 
Wymagania dotyczą również zestawu 
koncentratoro wo-bilansującego z wyją t-
kiem wymagań oznaczonych (*)  liczniki zdalnego odczytu  trójfazowe  
(pośredni układ pomiarowy)  
 
Kategoria A  
 
Licznik umożliwia przyjęcie w  danym roku 
kalendarzowym nie więcej niż 35  136 pro-
gów, z określeniem czasu aktywacji oraz 
czasu dezaktywacji  
11.2 Ograniczenie mocy czynnej w trybie awa-
ryjnym  licznik zdalnego odczytu  wykonuje : 
a) do momentu otrzymania pol e-
cenia wyłączenia tego trybu 
albo 
b) przez zdefiniowany okres ko n-
figurowalny w zakresie od 
15 do 180 min ut 
– po których licznik zdalnego o d-
czytu powraca do ograniczenia m o-
cy czynnej w trybie n ormalnym     
11.3 W przypadku otrzymania polecenia wył ą-
czenia ograniczenia mocy czynnej dla trybu 
zarządzania stroną popytową  licznik zdaln e-
go odczytu  powraca do ograniczenia mocy 
czynnej w trybie normalnym.  
Parametry polecenia ograniczenia mocy w trybie n ormalnym obejmują wartość pr o-
gu, jeden czas aktywacji  oraz jeden czas 
dezaktywacji     
 
