Parametr Organizacja Odniesienie/tytuł Uwagi

Kotły do ogrzewania pomieszczeń i wielofunkcyjne kotły grzewcze wykorzystujące paliwa gazowe

η, P, rodzaje projektu, Pstby , Pign CEN Norma EN 15502-1:2012 Kotły grzewcze opalane gazem – Część 1: Ogólne wymagania i badania Norma EN 15502-1:2012 opracowana w celu zastąpienia norm EN 297, EN 483, EN 677, EN 656, EN 13836, EN 15420.

Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 oraz sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej η4 w temperaturze 80/60 °C CEN § 3.1.6 Ciepło nominalne (definicja, symbol Pn); § 3.1.5.7 Sprawność użytkowa (definicja, symbol ηu); § 9.2.2 (badanie); Wszystkie wartości sprawności są wyrażone jako ciepło spalania GCV.

Rodzaje projektu, definicje CEN § 3.1.10. Rodzaje konstrukcji kotłów wraz z definicjami „kotła wielofunkcyjnego”; „kotła niskotemperaturowego” oraz „kotła kondensacyjnego”. § 8.15. Tworzenie się kondensatu (wymagania i badanie)

Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % P1 oraz sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30 % η1 przy częściowym obciążeniu cieplnym i w reżimie niskotemperaturowym CEN § 3.1.5.7. Sprawność użytkowa (definicja, symbol ηu); § 9.3.2. Sprawność użytkowa przy częściowym obciążeniu, badania; 1) badania przeprowadza się przy nominalnym obciążeniu cieplnym wynoszącym 30 %, a nie przy minimalnej ilości ciepła doprowadzanego w warunkach ustalonych; 2) testowa temperatura wody powrotnej wynosi 30 °C (w przypadku kotłów kondensacyjnych), 37 °C (w przypadku kotłów niskotemperaturowych) lub 50 °C (w przypadku kotłów standardowych). Zgodnie z normą prEN 15502-1:2013: — η4 oznacza sprawność użytkową przy nominalnej mocy cieplnej lub w przypadku kotłów z modulacją mocy – przy średniej arytmetycznej maksymalnej i minimalnej wartości mocy cieplnej, — η1 oznacza sprawność użytkową przy 30 % nominalnej mocy cieplnej lub w przypadku kotłów z modulacją mocy – przy 30 % średniej arytmetycznej maksymalnej i minimalnej wartości mocy cieplnej;

Straty ciepła w trybie czuwania Pstby CEN § 9.3.2.3.1.3 Straty w trybie czuwania (badanie);

Pobór mocy palnika zapłonowego Pign CEN § 9.3.2 tabele 6 i 7: Q3 = stały palnik zapłonowy. Dotyczy palników zapłonowych działających przy wyłączonym palniku głównym.

Emisja tlenków azotu NOX CEN EN 15502-1:2012. § 8.13. NOX (klasyfikacja, metody badawcze i metody obliczeń) Wartości emisji NOX są wyrażone jako ciepło spalania GCV.

Kotły do ogrzewania pomieszczeń i wielofunkcyjne kotły grzewcze wykorzystujące paliwa ciekłe

Ogólne warunki badania EN 304:1992; A1:1998; A2:2003; Kotły grzewcze – Metody badań kotłów grzewczych z olejowymi palnikami rozpylającymi; Sekcja 5 („Badania”)

Straty ciepła w trybie czuwania Pstby CEN EN 304 jw.; § 5.7 Określenie straty w trybie czuwania. Pstby =q × (P4/η4), gdzie „q” zdefiniowano w normie EN 304. Badanie opisane w normie EN304 przeprowadza się przy Δ30K

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla trybu aktywnego ηson z wynikami badania dla wytworzonego ciepła użytkowego P CEN W odniesieniu do kotłów kondensacyjnych: EN 15034:2006. Kotły grzewcze – Kotły kondensacyjne opalane lekkim olejem opałowym; § 5.6 Sprawność użytkowa. Norma EN 15034:2006 dotyczy kotłów kondensacyjnych opalanych lekkim olejem opałowym.

