3)

dodaje się tekst w następującym brzmieniu: „Tabela 4 KLASY ODPORNOŚCI KABLI ELEKTRYCZNYCH NA DZIAŁANIE OGNIA Klasa Metoda(-y) badań Kryteria klasyfikacji Klasyfikacja dodatkowa Aca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1) B1ca FIPEC20 Scen 2 (5) oraz FS ≤ 1,75 m oraz THR1 200s ≤ 10 MJ oraz Maksymalne HRR ≤ 20 kW oraz FIGRA ≤ 120 Ws– 1 Produkcja dymu (2) (6) i płonące kropelki/cząsteczki (3) oraz kwasowość (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm B2ca FIPEC20 Scen 1 (5) oraz FS ≤ 1,5 m oraz THR1 200s ≤ 15 MJ oraz Maksymalne HRR ≤ 30 kW oraz FIGRA ≤ 150 Ws– 1 Produkcja dymu (2) (7) i płonące kropelki/cząsteczki (3) oraz kwasowość (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Cca FIPEC20 Scen 1 (5) oraz FS ≤ 2,0 m oraz THR1 200s ≤ 30 MJ oraz Maksymalne HRR ≤ 60 kW oraz FIGRA ≤ 300 Ws– 1 Produkcja dymu (2) (7) i płonące kropelki/cząsteczki (3) oraz kwasowość (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Dca FIPEC20 Scen 1 (5) oraz THR1 200s ≤ 70 MJ oraz Maksymalne HRR ≤ 400 kW oraz FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1 Produkcja dymu (2) (7) i płonące kropelki/cząsteczki (3) oraz kwasowość (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Eca EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Fca Odporność nieokreślona WARUNKI MONTAŻU I MOCOWANIA ORAZ DEFINICJE PARAMETRÓW TESTOWYCH W ODNIESIENIU DO KABLI ELEKTRYCZNYCH (ZGODNIE Z PRZYPISEM (5) TABELI 4). 1. Warunki montażu i mocowania 1.1. Montaż próbki testowej ogólny dla klas B1ca, B2ca, Cca i Dca Kable powinny zostać zamontowane na przedniej stronie standardowej drabiny (EN 50266-1). Należy zastosować kable o długości 3,5 m. Dolna część kabli elektrycznych powinna znajdować się 20 cm poniżej dolnej krawędzi palnika. Kable powinny zostać umieszczone na środku drabiny (biorąc pod uwagę jej szerokość). Każdy kawałek lub zwój testowy powinien zostać przymocowany indywidualnie do każdego szczebla drabiny przy pomocy metalowego drutu (stalowego lub miedzianego). Dla kabli o średnicy nie większej niż 50 mm, należy zastosować drut, którego średnica jest nie mniejsza niż 0,5 mm i nie większa niż 1,0 mm. Dla kabli o średnicy większej niż 50 mm należy zastosować drut, którego średnica jest nie mniejsza niż 1,0 mm i nie większa niż 1,5 mm. Przy montowaniu kawałków testowych pierwszy z nich powinien zostać umieszczony w przybliżeniu na środku drabiny, a kolejne powinny być dodawane po obu jego stronach, tak aby cały zestaw kawałków był symetrycznie rozstawiony względem osi drabiny. Odstępy oraz sposób sporządzenia zwoi objaśnione są poniżej. W odstępach 25 cm należy nakreślić poziome linie, które pozwolą na pomiar rozprzestrzeniania się płomienia w zależności od czasu. Pierwsza z tych linii (czyli linia zero) powinna być na tej samej wysokości, co palnik. Kable powinny być zamontowane w następujący sposób, w zależności od wnioskowanej klasy odporności. 