Dziennik Ustaw – 53 –  Poz. 788 
1 
 Załącznik nr 2 
 
MINIMALNE WyMAgANIA TEChNICZNO -fUNKCJONALNE DLA ANA LIZATORÓW JAKOŚCI EN ERgII ELEKTRyCZNEJ  
 
 układ y pomiarowo -rozliczeniow e kategorii A  układ y pomiarowo -rozliczeniow e kategorii B i C  
1  Wymagania ogólne  Wymagania ogólne  
1.1  Analizator jakości energii elektrycznej  rejestruje  parametry jakości energi i 
elektrycznej oraz zdarzenia w punkcie pomiaru  Analizator jakości energii elektrycznej rejestr uje parametry jakości energii 
elektrycznej oraz zdarzenia w punkcie pomiaru  
1.2  Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej oraz zdarzeń w punkcie 
pomiaru są wykonywane zgodnie z najlepszą praktyką i aktualnym pozi o-
mem wiedzy technicznej opisanym w szczególności w odpowiednich Po l-
skich Normach lub normach wydawanych przez krajowe lub międzynar o-
dowe organizacje, w tym w normach PN-EN 61000 -4-30, PN-EN 61000 -4-7 
oraz PN-EN 61000 -4-15 dla mierników klasy A. Spełnienie wymagań dla 
klasy A powinno być pot wierdzone przeprowadzonymi badaniami w pełnym 
zakresie zgodnie z najlepszą praktyką i aktualnym poziomem wiedzy tec h-
nicznej opisanym w szczególności w odpowiednich Polskich Normach lub normach wydawanych przez krajowe lub międzynarodowe organizacje, 
w tym w normie  PN-EN 62586 -2, a dla parametrów obowiązkowych w no r-
mie PN-EN 62586 -1 Pomiary parametrów jakości energii elektrycznej oraz zdarzeń w punkcie 
pomiaru są wykonywane zgodnie z najlepszą praktyką i aktualnym pozi o-
mem wiedzy technicznej opisanym w szcze gólności w odpowiednich Po l-
skich Normach lub normach wydawanych przez krajowe lub międzynarod o-
we organizacje, w tym w normach  PN-EN 61000 -4-30, PN-EN 61000 -4-7 
oraz PN-EN 61000 -4-15 dla mierników klasy A. Spełnienie wymagań dla 
klasy A powinno być potwierdzone przeprowadzonymi badaniami w pełnym 
zakresie zgodnie z najlepszą praktyką i aktualnym poziomem wiedzy tec h-
nicznej opisanym w szczególności w odpowiednich Polskich Normach lub normach wydawanych przez krajowe lub międzynarodowe organizacje, 
w tym w normie  PN-EN 62586 -2, a dla parametrów obowiązkowych w no r-
mie PN-EN 62586 -1 
1.3  Analizator jakości energii elektrycznej  zapewnia pomiar mocy czynnej  
z klasą dokładności nie gorszą niż 0,2  Analizator jakości energii elektrycznej  zapewnia pomiar mocy czynnej z klas ą 
dokładności nie gorszą niż  0,5 Załącznik nr 2
MINIMALNE  WyMAgANIA  TEChNICZNO -fUNKCJONALNE  DLA  ANALIZATORóW  JAKOŚCI  ENERgII  ELEKTRyCZNEJ
Dziennik Ustaw – 54 –  Poz. 788 
2 
 2  Pomiar, rejestracja i udostępnianie wartości  Pomiar, rejestracja i udostępnianie wartości  
2.1 Analizator jakości energii elektrycznej  mierzy, rejestr uje i udostępnia nast ę-
pujące wielkości:  Analizator jakości energii elektrycznej  mierzy, rejestr uje i udostępnia nast ę-
pujące wielkości:  
2.1.1  częstotliwość  częstotliwość  
2.1.2  średnie wartości skuteczne napięć zasilających oraz maksymalne 
i minimalne wartości napięć Urms(1/2) średnie wartości skuteczne napięć zasilających oraz maksymalne 
i minimalne wartości napięć Urms(1/2) 
2.1.3  asymetria napięcia zasilającego  asymetria napięcia zasilającego  
2.1.4  harmoniczne napięcia zasilającego harmoniczne napięcia zasilającego  
2.1.5  współczynnik odkształcenia wyższymi harmonicznymi napięcia z a-
silającego THD  współczynnik odkształcenia wyższymi harmonicznymi napięcia z a-
silającego THD  
2.1.6  średnie wartości skuteczne prądu oraz maksymalne i minimalne 
wartości prądów Irms(1/2) średnie wartości skuteczne prądu oraz  maksymalne i minimalne wa r-
tości prądów I rms(1/2)  
2.1.7  harmoniczne prądu harmoniczne prądu  
2.1.8  współczynnik odkształcenia wyższymi harmonicznymi prądu THD  współczynnik odkształcenia wyższymi harmonicznymi prądu THD  
2.1.9 wskaźniki krótkookresowego migotania światła P st (wahania napięcia)  wskaźniki krótkookresowego migotania światła P st (wahania napięcia)  
2.1.10  wskaźniki długookresowego migotania światła P lt (wahania napięcia)  wskaźniki długookresowego migotania światła P lt (wahania napięcia)  
2.1.11  moce: czynna, bierna i pozorna oraz współczynniki mocy  moce: czynna, bierna i pozorna oraz współczynniki mocy  
2.2 Okresy uśredniania dla mierzonych parametrów są zgodne z wymaganiami 
określonymi w przepisach odrębnych oraz właściwy mi normami  Okresy uśredniania dla mierzonych parametrów są zgodne z wymaganiami 
określonymi w przepisach odrębnych oraz właściwy mi normami  
Dziennik Ustaw – 55 –  Poz. 788 
3 
 3  Wykrywanie i rejestracja zdarzeń  Wykrywanie i rejestracja zdarzeń  
3.1 Analizator jakości energii elektrycznej  rejestr uje następujące zdarzenia dot y-
czące parametrów jakości energii elektrycznej:  Analizator jakości energii elektrycznej  rejestr uje następujące zdarzenia doty-
czące parametrów jakości energii elektrycznej:  
3.1.1  zapady i wzrosty napięcia zasilającego  zapady i wzrosty napięcia zasilającego 
3.1.2 szybkie zmiany napięcia  szybkie zmiany napięcia  
3.1.3  przerwy w zasilaniu przerwy w zasilaniu  
4  Komunikacja  Komunikacja  
4.1 Analizator jakości energii elektrycznej  jest wyposażony w porty komunik a-
cyjne zgodnie z e standardami obowiązującymi u operatora systemu ele ktro-
energetycznego   
5  Parametry techniczne i konstrukcyjne  Parametry techniczne i konstrukcyjne  
5.1 Analizator jakości energii elektrycznej  ma wewnętrzny zegar czasu rzecz y-
wistego z automatyczną zmianą czasu zima/lato i lato/zima, w porządku 
prawnym Rzecz ypospolitej Polskiej, z możliwością dezaktywacji zmiany 
czasu  Analizator jakości energii elektrycznej  ma wewnętrzny zegar czasu rzeczyw i-
stego z automatyczną zmianą czasu zima/lato i lato/zima, w porządku praw-
nym Rzecz ypospolitej Polskiej, z możliwością dezaktywacji zmiany czasu  
5.2 Analizator jakości energii elektrycznej  zapewnia przechowywanie w pamięci 
co naj mniej wartości wskazanych w pkt  2.1 za okres nie krótszy niż 5 tyg o-
dni Analizator jakości energii elektrycznej  zapewnia przechowywanie w pamięci 
co naj mniej wartości wskazanych w pkt  2.1 za okres nie krótszy niż 5 tyg o-
dni 
5.3 Analizator jakości energii elektrycznej  zapewnia przechowywanie w pamięci 
co najmniej 100 zdarzeń wskazanych w pkt 3.1.1 i 3.1.3 obejmujących rej e-
stracje przebiegów oscyloskopowych oraz wartości RMS dla napięć i pr ą-
dów przy założeniu, że rejestracje obejmują czas zapisu wynoszący co na j-
mniej  1 sekund ę Analizator jakości energii elektrycznej  zapewnia przechowywanie w pamięci 
co najmniej 100 zdarzeń wskazanych w pkt 3.1.1 i 3.1.3 obejmujących rej e-
stracje przebiegów oscyloskopowych oraz wartości RMS dla napięć i prądów 
przy założeniu, że rejestracje obejmują czas zapisu wynoszący co najmniej   
1 sekundę  
5.4 Dane przechowywane w pamięci analizatora jakości energii elektrycznej  po 
zapełnieniu bufora są nadpisywane , poczynając od najstarszych danych  Dane przechowywane w pamięci analizatora jakości energii elektrycznej  po 
zapełnieniu bufora są nadpisy wane , poczynając od najstarszych danych  
Dziennik Ustaw – 56 –  Poz. 788 
4 
 5.5 Złącza interfejsów elektrycznych analizatora jakości energii elektrycznej  nie 
są dostępne bez naruszenia plomby monterskiej   
5.6 Oznaczenie typu i numeru fabrycznego analizatora jakości energii elektryc z-
nej trwale i jednoznacznie umożliwia identyfikację każdego analizatora. 
Numer fabryczny tego analizatora jest możliwy do odczytania w sposób 
zdalny i lokalny  Oznaczenie typu i numeru fabrycznego analizatora jakości energii elektryc z-
nej trwale i jednoznacznie u możliwia identyfikację każdego analizatora. N u-
mer fabryczny tego analizatora jest możliwy do odczytania w sposób lokalny  
5.7 Określenie wersji oprogramowania (firmware)  analizatora jakości energii 
elektrycznej  jest jednoznaczne i możliwe do odczytu w sposób zdalny i l o-
kalny  Określenie wersji oprogramowania (firmware) analizatora jakości energii 
elektrycznej  jest jednoznaczne i  możliwe do odczytu w sposób lokalny  
6  Oprogramowanie narzędziowe  Oprogramowanie narzędziowe  
6.1 Oprogramowanie narzędziowe zapewnia:  Oprogramowanie narzędziowe zapewnia:  
6.1.1  lokalną i zdalną parametryzację / konfigurację analizatorów  jakości 
energii elektrycznej  lokalną parametryzację / konfigurację analizatorów  jakości energii 
elektrycznej  
6.1.2  możliwość zapisu konfiguracji parametryzacji analizatora jakości 
energii elektrycznej  do pliku oraz tworzenia szablonów parametryz a-
cji możliwość zapisu konfiguracji parametryzacji analizatora jakości 
energii elektrycznej  do pliku oraz tworzenia szablonów parametryz a-
cji 
6.1.3  diagnostykę punktu pomiarowego z wykorzystaniem analizatora  ja-
kości energii elektrycznej  obejmującą wykres wskazowy, pomiar 
wartości chwilowych wielkości pomiarowych oraz funkcję oscyl o-
skopu  diagnostykę punktu pomiarowego z wykorzysta niem analizator a ja-
kości energii elektrycznej  obejmującą wykres wskazowy, pomiar wa r-
tości chwilowych wielkości  pomiarowych oraz funkcję oscyloskopu 
6.1.4  możliwość porównania konfiguracji różnych analizatorów jakości 
energii elektrycznej  ze wskazaniem występujących w nich różnic  możliwość porównania konfiguracji różnych analizatorów jakości 
energii elektrycznej  ze wskazaniem występujących w nich różnic  
6.1.5  lokalną i zdalną aktualizację oprogramowania wewnętrznego anal i-
zatora jakości energii elektrycz nej (firmware)  lokalną aktualizację oprogramowania wewnętrznego analizatora  ja-
kości energii elektrycznej  (firmware)  
6.1.6  lokalne ustawienie czasu analizatora  jakości energii elektrycznej  lokalne ustawienie czasu analizatora  jakości energii elektrycznej  
Dziennik Ustaw – 57 –  Poz. 788 
5 
 7  Bezpieczeństwo  Bezpieczeństwo  
7.1 Analizator jakości energii elektrycznej  wraz z oprogramowaniem narzędzi o-
wym spełnia wymagania bezpieczeństwa informatycznego zgodnie z e stan-
dardami obowiązującymi u  operatora systemu elektroenergetycznego   
7.2 Analizator jakości energii elektrycznej  zapewnia ochronę przesyłania danych 
pomiarowych przez zastosowanie algorytmów szyfrowanej komunikacji  
z wykorzystaniem  klucza o  długości 128 bitów   
7.3 Analizator jakości energii elektrycznej  rejestr uje następujące zdarzenia dot y-
czące użycia urządzenia:  Analizator jakości energii elektrycznej  rejestr uje następujące zdarzenia doty-
czące użycia urządzenia:  
7.3.1  załączenie/wyłączenie/restart urządzenia załączenie/wyłączenie/restart urządzenia  
7.3.2  utrata/powrót synchronizacji zegara   
7.3.3  zmiana konfiguracji  zmiana konfiguracji  
7.3.4  aktualizacja oprogramowania  aktualizacja oprogramowania  
 