W odniesieniu do kotłów standardowych i niskotemperaturowych: EN 304:1992; A1:1998; A2:2003; Kotły grzewcze – Metody badań kotłów grzewczych z olejowymi palnikami rozpylającymi; Sekcja 5 („Badania”) W odniesieniu do kotłów z palnikami nadmuchowymi mają zastosowanie podobne sekcje w normach EN 303-1, EN 303-2 i EN 303-4. W odniesieniu do nienadmuchowych palników atmosferycznych stosuje się normę EN 1:1998. Warunki badania (ustawienia mocy i temperatury) dla η1 i η4 są takie same jak w przypadku opisanych wyżej palników gazowych.

Emisja tlenków azotu NOX CEN EN 267:2009+A1:2011 Palniki automatyczne z wentylatorem na paliwo ciekłe § 4.8.5. Dopuszczalna wielkość emisji NOX i CO; § 5. Badanie. ZAŁĄCZNIK B. Pomiary emisji i korekty. Wartości emisji NOX są wyrażone w GCV. Stosuje się referencyjną zawartość azotu w paliwie wynoszącą 140mg/kg. Do pomiaru zawartości innego azotu, z wyjątkiem jedynie nafty, stosuje się następujące równanie korygujące: NO X(EN 267) oznacza wartość NOX skorygowaną o warunki odniesienia zawartości azotu w wybranym oleju opałowym przy zawartości 140 mg/kg; NOXref oznacza mierzoną wartość NOX zgodnie z B.2; Nmeas oznacza zawartość azotu w oleju opałowym mierzoną w mg/kg; Nref = 140 mg/kg. Dla warunków znamionowych spełniających wymagania normy zastosowanie ma wartość NO X(EN 267).

Kotły elektryczne do ogrzewania pomieszczeń i wielofunkcyjne elektryczne kotły grzewcze:

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs przez kotły elektryczne do ogrzewania pomieszczeń i wielofunkcyjne elektryczne kotły grzewcze Komisja Europejska Pkt 4 niniejszego komunikatu Dodatkowe elementy w odniesieniu do pomiarów i obliczeń związanych z sezonową efektywnością energetyczną ogrzewania pomieszczeń kotłów do ogrzewania pomieszczeń, wielofunkcyjnych kotłów grzewczych i kogeneracyjnych ogrzewaczy pomieszczeń.

Kogeneracyjne ogrzewacze pomieszczeń

Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej kogeneracyjnego ogrzewacza pomieszczeń z wyłączonym ogrzewaczem dodatkowym PCHP100+Sup0 , wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej kogeneracyjnego ogrzewacza pomieszczeń z włączonym ogrzewaczem dodatkowym PCHP100+Sup100, Sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej kogeneracyjnego ogrzewacza pomieszczeń z wyłączonym ogrzewaczem dodatkowym ηCHP100+Sup0 , sprawność użytkowa przy znamionowej mocy cieplnej kogeneracyjnego ogrzewacza pomieszczeń z włączonym ogrzewaczem dodatkowym ηCHP100+Sup100, Sprawność elektryczna przy znamionowej mocy cieplnej kogeneracyjnego ogrzewacza pomieszczeń z wyłączonym ogrzewaczem dodatkowym ηel,CHP100+Sup0 , sprawność elektryczna przy znamionowej mocy cieplnej kogeneracyjnego ogrzewacza pomieszczeń z włączonym ogrzewaczem dodatkowym ηel,CHP100+Sup100 CEN FprEN 50465:2013 Urządzenia gazowe – Urządzenie kogeneracyjne o nominalnym obciążeniu cieplnym mniejszym lub równym 70 kW. Cieplna moc wyjściowa 6.3. Obciążenie cieplne oraz cieplna i elektryczna moc wyjściowa 7.3.1 i 7.6.1; Efektywność 7.6.1 Efektywność (Hi) i 7.6.2.1. Efektywność – sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń – przeliczenie na efektywność spalania. PCHP100+Sup0 odpowiada Q CHP_100+Sup_0 × ηth,CHP_100+Sup_0 w normie FprEN 50465:2013 PCHP100+Sup100 odpowiada QCHP_100+Sup_100 × ηth,CHP_100+Sup_100 w normie FprEN 50465:2013 ηCHP100+Sup0 odpowiada ηHs,th, CHP_100+Sup_0 w normie FprEN 50465:2013 ηCHP100+Sup100 odpowiada ηHs,th,CHP_100+Sup_100 w normie FprEN 50465:2013 ηel,CHP100+Sup0 odpowiada ηHs,el,CHP_100+Sup_0 w normie FprEN 50465:2013 ηel,CHP100+Sup100 odpowiada ηHs,el,CHP_100+Sup_100 w normie FprEN 50465:2013 Norma FprEN 50465 stanowi odniesienie wyłącznie na potrzeby obliczenia PCHP100+Sup0 , PCHP100+Sup100 , ηCHP100+Sup0 , ηCHP100+Sup100 , ηel,CHP100+Sup0 , ηel,CHP100+Sup100 . Na potrzeby obliczenia ηs i ηson kogeneracyjnych ogrzewaczy pomieszczeń należy stosować metodykę opisaną w niniejszym komunikacie.

