c)

wskaźnik efektywności energetycznej EERPL(Tj) w warunkach obciążenia częściowego A, B, C, D określa się w sposób przedstawiony poniżej. W przypadku warunku obciążenia częściowego A (pełne obciążenie) uznaje się, że deklarowana wydajność jednostki jest równa obciążeniu cieplnemu układu chłodniczego urządzeń przemysłowych (PdesignR). W przypadku warunków obciążenia częściowego B, C, D istnieją dwie możliwości: (i) jeżeli deklarowana wydajność (DC) urządzenia jest zgodna z wymaganym obciążeniem cieplnym układu chłodniczego urządzeń przemysłowych, należy użyć odpowiedniej wartości EERDC urządzenia. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku urządzeń o zmiennej wydajności. EERPL(TB,C or D) = EERDC (ii) jeżeli deklarowana wydajność urządzenia jest wyższa niż wymagane obciążenie cieplne układu chłodniczego urządzeń przemysłowych, urządzenie wymaga działania w cyklach w trybie włącz/wyłącz. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku urządzeń o stałej lub zmiennej wydajności. W takich przypadkach, aby obliczyć odpowiednią wartość EERPL, należy użyć współczynnika strat (Cc). Obliczenie takie wyjaśniono poniżej. 1) W przypadku urządzeń o stałej wydajności: aby uzyskać uśrednioną w czasie temperaturę wylotową, należy ustalić temperaturę wlotową i temperaturę wylotową w odniesieniu do badania wydajności przy użyciu poniższego równania: toutlet,average = t inlet,capacity test + (toutlet,capacity test – tinlet,capacity test) * CR gdzie: — t inlet,capacity test = temperatura wlotowa wody w parowaczu (w odniesieniu do warunków B, C lub D, jak określono w tabelach 22 i 23 w załączniku III do rozporządzenia (UE) 2016/2281), — t outlet,capacity test = temperatura wylotowa wody w parowaczu (w odniesieniu do warunków B, C lub D, jak określono w tabelach 22 i 23 w załączniku III do rozporządzenia (UE) 2016/2281), — t outlet,average = średnia temperatura wylotowa wody w parowaczu w cyklu w trybie włącz/wyłącz (np. + 7 C, jak określono w tabelach 22 i 23 w załączniku III do rozporządzenia (UE) 2016/2281), — CR = wskaźnik wydajności obliczany jako obciążenie cieplne układu chłodniczego urządzeń przemysłowych (PR) podzielone przez wydajność chłodniczą (Pd) przy tym samym warunku działania w następujący sposób: W celu określenia temperatury toutlet,average w przypadku wszystkich warunków (B, C, D), w odniesieniu do których wydajność chłodnicza agregatu chłodniczego (stopień regulacji) jest wyższa od wymaganego obciążenia cieplnego układu chłodniczego urządzeń przemysłowych, konieczne jest zastosowanie procedury iteracyjnej: — należy przeprowadzić test przy temperaturze toutlet zgodnie z tabelą 22 lub 23 z rozporządzenia (UE) 2016/2281 przy natężeniu przepływu wody określonym w odniesieniu do testów przy warunku „A” w przypadku agregatów chłodniczych o stałym natężeniu przepływu wody lub przy stałej różnicy temperatury w przypadku agregatów chłodniczych o zmiennym natężeniu przepływu wody, — należy obliczyć CR, — należy zastosować wyliczenie temperatury toutlet_average do obliczenia skorygowanej temperatury toutlet,capacity, przy której należy przeprowadzić test w celu uzyskania temperatury toutlet,average równej temperaturze wylotowej określonej w tabeli 22 lub 23 w załączniku III do rozporządzenia (UE) 2016/2281, — należy ponownie przeprowadzić test z zastosowaniem skorygowanej temperatury toutlet i tego samego natężenia przepływu wody, — należy ponownie obliczyć CR, — należy powtarzać powyższe etapy do czasu, gdy CR i toutlet,capacity test nie będą już więcej ulegać zmianie. Następnie w odniesieniu do każdego warunku obciążenia częściowego B, C, D EERPL oblicza się w następujący sposób: Tekst z obrazka gdzie: — EERDC oznacza EER odpowiadające deklarowanej wydajności (DC) urządzenia przy tych samych warunkach temperatury co w przypadku warunków obciążenia częściowego B, C, D, — Cc oznacza współczynnik strat w odniesieniu do agregatów chłodniczych w warunkach obciążenia częściowego B, C, D, — CR oznacza wskaźnik wydajności w warunkach obciążenia częściowego B, C, D. W przypadku agregatów chłodniczych, z uwagi na skutek wyrównywania ciśnienia w momencie ponownego uruchamiania urządzenia, stratę można uznać za nieznaczną. Jedynym skutkiem, który wpłynie na EER podczas cyklu, jest pozostały pobór mocy w czasie wyłączania sprężarki. Pobór mocy elektrycznej podczas trybu wyłączenia sprężarki w urządzeniu mierzy się w momencie, gdy sprężarka jest wyłączona od co najmniej 10 min. Współczynnik strat Cc określa się w odniesieniu do każdego wskaźnika obciążenia częściowego w następujący sposób: Jeżeli współczynnik Cc nie został ustalony w drodze testu, wówczas przyjmuje się wartość domyślną współczynnika strat Cc wynoszącą 0,9. 2) W przypadku urządzeń o zmiennej wydajności: należy ustalić deklarowaną wydajność i EERPL w odniesieniu do stopnia lub przyrostu sterowania wydajnością urządzenia, które są najbliższe do uzyskania wymaganego obciążenia cieplnego układu chłodniczego urządzeń przemysłowych. Jeżeli stopień ten nie pozwala na osiągnięcie wymaganego obciążenia cieplnego układu chłodniczego urządzeń przemysłowych w granicach +/–10 % (np. pomiędzy 9,9 kW a 8,1 kW w przypadku wymaganego obciążenia cieplnego układu chłodniczego o wartości 9 kW), należy ustalić wydajność i EERPL przy określonych temperaturach dla obciążenia częściowego w odniesieniu do stopni powyżej i poniżej wymaganego obciążenia cieplnego układu chłodniczego urządzeń przemysłowych. Następnie określa się wydajność przy obciążeniu częściowym i EERPL przy wymaganym obciążeniu cieplnym układu chłodniczego urządzeń przemysłowych przy pomocy interpolacji liniowej między wynikami otrzymanymi w przypadku tych dwóch stopni. Jeżeli najmniejszy stopień regulacji urządzenia jest wyższy od wymaganego obciążenia cieplnego układu chłodniczego urządzeń przemysłowych, EERPL przy wymaganym wskaźniku obciążenia częściowego oblicza się, stosując równanie stosowane w przypadku urządzeń o stałej wydajności.