Dziennik Ustaw – 58 –  Poz. 788 
1 
 Załącznik nr 3   
 
MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI DOSTAWy ENERgII ELEKTRyCZNEJ   
DLA LICZNIKÓW ZDALNE gO ODCZyTU  
 
 
 
liczniki zdalnego odczytu jednofazowe  
 
Kategoria C1  Liczniki zdalnego odczytu trójfazowe  
 
Kategoria C1  Liczniki zdalnego odczytu trójfazowe  
Kategorie B3, B2, B1 i C2 oraz liczniki 
zdalnego odczytu, które są elementem z e-
stawu koncentratorowo -bilansującego, 
instalowane na stacjach elektro -
energetycznych trans formujących średnie 
napięcie na niskie (SN/nN), stanowiące 
element sieci dystrybucyjnej, z wyłącz e-
niem miejsc instalacji układów pomiarow o- 
-rozliczeniowych  wymienionych w § 7  
ust. 8 pkt 3 lit. c rozporządzenia  
1.  Wymagania ogólne  Wymagania ogólne  Wymagania ogólne  
1.1.  Licznik zdalnego odczytu rejestruje wyst ą-
pienie nieprawidłowości związanych 
z jakością zasilania w punkcie pomiaru oraz 
wyznacza wskaźniki jakości energii ele k-
trycznej  Licznik zdalnego odczytu rejestruje wyst ą-
pienie nieprawidłowości związanych 
z jakością zasilania w punkcie pomiaru oraz 
wyznacza wskaźniki jakości energii ele k-
trycznej  Licznik zdalnego odczytu rejestruje wyst ą-
pienie nieprawidłowości związanych z jakością zasilania w punkcie pomiaru oraz 
wyznacza wskaźniki jakości energi i ele k-
trycznej  Załącznik nr 3 
MINIMALNE WyMAgANIA  DOTyCZąCE  WSKAźNIKóW  JAKOŚCI  DOSTAWy ENERgII  ELEKTRyCZNEJ  DLA  LICZNIKóW  ZDALNEgO  ODCZyTU
Dziennik Ustaw – 59 –  Poz. 788 
2 
  