Pstby , Pign CEN FprEN 50465:2013 Urządzenia gazowe – Urządzenie kogeneracyjne o nominalnym obciążeniu cieplnym mniejszym lub równym 70 kW.

Straty ciepła w trybie czuwania Pstby CEN § 7.6.4 Straty w trybie czuwania postojowe Pstby ;

Pobór mocy palnika zapłonowego Pign CEN § 7.6.5 Obciążenie cieplne stałego palnika zapłonowego Qpilot Pign odpowiada Qpilot w normie FprEN 50465:2013

Emisja tlenków azotu NOX CEN FprEN 50465:2013 § 7.8.2 NOX (inne zanieczyszczenia) Wartości emisji NOX mierzy się w mg/kWh wsadu paliwowego i wyraża w cieple spalania GCV. Energii elektrycznej wytworzonej w trakcie badania nie uwzględnia się w obliczeniach emisji NOX.

Kotły do ogrzewania pomieszczeń, wielofunkcyjne kotły grzewcze i kogeneracyjne ogrzewacze pomieszczeń

Dodatkowe zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax, przy częściowym obciążeniu elmin oraz w trybie czuwania PSB CEN EN 15456:2008: Kotły grzewcze – Pobór mocy elektrycznej przez generatory ciepła. EN 15502:2012 W odniesieniu do kotłów gazowych. FprEN 50465:2013 W przypadku kogeneracyjnych ogrzewaczy pomieszczeń: § 7.6.3 Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne w przypadku produktów związanych z energią Pomiar bez cyrkulatora (pompy). elmax odpowiada Pelmax w normie FprEN 50465:2013 elmin odpowiada Pelmin w normie FprEN 50465:2013 Przy ustalaniu elmax, elmin i PSB należy wziąć pod uwagę zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne przez źródło energii pierwotnej

Poziom mocy akustycznej LWA CEN W odniesieniu do poziomu mocy akustycznej mierzonego w pomieszczeniu: EN 15036 - 1: Kotły grzewcze – Przepisy dotyczące badań emisji hałasu z wytwornic ciepła – Część 1: Emisja hałasu z wytwornic ciepła w miejscu ich zainstalowania W odniesieniu do akustyki norma EN 15036 - 1 odnosi się do normy ISO 3743-1 Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych – Część 1: Metoda porównawcza w pomieszczeniu pomiarowym o ścianach odbijających dźwięk, a także do innych dopuszczalnych metod, z których każda posiada swoją dokładność.

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs kotłów do ogrzewania pomieszczeń, wielofunkcyjnych kotłów grzewczych i kogeneracyjnych ogrzewaczy pomieszczeń Komisja Europejska Pkt 4 niniejszego komunikatu. Dodatkowe elementy w odniesieniu do pomiarów i obliczeń związanych z sezonową efektywnością energetyczną ogrzewania pomieszczeń kotłów do ogrzewania pomieszczeń, wielofunkcyjnych kotłów grzewczych i kogeneracyjnych ogrzewaczy pomieszczeń.