1.1.1. Klasy B2ca, Cca oraz klasa Dca Wybór procesu montowania uzależniony jest od średnicy kabla elektrycznego, zgodnie z opisem tabeli 4.1. Tabela 4.1. SPOSÓB MONTOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD ŚREDNICY KABLA Średnica kabla Sposób montowania Nie mniejsza niż 20 mm 20 mm odstępu między kablami Między 5 a 20 mm Odstęp między kablami równy średnicy kabla Nie większa niż 5 mm Kable powinny zostać zwinięte w zwoje o średnicy 10 mm. Zwoje nie powinny być skręcone. Odstęp między zwojami powinien wynosić 10 mm Wartości progowe ustala się przy zaokrągleniu średnicy do najbliższego mm, z wyjątkiem kabli o średnicy mniejszej niż 5 mm, w przypadku których nie należy zaokrąglać średnicy. W celu ustalenia ilości długości danego kabla na test stosuje się następujące wzory: 1.1.1.1. Dla kabli o średnicy nie mniejszej niż 20 mm Ilość kabli, N, oblicza się według wzoru: … wzór 1 gdzie: dc jest średnicą kabla (wyrażoną w mm i zaokrągloną do najbliższego mm), funkcja „int” = liczba całkowita wyniku (czyli wynik zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej). 1.1.1.2. Dla kabli o średnicy większej niż 5 mm i mniejszej niż 20 mm Ilość kabli, N, oblicza się według wzoru: … wzór 2 gdzie: dc jest średnicą kabla (wyrażoną w mm i zaokrągloną), funkcja „int” = liczba całkowita wyniku (czyli wynik zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej). 1.1.1.3. Dla kabli o średnicy nie większej niż 5 mm Ilość 10 milimetrowych zwojów kabli, Nbu, oblicza się według wzoru: … wzór 3 A więc należy zamontować 15 zwojów, przy czym odstęp między dwoma zwojami powinien wynosić 10 mm. Ilość kabli w każdym zwoju (n) oblicza się według wzoru: … wzór 4 gdzie: dc jest średnicą kabla (wyrażoną w mm i niezaokrągloną ). Ilość długości kabla (CL) dla drutów lub kabli o średnicy mniejszej niż 5 mm będzie zatem wynosić: CL = n × 15 … wzó 5 1.1.1.4. Całkowita długość kabla na test Całkowitą długość L (w m) na test oblicza się według wzoru: L = n × 15 × 3,5 dla d c ≤ 5 mm lub L = N × 3,5 dla d c > 5 mm … wzór 6 1.1.2. Klasa B1ca Na tylniej stronie korytka do prowadzenia kabli należy zamontować niepalną płytę z krzemianu wapnia o gęstości 870 ± 50 kg/m3 oraz grubości 11 ± 2 mm. Płyta ta może zostać zmontowana z dwóch części. We wszystkich innych aspektach montowanie kabli odbywa się w identyczny sposób jak w przypadku klas B2ca, Cca i Dca. 2. Definicje parametrów testowych Tabela 4.2. DEFINICJE PARAMETRÓW TESTOWYCH DLA FIPEC20 SCENARIUSZ 1 I 2 Wszystkie uwzględniane parametry oblicza się w ciągu 20 minut od rozpoczęcia testu (zapalenia palnika).

Parametr Objaśnienie Rozpoczęcie testu Zapalenie palnika Koniec testu 20 minut po zapaleniu palnika (koniec czasu dla obliczania parametrów) HRRsm30, kW Tempo uwalniania się ciepła uśrednione przy pomocy 30-sek. średniej ruchomej SPRsm60, m2/s Tempo wytwarzania dymu uśrednione przy pomocy 60-sek. średniej ruchomej Maksymalne HRR, kW Maksymalne HRRsm30 między początkiem i końcem testu, z wyłączeniem wpływu źródła zapłonu Maksymalne SPR, m2/s Maksymalne SPRsm60 między początkiem i końcem testu THR1 200, MJ Całkowite uwolnienie się ciepła (HRRsm30) między początkiem i końcem testu, z wyłączeniem wpływu źródła zapłonu TSP1 200, m2 Całkowite wytwarzanie dymu (HRRsm60) między początkiem i końcem testu FIGRA, W/s Tempo rozprzestrzeniania się ognia (ang. FIre Growth RAte), zdefiniowane jako iloraz HRRsm30 , z wyłączeniem wpływu źródła zapłonu, i czasu. Wartości progowe to: HRRsm30 = 3 kW i THR = 0,4 MJ SMOGRA, cm2/s2 Tempo wydzielania dymu (SMOke Growth RAte) zdefiniowane jako iloraz SPRsm60 i czasu pomnożony przez 10 000. Wartości progowe to: SPRsm60 = 0,1 m2/s i TSP = 6 m2 PCS Potencjał cieplny brutto FS Rozprzestrzenianie się płomienia (zasięg szkód) H Rozprzestrzenianie się płomienia FIPEC Odporność kabli elektrycznych na działanie ognia”