liczniki zdalnego odczytu jednofazowe  
 
Kategoria C1  Liczniki zdalnego odczytu trójfazowe  
 
Kategoria C1  Liczniki zdalnego odczytu trójfazowe  
Kategorie B3, B2, B1 i C2 oraz liczniki 
zdalnego odczytu, które są elementem z e-
stawu koncentratorowo -bilansującego, 
instalowane na stacjach elektro -
energetycznych trans formujących średnie 
napięcie na niskie (SN/nN), stanowiące 
element sieci dystrybucyjnej, z wyłącz e-
niem miejsc instalacji układów pomiarow o- 
-rozliczeniowych  wymienionych w § 7  
ust. 8 pkt 3 lit. c rozporządzenia  
1.2.  Licznik zdalnego odczytu mierzy następujące 
wielkości:  Licznik zdalnego odczytu mierzy następujące wielkości:  Licznik zdalnego odczytu mierzy następujące wielkości:  
1.2.1.   wartości skuteczne napięć  wartości skuteczne napięć  wartości skuteczne napięć  
1.2.2.   całkowity wskaźnik odkształcenia napięcia 
harmonicznymi (TThD)  całkowity wskaźnik odkształcenia napięcia harmonicznymi (TThD)  całkowity wskaźnik odkształcenia napięcia harmonicznymi (TThD)  
1.2.3.     wskaźnik asymetrii napięcia  
1.2.4.     wskaźnik wahań napięcia Plt  
1.3.  Wszystkie pomiary wskaźników jakości energii elektrycznej dotyczą napięcia faz o-
wego i powinny być wykonywane zgodne  
z najlepszą praktyką i aktualnym poziome m 
wiedzy technicznej opisanym w szczególności 
w odpowiednich Polskich Normach lub no r-
mach wydawanych przez krajowe lub mi ędzy-
narodowe organizacje. Klasa dokładn ości 
pomiaru dla napięcia fazowego jest nie go r-
sza niż klasa licznika dla energii czynnej  Wszystkie pomiary wskaźników jakości energii elektrycznej dotyczą napięć fazowych 
(L1, L2, L3) i powinny być wykonywane 
zgodne z najlepszą praktyką i aktualnym p o-
ziomem wiedzy technicznej opisanym 
w szczególności w odpowiednich Polskich 
Normach lub normach wydawanych przez kr a-
jowe lub międzynarodowe organizacje. Klasa dokładnoś ci pomiaru dla napięć fazowych jest 
nie gorsza niż klasa licznika dla energii czynnej  Wszystkie pomiary wskaźników jakości 
energii elektrycznej dotyczą napięć fazowych 
(L1, L2, L3)  i powinny być wykonywane 
zgodne z najlepszą praktyką i  aktualnym p o-
ziomem w iedzy technicznej opisanym 
w szczególności w odpowiednich Polskich 
Normach lub normach wydawanych przez kr a-
jowe lub międzynarodowe organizacje. Klasa 
dokładności pomiaru dla napięć fazowych jest 
nie gorsza niż klasa licznika dla energii czynnej  
Dziennik Ustaw – 60 –  Poz. 788 
3 
  
liczniki zdalnego odczytu jednofazowe  
 
Kategoria C1  Liczniki zdalnego odczytu trójfazowe  
 
Kategoria C1  Liczniki zdalnego odczytu trójfazowe  
Kategorie B3, B2, B1 i C2 oraz liczniki 
zdalnego odczytu, które są elementem z e-
stawu koncentratorowo -bilansującego, 
instalowane na stacjach elektro -
energetycznych trans formujących średnie 
napięcie na niskie (SN/nN), stanowiące 
element sieci dystrybucyjnej, z wyłącz e-
niem miejsc instalacji układów pomiarow o- 
-rozliczeniowych  wymienionych w § 7  
ust. 8 pkt 3 lit. c rozporządzenia  
1.4.  Na podstawie pomiarów, o których mowa  
w pkt 1.2, są wyznaczane indywidualne 
wskaź niki jakości zasilania, o których mowa 
w pkt 2 , oznaczone dalej jako W1 i W2.  Oce-
ny tych wskaźników (ΔW1 i ΔW2) są  prze-
kazywane do systemu zdalnego odczytu  Na podstawie pomiarów, o których mowa 
w pkt 1.2, są wyznaczane indywidualne 
wskaźniki jakości zasilania, o których mowa 
w pkt 2, oznaczone dalej jako W1 i W2.  Oce-
ny tych wskaźników (ΔW1 i ΔW2) są prze-
kazywane do systemu zdalnego odczytu  Na podstawie pomiar ów, o których mowa  
w pkt 1.2, są wyznaczane indywidualne 
wskaźniki jakości zasilania, o których mowa 
w pkt 2, oznaczone dalej jako W1 i W2. Oc e-
ny tych wskaźników (ΔW1 i ΔW2)  są prze-
kazywane do systemu zdalnego odczytu  
1.5.  Okres pomiarowy właściwy dla wyznacz ania 
wskaźników jakości zasilania trwa 7 dni  
i rozpoczyna się w każdy poniedziałek   
o godz. 0.00 czasu lokalnego w Rzeczy -
pospolitej Polskiej (okres pomiarowy)  Okres pomiarowy właściwy dla wyznaczania wskaźników jakości zasilania trwa 
7 dni  
i rozpoczyna s ię w każdy poniedziałek   
o godz. 0.00 czasu lokalnego w Rzeczy -
pospolitej Polskiej (okres pomiarowy)  Okres pomiarowy właściwy dla wyznaczania 
wskaźników jakości zasilania trwa 7 dni  
i rozpoczyna się w każdy poniedziałek  
o godz. 0.00 czasu lokalnego w Rzec zy-
pospolitej  Polskiej (okres pomiarowy)  
1.6.  W czasie każdego okresu pomiarowego lic z-
nik zdalnego odczytu wylicza dotyczące go wskaźniki W1 -W2 oraz archiwizuje otrz y-
mane wyniki po zamknięciu okresu pomiaru 
w pamięci nieulotnej przez okres nie krótszy 
niż 5 tygodni  W czasie każdego okresu pomiarowego licz-
nik zdalnego odczytu wylicza dotyczące  go 
wskaźniki W1 -W2 oraz archiwizuje otrz y-
mane wyniki po zamknięciu okresu pomiaru 
w pamięci nieulotnej przez okres nie krótszy 
niż 5 tygodni  W czasie każdego okresu pomi arowego licz-
nik zdalnego odczytu wylicza dotyczące  go 
wskaźniki W1 -W2 oraz archiwizuje otrz y-
mane wyniki po zamknięciu okresu pomiaru 
w pamięci nieulotnej przez okres nie krótszy 
niż 5 tygodni  
Dziennik Ustaw – 61 –  Poz. 788 
4 
  