Ogrzewacze pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjne ogrzewacze z pompą ciepła

Metody badawcze, pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym CEN EN 14825:2013 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania i chłodzenia – Badanie i charakterystyki przy częściowym obciążeniu oraz metody obliczania sezonowej efektywności energetycznej Sekcja 8: Metody badawcze stosowane do badania wydajności, wartości EERbin(Tj) i COPbin(Tj) w trybie aktywnym przy częściowym obciążeniu Sekcja 9: Metody badawcze w odniesieniu do poboru mocy elektrycznej w trybie wyłączonego termostatu, w trybie czuwania i w trybie włączonej grzałki karteru

Metody badawcze, sprężarkowe pompy ciepła napędzane paliwem ciekłym lub gazowym CEN EN 14825:2013 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania i chłodzenia – Badanie i charakterystyki przy częściowym obciążeniu oraz metody obliczania sezonowej efektywności energetycznej Sekcja 8: Metody badawcze stosowane do badania wydajności, wartości EERbin(Tj) i COPbin(Tj) w trybie aktywnym przy częściowym obciążeniu Sekcja 9: Metody badawcze w odniesieniu do poboru mocy elektrycznej w trybie wyłączonego termostatu, w trybie czuwania i w trybie włączonej grzałki karteru Do czasu publikacji nowej normy europejskiej. Obecnie trwają prace nad dokumentem roboczym w ramach grupy eksperckiej CEN/TC299 WG3

Metody badawcze, sorpcyjne pompy ciepła zasilane paliwem ciekłym lub gazowym CEN prEN 12309-4:2013 Urządzenia sorpcyjne zasilane paliwem gazowym na potrzeby ogrzewania lub chłodzenia o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW – metody badawcze

Sprężarkowe pompy ciepła napędzane silnikiem elektrycznym, na paliwo ciekłe lub silnikiem gazowym Warunki badania dla urządzeń typu powietrze/woda, solanka/woda i woda/woda przy zastosowaniu średniotemperaturowym, w warunkach klimatu umiarkowanego, chłodnego i ciepłego, do obliczania wskaźnika sezonowej efektywności SCOP dla elektrycznych pomp ciepła i sezonowego wskaźnika zużycia energii pierwotnej SPER dla pomp ciepła napędzanych silnikiem na paliwo ciekłe lub silnikiem gazowym CEN EN 14825:2013 Sekcja 5.4.4, tabele 18,19 i 20 (powietrze/woda); Sekcja 5.5.4, tabele 30,31 i 32 (solanka/woda, woda/woda); W przypadku, w którym temperatury wylotowe określone w kolumnie „zmienna temperatura wylotowa” stosuje się do pomp ciepła regulujących temperaturę wylotową (przepływu) wody zgodnie z zapotrzebowaniem ciepła. W odniesieniu do pomp ciepła, które nie regulują temperatury wylotowej (przepływu) wody zgodnie z zapotrzebowaniem ciepła, tylko posiadają stałą temperaturę wylotową temperaturę wylotową należy ustawić zgodnie z kolumną „stała temperatura wylotowa”. W przypadku pomp ciepła napędzanych silnikiem na paliwo ciekłe lub silnikiem gazowym do czasu opublikowania nowej normy europejskiej stosuje się normę EN 14825:2013. Temperatura czynnika odpowiada temperaturze wysokiej w normie EN 14825:2013. Badania przeprowadza się zgodnie z normą EN 14825:2013, sekcja 8: W odniesieniu do urządzeń o stałej wydajności, badania stosuje się zgodnie z sekcją 8.4 normy EN 14825:2013. Temperatury wylotowe w czasie badań są temperaturami pozwalającymi uzyskać średnie temperatury wylotowe odpowiadające temperaturom podanym w normie EN 14825:2013 LUB dane te należy otrzymać metodą interpolacji/ekstrapolacji liniowej badanych temperatur wg normy EN 14511-2:2013, w razie potrzeby uzupełnioną badaniem przy innych temperaturach wylotowych. W odniesieniu do urządzeń o zmiennej wydajności stosuje się sekcję 8.5.2 normy EN 14825:2013. Warunki podczas badań odpowiadają warunkom dla temperatur podanych w przedmiotowej normie LUB badania można przeprowadzić dla innych temperatur wylotowych i przy częściowym obciążeniu i liniowo interpolować lub ekstrapolować wyniki w celu wyznaczenia danych dla wartości temperatur podanych w normie EN 14825:2013. Oprócz warunków badania A–F, „jeżeli TOL jest poniżej – 20°C, należy przyjąć dodatkową wartość obliczeniową temperatury na podstawie wydajności i COP dla – 15°C” (norma EN 14825:2013 § 7.4). Do celów niniejszego komunikatu niniejszy punkt będzie punktem „G”.