liczniki zdalnego odczytu jednofazowe  
 
Kategoria C1  Liczniki zdalnego odczytu trójfazowe  
 
Kategoria C1  Liczniki zdalnego odczytu trójfazowe  
Kategorie B3, B2, B1 i C2 oraz liczniki 
zdalnego odczytu, które są elementem z e-
stawu koncentratorowo -bilansującego, 
instalowane na stacjach elektro -
energetycznych trans formujących średnie 
napięcie na niskie (SN/nN), stanowiące 
element sieci dystrybucyjnej, z wyłącz e-
niem miejsc instalacji układów pomiarow o- 
-rozliczeniowych  wymienionych w § 7  
ust. 8 pkt 3 lit. c rozporządzenia  
1.7.  Na etapie parametryzacji licznika energii 
elektrycznej istniej e możliwość wstrzymania 
pomiaru i/lub transmisji wybranych wskaźn i-
ków Na etapie parametryzacji licznika energii elektrycznej istnieje możliwość wstrzymania 
pomiaru i/lub transmisji wybranych wskaźn i-
ków Na etapie parametryzacji licznika energii 
elektrycznej istnieje możliwość wstrzymania  
pomiaru i/lub transmisji wybranych wskaźn i-
ków 
2.  Wskaźniki jakości energii elektrycznej 
dla zaburzeń ciągłych  Wskaźniki jakości energii elektrycznej 
dla zaburzeń ciągłych  Wskaźniki jakości energii elektrycznej 
dla zaburzeń ciągłych  
2.1.  Licznik zdalnego odczytu wyznacza i ud o-
stępnia do systemu zdalnego odczytu wartości 
poniższych ocen wskaźników jakości zasil a-
nia: Licznik zdalnego odczytu wyznacza i udo-
stępnia do systemu zdalnego odczytu wartości  
poniższych ocen wskaźników jakości zasil a-
nia: Licznik zdalnego odczytu wyznacza i udo-
stępnia do systemu zdalnego odczytu wartości 
poniższych ocen wskaźników jakości zasil a-
nia: 
2.1.1.   Δ W1 – ocena wskaźnika wolnych zmian 
napięcia  Δ W1 – ocena wskaźnika wolnych zmian 
napięcia  Δ W1 – ocena wskaźnika wolnych zmian 
napięcia  
2.1.2.   Δ W2 – ocena wskaźnika odkształcenia n a-
pięcia  Δ W2 – ocena wskaźnika odkształcenia n a-
pięcia  Δ W2 – ocena wskaźnika odkształcenia n a-
pięcia  
2.1.3.     Δ W3 – ocena wskaźnika asymetrii  napięcia  
2.1.4.     Δ W4  – ocena wskaźnika wahań napięcia 
(Plt) 
Dziennik Ustaw – 62 –  Poz. 788 
5 
  
liczniki zdalnego odczytu jednofazowe  
 
Kategoria C1  Liczniki zdalnego odczytu trójfazowe  
 
Kategoria C1  Liczniki zdalnego odczytu trójfazowe  
Kategorie B3, B2, B1 i C2 oraz liczniki 
zdalnego odczytu, które są elementem z e-
stawu koncentratorowo -bilansującego, 
instalowane na stacjach elektro -
energetycznych trans formujących średnie 
napięcie na niskie (SN/nN), stanowiące 
element sieci dystrybucyjnej, z wyłącz e-
niem miejsc instalacji układów pomiarow o- 
-rozliczeniowych  wymienionych w § 7  
ust. 8 pkt 3 lit. c rozporządzenia  
2.2.  W1 – wskaźnik wolnych zmian napięcia  W1 – wskaźnik wolnych zmian napięcia  W1 – wskaźnik wolnych zmian napięcia  
2.2.1.   Wskaźnik wolnych zmian napięcia jest w y-
znaczany na podstawie 10-minutowych war-
tości średnich napięcia zmierzonych w okr e-
sie pomiaru  Wskaźnik wolnych zmian napięcia jest w y-
znaczany na podstawie 10-minutowych wa r-
tości średnich napięcia zmierzonych w okr e-
sie pomiaru  Wskaźnik wolnych zmian napięcia jest w y-
znaczany na podstawie 10 -minutowych wa r-
tości średnich napięcia zmierzonych w okr e-
sie pomiaru  
2.2.2.   Odchylenia napięcia są wyznaczane na po d-
stawie zależności:  Odchylenia napięcia są wyznaczane na po d-
stawie zależności:  Odchylenia napięcia są wyznaczane na po d-
stawie zależności:  
 τ∆U=U−UC
UC 
      g dzie:  
 U – oznacza zmierzoną wartość skuteczną 
napięcia uśrednion ą w czasie 10 minut  U – oznacza zmierzoną wartość skuteczną 
napięcia uśrednioną w czasie 10 minut (dla 
każdej fazy oddzielnie)  U – oznacza zmierzoną wartość skuteczną 
napięcia uśrednioną w czasie 10  minut (dla 
każdej fazy oddzielnie)  
 UC – oznacza znamionową lub deklarowaną 
wartość skuteczną napięcia  UC – oznacza znamionową lub deklarowaną 
wartość skuteczną napięcia  UC – oznacza znamionową wartość skuteczną 
napięcia  
Dziennik Ustaw – 63 –  Poz. 788 
6 
  
liczniki zdalnego odczytu jednofazowe  
 
Kategoria C1  Liczniki zdalnego odczytu trójfazowe  
 
Kategoria C1  Liczniki zdalnego odczytu trójfazowe  
Kategorie B3, B2, B1 i C2 oraz liczniki 
zdalnego odczytu, które są elementem z e-
stawu koncentratorowo -bilansującego, 
instalowane na stacjach elektro -
energetycznych trans formujących średnie 
napięcie na niskie (SN/nN), stanowiące 
element sieci dystrybucyjnej, z wyłącz e-
niem miejsc instalacji układów pomiarow o- 
-rozliczeniowych  wymienionych w § 7  
ust. 8 pkt 3 lit. c rozporządzenia  
 Względne odchylenia napięcia są wyznaczane na podstawie zależności:  
𝑈𝑈redukcja =𝜏𝜏ΔUmax
𝜏𝜏ΔUmax,odchylenie 𝑤𝑤dół 
𝑈𝑈wzrost =𝜏𝜏ΔUmax
𝜏𝜏ΔUmax,odchylenie 𝑤𝑤górę 
      gdzie:  
 dla liczników 1 -fazowych:  dla liczników 3 -fazowych:  
 τΔUmax  – oznacza maksymalne zarejestrow a-
ne odchylenie napięcia odpowiednio w dół 
(w górę) od wartości znamionowej lub dekl a-
rowanej zmierzone w punkcie pomiaru  
w przyjętym czasie oceny (wartość średnia  
10-minutowa)  τΔUmax  – oznacza maksymalne zarejestrowane odchylenie napięcia odpowiednio w dół  
(w górę) od wartości znamionowej lub deklarowanej spośród trzech wartości fazowych zmi e-
rzonych w punkcie pomiaru w przyjętym czasie oceny (wartość średnia 10 -minutowa)  
 𝜏𝜏ΔUmax,odchylenie 𝑤𝑤dół; (𝜏𝜏ΔUmax,odchylenie 𝑤𝑤górę) – oznacza  maksymaln ą dopuszczaln ą redukcj ę napięcia oraz maksymalny dopuszczalny wzrost 
napięcia ; wartości są ustalane na etapie konfiguracji licznika (ze skokiem co 0 ,5%), przy czym domyślnie zarówno maksymalna dopuszczalna 
redukcja napięcia, jak i  maksymalny dopuszczalny wzrost napięcia wynos zą 10% 
Dziennik Ustaw – 64 –  Poz. 788 
7 
  
liczniki zdalnego odczytu jednofazowe  
 
Kategoria C1  Liczniki zdalnego odczytu trójfazowe  
 
Kategoria C1  Liczniki zdalnego odczytu trójfazowe  
Kategorie B3, B2, B1 i C2 oraz liczniki 
zdalnego odczytu, które są elementem z e-
stawu koncentratorowo -bilansującego, 
instalowane na stacjach elektro -
energetycznych trans formujących średnie 
napięcie na niskie (SN/nN), stanowiące 
element sieci dystrybucyjnej, z wyłącz e-
niem miejsc instalacji układów pomiarow o- 
-rozliczeniowych  wymienionych w § 7  
ust. 8 pkt 3 lit. c rozporządzenia  
 Ocena wskaźnika wolnych zmian napięcia:  
∆W1={W1−1,jeżeli  ∆T<CP
0,                    jeżeli  ∆T≥CP 
gdzie : 
ΔT – oznacza  wyrażonym w procentach tygodnia czas, podczas którego napięcie jest zawarte w dopuszczalnym przedziale zmian , 
tzn. (Umin – Umax), wówczas:  
W1=max(Uredukcja ,Uwzrost) 
CP – oznacza  wyrażony w procentach tygodnia okres , podczas którego wartość skuteczna napięcia jest zawarta w dopuszczalnym przedzi a-
le zmian (percentyl) ; wartości są ustalane na etapie konfiguracji licznika energii elektrycznej; istnieje możliwość zdalnej zmiany percentyla . 
Na potrzeby wyznaczania wskaźnika powinny być brane pod uwagę wartości mierzone w przypadku sieci pracującej bez zakłóceń  
2.3.  W2 – wskaźnik odkształcenia napięcia  W2 – wskaźnik odkształcenia napięcia  W2 – wskaźnik odkształcenia napięcia  
  
W2=max  (WTTHDU) 
gdzie :  
Dziennik Ustaw – 65 –  Poz. 788 
8 
  
liczniki zdalnego odczytu jednofazowe  
 
Kategoria C1  Liczniki zdalnego odczytu trójfazowe  
 
Kategoria C1  Liczniki zdalnego odczytu trójfazowe  
Kategorie B3, B2, B1 i C2 oraz liczniki 
zdalnego odczytu, które są elementem z e-
stawu koncentratorowo -bilansującego, 
instalowane na stacjach elektro -
energetycznych trans formujących średnie 
napięcie na niskie (SN/nN), stanowiące 
element sieci dystrybucyjnej, z wyłącz e-
niem miejsc instalacji układów pomiarow o- 
-rozliczeniowych  wymienionych w § 7  
ust. 8 pkt 3 lit. c rozporządzenia  
 dla liczników 1 -fazowych : 
dla liczników 3 -fazowych: 
 WTTHDU=TTHDmax
TTHDpoziom  dopuszczal . 
 
 WTTHDU=TTHDmax
TTHDpoziom  dopuszczal .=max  (TTHDL1max ,TTHDL2max ,TTHDL3max )
TTHDpoziom  dopuszczal . 
 
 TThD max – oznacza  maksymaln ą wartość 
współczynnika TTHD zmierzonego  
w punkcie pomiaru w okresie pomiaru  
 TThD max – oznacza  maksymaln ą wartość współczynnika TTHD spośród trzech wartości w y-
znaczonych dla napięć fazowych zmierzonych w punkcie pomiaru w okresi e pomiaru  
 
  TThD (L1, L2, L3)max  – oznacza  maksymaln ą wartość współczynnika TTHD spośród 3 faz (L1,  L2, 
L3) zmierzon ą w punkcie pomiaru w okresie pomiaru ; czas uśredniania wynosi  10 minut  
 TThD poziom dopuszczal.  – oznacza  graniczn ą war-
tość współczynnika TThD ; wartość jest usta-
lana na etapie konfiguracji licznika  energii 
elektrycznej TThD poziom dopuszczal.  – oznacza  graniczn ą wartość współczynnika TTHD ; wartość jest ustalana 
na etapie konfiguracji licznika  energii elektrycznej  
Dziennik Ustaw – 66 –  Poz. 788 
9 
  