Sorpcyjne pompy ciepła zasilane paliwem ciekłym lub gazowym Warunki badania dla urządzeń typu powietrze/woda, solanka/woda i woda/woda przy zastosowaniu średniotemperaturowym, w warunkach klimatu umiarkowanego, chłodnego i ciepłego, do obliczania sezonowego wskaźnika zużycia energii pierwotnej SPER CEN prEN 12309-3:2012 Urządzenia sorpcyjne zasilane paliwem gazowym na potrzeby ogrzewania lub chłodzenia o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW – Część 3: Warunki badania. Sekcja 4.2 tabele 5 i 6. Średnia temperatura odpowiada temperaturze wysokiej w normie prEN 12309-3:2012.

Sprężarkowe pompy ciepła napędzane silnikiem elektrycznym, na paliwo ciekłe lub silnikiem gazowym Warunki badania dla urządzeń typu powietrze/woda, solanka/woda i woda/woda przy zastosowaniu niskotemperaturowym, w warunkach klimatu umiarkowanego, chłodnego i ciepłego, do obliczania wskaźnika sezonowej efektywności SCOP dla elektrycznych pomp ciepła i sezonowego wskaźnika zużycia energii pierwotnej SPER dla pomp ciepła napędzanych silnikiem na paliwo ciekłe lub silnikiem gazowym CEN EN 14825:2013; Sekcja 5.4.2, tabele 11,12 i 13 (powietrze/woda); Sekcja 5.5.2, tabele 24,25 i 26 (solanka/woda, woda/woda); W przypadku, w którym temperatury wylotowe określone w kolumnie „zmienna temperatura wylotowa” stosuje się do pomp ciepła regulujących temperaturę wylotową (przepływu) wody zgodnie z zapotrzebowaniem ciepła. W odniesieniu do pomp ciepła, które nie regulują temperatury wylotowej (przepływu) wody zgodnie z zapotrzebowaniem ciepła, tylko posiadają stałą temperaturę wylotową temperaturę wylotową należy ustawić zgodnie z kolumną „stała temperatura wylotowa”. Takie same uwagi jak w przypadku klimatu umiarkowanego i zastosowania średniotemperaturowego – wyjątek – Średnia temperatura odpowiada temperaturze wysokiej w normie EN 14825:2013.

Sorpcyjne pompy ciepła zasilane paliwem ciekłym lub gazowym Warunki badania dla urządzeń typu powietrze/woda, solanka/woda i woda/woda przy zastosowaniu niskotemperaturowym, w warunkach klimatu umiarkowanego, chłodnego i ciepłego, do obliczania sezonowego wskaźnika zużycia energii pierwotnej SPER CEN prEN 12309-3:2012 Urządzenia sorpcyjne zasilane paliwem gazowym na potrzeby ogrzewania lub chłodzenia o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW – Część 3: Warunki badania. Sekcja 4.2 tabele 5 i 6.

Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym Obliczanie wskaźnika sezonowej efektywności SCOP CEN EN 14825:2013 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania i chłodzenia – Badanie i charakterystyki przy częściowym obciążeniu oraz metody obliczania sezonowej efektywności energetycznej Sekcja 7: Metody obliczeniowe dla SCOP odniesienia, SCOPon odniesienia i SCOPnet odniesienia

Sprężarkowa pompa ciepła napędzana silnikiem na paliwo ciekłe lub silnikiem gazowym. Obliczanie sezonowego wskaźnika zużycia energii pierwotnej SPER CEN Nowa norma europejska jest opracowywana Wzór dla SPER zostanie opracowany analogicznie do wzoru dla SCOP dla sprężarkowych pomp ciepła napędzanych silnikiem elektrycznym: COP, SCOPnet , SCOPon i SCOP zostaną zastąpione GUEGCV , PER, SPERnet , SPERon i SPER.

Sorpcyjne pompy ciepła zasilane paliwem ciekłym lub gazowym Obliczanie sezonowego wskaźnika zużycia energii pierwotnej SPER CEN prEN12309-6:2012 Urządzenia sorpcyjne zasilane paliwem gazowym na potrzeby ogrzewania lub chłodzenia o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW – część 6: Obliczanie osiągów sezonowych SPER odpowiada SPERh w normie prEN12309-6:2012

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła Komisja Europejska Pkt 5 niniejszego komunikatu. Dodatkowe elementy w odniesieniu do obliczeń związanych z sezonową efektywnością energetyczną ogrzewania pomieszczeń ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła.

Sprężarkowe pompy ciepła napędzane silnikiem na paliwo ciekłe lub silnikiem gazowym Emisja tlenków azotu NOX CEN Nowa norma europejska jest opracowywana w ramach grupy eksperckiej CEN/TC299 WG3 Wyłącznie W odniesieniu do urządzenia o zmiennej wydajności emisje NOX mierzy się w warunkach znamionowych znormalizowanych określonych w tabeli 3 załącznika III do rozporządzenia Komisji nr 813/2013, stosując „Ekwiwalent obrotów silnika (Erpmequivalent)”. Erpmequivalen oblicza się w następujący sposób: Erpmequivalent = X1 × Fp1 + X2 × Fp2 + X3 × Fp3 + X4 × Fp4 Xi = Obroty silnika przy nominalnym obciążeniu cieplnym wynoszącym odpowiednio 70 %, 60 %, 40 %, 20 %. X1, X2, X3, X4 = Obroty silnika przy nominalnym obciążeniu cieplnym wynoszącym odpowiednio 70 %, 60 %, 40 %, 20 %. Fpi = waga określona w sekcji 8.13.2.2 normy EN15502-1:2012. Jeżeli wartość Xi jest mniejsza niż minimalna prędkość obrotowa silnika(Emin) urządzenia, to, Xi = Xmin

Sorpcyjne pompy ciepła zasilane paliwem ciekłym lub gazowym Emisja tlenków azotu NOX CEN Nowa norma europejska opracowywana w ramach grupy eksperckiej CEN/TC299 WG2 prEN 12309-2:2013 Sekcja 7.3.13 „Pomiary NOX” Wartości emisji NOX mierzy się w mg/kWh wsadu paliwowego i wyraża w cieple spalania GCV. Nie można stosować alternatywnych metod w celu wyrażenia NOX w mg/kWh

Poziom mocy akustycznej (LWA ) ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła CEN W odniesieniu do poziomu mocy akustycznej mierzonego w pomieszczeniu i na zewnątrz pomieszczenia: Norma EN 12102:2013 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła i odwilżacze ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania – Pomiary hałasu – Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej Należy stosować również w przypadku pomp ciepła zasilanych paliwem ciekłym lub gazowym

Regulatory temperatury

Definicja klas regulatorów temperatury, udział regulatorów temperatury w sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ηs zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne lub zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne Komisja Europejska Pkt 6 niniejszego komunikatu. Dodatkowe elementy w odniesieniu do obliczeń związanych z wkładem regulatorów temperatury w sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne lub zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

Ogrzewacze wielofunkcyjne