liczniki zdalnego odczytu jednofazowe  
 
Kategoria C1  Liczniki zdalnego odczytu trójfazowe  
 
Kategoria C1  Liczniki zdalnego odczytu trójfazowe  
Kategorie B3, B2, B1 i C2 oraz liczniki 
zdalnego odczytu, które są elementem z e-
stawu koncentratorowo -bilansującego, 
instalowane na stacjach elektro -
energetycznych trans formujących średnie 
napięcie na niskie (SN/nN), stanowiące 
element sieci dystrybucyjnej, z wyłącz e-
niem miejsc instalacji układów pomiarow o- 
-rozliczeniowych  wymienionych w § 7  
ust. 8 pkt 3 lit. c rozporządzenia  
  TThD U – oznacza  całkowity współczynnik odkształcenia harmonicznymi wielkości U (całk o-
wity współczynnik odkształcenia)  
TTHDU= √𝑈𝑈2−𝑈𝑈12
𝑈𝑈1 
 Ocena wskaźnika odkształcenia napięcia:   
ΔW2={𝑊𝑊2−1,
0,jeżeli
jeżeli𝑊𝑊TTHD U>1
𝑊𝑊TTHD U≤1 
Na potrzeby wyznaczania wskaźnika brane są pod uwagę wartości mierzone w przypadku sieci pracującej bez zakłóceń  
Dziennik Ustaw – 67 –  Poz. 788 
10 
  
liczniki zdalnego odczytu jednofazowe  
 
Kategoria C1  Liczniki zdalnego odczytu trójfazowe  
 
Kategoria C1  Liczniki zdalnego odczytu trójfazowe  
Kategorie B3, B2, B1 i C2 oraz liczniki 
zdalnego odczytu, które są elementem z e-
stawu koncentratorowo -bilansującego, 
instalowane na stacjach elektro -
energetycznych trans formujących średnie 
napięcie na niskie (SN/nN), stanowiące 
element sieci dystrybucyjnej, z wyłącz e-
niem miejsc instalacji układów pomiarow o- 
-rozliczeniowych  wymienionych w § 7  
ust. 8 pkt 3 lit. c rozporządzenia  
2.4.    W3 – wskaźnik asymetrii napięcia  
   Wartość wskaźnika asymetrii napięcia 
jest wyznaczana na podstawie 10 -minu -
towych  wartości średnich napięć zgo d-
nie z PN EN 61000 -4-30:2011P, klasa B 
w okresie pomiarowym  
W3=KCP95(2)
Kpoziomdopuszczal.(2) 
gdzie : 
𝐾𝐾CP95(2) – oznacza percentyl CP wspó ł-
czynnika asymetrii dla składowej prz e-
ciwnej zmierzony w rozważanym pun k-
cie sieci w okresie pomiarowym ; na 
etapie konfiguracji licznika energii elek-
trycznej jest możliwa zmiana parametru 
percentyla przyjętego domyślnie jako „95” , 
 
Dziennik Ustaw – 68 –  Poz. 788 
11 
  
liczniki zdalnego odczytu jednofazowe  
 
Kategoria C1  Liczniki zdalnego odczytu trójfazowe  
 
Kategoria C1  Liczniki zdalnego odczytu trójfazowe  
Kategorie B3, B2, B1 i C2 oraz liczniki 
zdalnego odczytu, które są elementem z e-
stawu koncentratorowo -bilansującego, 
instalowane na stacjach elektro -
energetycznych trans formujących średnie 
napięcie na niskie (SN/nN), stanowiące 
element sieci dystrybucyjnej, z wyłącz e-
niem miejsc instalacji układów pomiarow o- 
-rozliczeniowych  wymienionych w § 7  
ust. 8 pkt 3 lit. c rozporządzenia  
𝐾𝐾poziom dopuszczal.(2) – oznacza poziom d o-
puszczalny współczynnika asymetrii ; na 
etapie konfiguracji licznika energii ele k-
trycznej jest możliwa zmiana parametru 
przyjętego domyślnie jako „2%” . 
 
Ocena wskaźnika asymetrii napięcia:  
 
∆W3
={W3−1,jeżeli  𝑊𝑊3>1
0,                    jeżeli  𝑊𝑊3≤1 
Na potrzeby wyznaczania wskaźnika są 
brane pod uwagę wartości mierzone  
w przypadku sieci pracującej bez zakłóceń  
2.5.    W4 – wskaźnik wahań napięcia (Plt)  
  
 
  W4=Plt,CP95
Plt,poziomdopuszczal. 
Dziennik Ustaw – 69 –  Poz. 788 
12 
  
liczniki zdalnego odczytu jednofazowe  
 
Kategoria C1  Liczniki zdalnego odczytu trójfazowe  
 
Kategoria C1  Liczniki zdalnego odczytu trójfazowe  
Kategorie B3, B2, B1 i C2 oraz liczniki 
zdalnego odczytu, które są elementem z e-
stawu koncentratorowo -bilansującego, 
instalowane na stacjach elektro -
energetycznych trans formujących średnie 
napięcie na niskie (SN/nN), stanowiące 
element sieci dystrybucyjnej, z wyłącz e-
niem miejsc instalacji układów pomiarow o- 
-rozliczeniowych  wymienionych w § 7  
ust. 8 pkt 3 lit. c rozporządzenia  
 
 
 
 
 
 
 gdzie: 
𝑃𝑃lt,CP95  – oznacza maksymaln ą wartość 
percentyla CP wskaźnika długookres o-
wego migotania światła 𝑃𝑃lt𝑃𝑃lt spośród 
trzech wartości fazowych zmierzonych 
w rozważanym punkcie sieci w  okresie 
pomiarowym ; na etapie konfiguracji 
licznika energii elektrycznej jest możl i-
wa zmiana parametru percentyla przyj ę-
tego domyślnie jako  „95” , 
 
𝑃𝑃lt,poziomdopuszczal.  – oznacza poziom 
dopuszczalny wskaźnika 𝑃𝑃lt𝑃𝑃lt; wartość 
jest ustalana na etapie konfiguracji lic z-
nika energii elektrycznej . 
 
 
 
Dziennik Ustaw – 70 –  Poz. 788 
13 
  
liczniki zdalnego odczytu jednofazowe  
 
Kategoria C1  Liczniki zdalnego odczytu trójfazowe  
 
Kategoria C1  Liczniki zdalnego odczytu trójfazowe  
Kategorie B3, B2, B1 i C2 oraz liczniki 
zdalnego odczytu, które są elementem z e-
stawu koncentratorowo -bilansującego, 
instalowane na stacjach elektro -
energetycznych trans formujących średnie 
napięcie na niskie (SN/nN), stanowiące 
element sieci dystrybucyjnej, z wyłącz e-
niem miejsc instalacji układów pomiarow o- 
-rozliczeniowych  wymienionych w § 7  
ust. 8 pkt 3 lit. c rozporządzenia  
Ocena wskaźnika wahań napięcia : 
 
∆W4
={W4−1,jeżeli  𝑊𝑊4>1
0,                    jeżeli  𝑊𝑊4≤1 
Na potrzeby wyznaczania wskaźnika 
brane  są pod uwagę wartości mierzone 
w przypadku sieci pracującej bez zakł ó-
ceń 
 
Dziennik Ustaw – 71 –  Poz. 788 
1 Załącznik nr 4 
SPOSÓB WYZNACZENIA W SKAŹNIKÓW NIEZAWODNOŚCI KOMUNIKACJI 
W SYSTEMIE POMIAROWYM 
1.Wskaźnik skutecznoś ci pozyskiwania danych pomiarowych dla doby „n” z liczników
zdalnego odczytu za pośrednictwem systemu zdalnego odczytu jest nie niższ y od wskaz a-
nego w tabeli nr 1:
Tabela nr 1.  Wskaźnik skutecznoś ci pozyskiwania danych pomiarowych dla doby „n”
Zakres / data pomiaru  Poziom 
na godz. 9.00 
doby „n+1” Poziom  
na godz. 12.00 
doby „n+3” Poziom  
na godz. 24.00 
doby „n+7” 
Odczyty licznika 
Wskaźnik skuteczności 
odczytu danych profil o-
wych 15 -minutowych 
dla 6 profili energii 
za dobę „n”* Wp1 ≥90% Wp3 ≥94% Wp7  ≥96% 
Wskaźnik skuteczności 
odczytu danych rejestr o-
wych za dobę „n”** Wr1 ≥90% Wr3 ≥94% Wr7 ≥96% 
* Energia czynna w dwóch kierunkach (A+, A −), energia bierna w czterech kwadrantach. 
** Wartości rejestrów całodobowych i strefowych dla energii czynnej w obu kierunkach i energii biernej w czterech kwadrantach. Załącznik nr 4
SPOSóB  WyZNACZENIA  WSKAźNIKóW  NIEZAWODNOŚCI  KOMUNIKACJI   
W SySTEMIE  POMIAROWyM
Dziennik Ustaw – 72 –  Poz. 788 
2 2.Wskaźniki skuteczności pozyskiwania danych pomiarowych dla doby „n” są określane
według wzoru:
Przez LZO kompletnie odczytane należy rozumieć te liczniki zdalnego odczytu, dla których 
pozyskano wszystkie dane profilowe 15- minutowe dla 6 profili energii za dobę „ n” (IL LZOp(t) ) 
oraz wszystkie dane rozliczeniowe za dobę „ n” (IL LZOr(t) ). Wp (t)=ILLZOp (t)
ILLZO(t)
gdzie:  
Wp (t)  – oznacza wskaźnik skuteczności pozyskiwania danych pomiarowych  profil o-
wych , 
ILLZOp(t) – oznacza liczb ę LZO kompletnie odczytanych  w zakresie danych profilowych
15-minutowych ,
ILLZO(t) – oznacza liczb ę LZO zabudowanych  na sieci,
t – oznacza okres  pomiaru ( doba, godzina) wyznaczania wskaźnika Wp  
Wr(t)=ILLZOr (t)
ILLZO(t)
gdzie:  
Wr (t) – oznacza wskaźnik skuteczności pozyskiwania danych pomiarowych  reje-
strowych , 
ILLZOr(t) – oznacza liczb ę LZO kompletnie odczytanych  w zakresie danych rejestr o-
wych , 
ILLZO(t) – oznacza liczb ę LZO zabudowanych  na sieci ,
t – oznacza okres  pomiaru (godzina) wyznaczania wskaźnika Wr . 
Dziennik Ustaw – 73 –  Poz. 788 
3 3.Wskaźnik skutecznoś ci przekazywania poleceń z systemu pomiarowego do liczników
zdalnego odczytu nie może być niższ y od wskazanego w tabeli nr 2:
Tabela nr 2.  Skuteczność przekazywania poleceń z systemu pomiarowego do liczników zdalnego 
odczytu dla doby „n”  
Zakres / data pomiaru  Poziom 
na godz. 9.00 
doby „n+1” 
Wskaźnik przekazywania 
poleceń z systemu pomi a-
rowego do liczników 
zdalnego odczytu  Wpl ≥95% 
Wskaźnik skuteczności przekazywania poleceń do liczników zdalnego odczytu wyznacza się  
dla doby „n” o godz. 9.00 w dobie „n+1” w odniesieniu do poleceń przekazywanych do 
systemu pomiarowego za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii, 
zgodn ie ze standardami wymiany informacji centralnego systemu informacji rynku energii. 
Dziennik Ustaw – 74 –  Poz. 788 
4 4.Wskaźnik skuteczności przekazywania poleceń z systemu pomiarowego do liczników
zdalnego odczytu określa  się według wzoru:
Wpl(t)=ILSLZO(t)
ILALZO(t)
gdzie:  
Wpl (t) – oznacza wskaźnik skuteczności przekazywania poleceń do liczników zda l-
nego odczytu,
ILSLZO(t) – oznacza liczbę LZO, do których dotarło polecenie w okresie do 3 godzin od
wysłania polecenia,
ILALZO(t) – oznacza liczbę LZO, do których wysłano polecenie,
t – oznacza okres pomiaru (godzina) wyznaczania wskaźnika Wpl. 
Wskaźnik jest liczony dla grupy nie większej niż 200 liczników zdalnego odczytu przył ą-
czonych do tej samej stacji elektroenergetycznej transformującej napięcie SN/nN.