5.

Warunki szczególne dotyczące sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń a) Sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń wszystkich miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z wyjątkiem miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń do zastosowań komercyjnych definiuje się jako: ηS = ηS,on – 10 % + F(1) + F(2) + F(3) – F(4) – F(5) Sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń do zastosowań komercyjnych definiuje się jako: ηS = ηS,on – F(1) – F(4) – F(5) gdzie: — ηS,on oznacza sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym, wyrażaną w % i obliczaną zgodnie z pkt 5 lit. b), — F(1) oznacza, wyrażany w %, współczynnik korekcji uwzględniający zwiększenie sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń przez elektryczne akumulacyjne miejscowe ogrzewacze pomieszczeń ze względu na skorygowane czynniki związane z opcjami akumulacji ciepła i mocy cieplnej; oraz uwzględniający zmniejszenie sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń przez miejscowe ogrzewacze pomieszczeń do zastosowań komercyjnych ze względu na skorygowane czynniki związane z opcjami mocy cieplnej, — F(2) oznacza, wyrażany w %, współczynnik korekcji uwzględniający zwiększenie sezonowej efektywności ogrzewania pomieszczeń ze względu na skorygowane czynniki związane z regulacją temperatury w pomieszczeniu w celu uzyskania komfortu cieplnego, których wartości wykluczają się wzajemnie i nie mogą być do siebie dodawane, — F(3) oznacza, wyrażany w %, współczynnik korekcji uwzględniający zwiększenie sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ze względu na skorygowane czynniki związane z regulacją temperatury w pomieszczeniu w celu uzyskania komfortu cieplnego, których wartości mogą być do siebie dodawane, — F(4) oznacza, wyrażany w %, współczynnik korekcji uwzględniający zmniejszenie sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ze względu na zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne, — F(5) oznacza, wyrażany w %, współczynnik korekcji uwzględniający zmniejszenie sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ze względu na zużycie energii przez stały płomień pilotujący; b) Sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym oblicza się w następujący sposób: W przypadku wszystkich miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z wyjątkiem elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń do zastosowań komercyjnych: ηS,on = ηth,nom gdzie: — ηth,nom oznacza sprawność użytkową przy nominalnej mocy cieplnej, na podstawie NCV. W przypadku elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń: gdzie: — CC oznacza „współczynnik konwersji” energii elektrycznej na energię pierwotną, — ηth,on dla elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń wynosi 100 %. W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń do zastosowań komercyjnych: ηS,on = ηS,th · ηS,RF gdzie: — ηS,th oznacza ważoną sprawność cieplną wyrażaną w %, — ηS,RF oznacza efektywność emisyjną wyrażaną w %. W przypadku ceramicznych promienników podczerwieni ηS,th wynosi 85,6 %. W przypadku rurowych promienników podczerwieni: ηS,th = (0,15 · ηth,nom + 0,85 · ηth,min ) – Fenv gdzie: — ηth,nom oznacza sprawność użytkową przy nominalnej mocy cieplnej, wyrażaną w % na podstawie GCV, — ηth,min oznacza sprawność użytkową przy minimalnej mocy cieplnej, wyrażaną w % na podstawie GCV, — Fenv oznacza straty przez osłonę źródła ciepła, wyrażane w %. Jeżeli producent lub dostawca określił, że źródło ciepła rurowego promiennika podczerwieni należy zainstalować w pomieszczeniu, które ma być ogrzewane, straty przez osłonę wynoszą 0 (zero). Jeżeli producent lub dostawca określił, że źródło ciepła rurowego promiennika podczerwieni należy zainstalować poza ogrzewanym obszarem, współczynnik strat przez osłonę zależy od współczynnika przepuszczania osłony źródła ciepła zgodnie z tabelą 4.



Tabela 4 Współczynnik strat termicznych przez osłonę źródła ciepła Współczynnik przepuszczania osłony (U) U ≤ 0,5 2,2 % 0,5 < U ≤ 1,0 2,4 % 1,0 < U ≤ 1,4 3,2 % 1,4 < U ≤ 2,0 3,6 % U > 2,0 6,0 % Efektywność emisyjną miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń do zastosowań komercyjnych oblicza się w następujący sposób: gdzie: — RFS oznacza współczynnik promieniowania miejscowego ogrzewacza pomieszczeń do zastosowań komercyjnych, wyrażany w %. W przypadku wszystkich miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń do zastosowań komercyjnych z wyjątkiem systemów promienników rurowych: RFS = 0,15 · RFnom + 0,85 · RFmin gdzie: — RFnom oznacza współczynnik promieniowania przy nominalnej mocy cieplnej, wyrażany w %, — RFmin oznacza współczynnik promieniowania przy minimalnej mocy cieplnej, wyrażany w %. W przypadku systemów promienników rurowych: gdzie: — RFnom,i oznacza współczynnik promieniowania na segment promiennika rurowego przy nominalnej mocy cieplnej, wyrażany w %, — RFmin,i oznacza współczynnik promieniowania na segment promiennika rurowego przy minimalnej mocy cieplnej, wyrażany w %, — Pheater,i oznacza moc cieplną na segment systemu promiennika rurowego, wyrażaną w kW na podstawie GCV, — Psystem oznacza moc cieplną na cały system rurowego promiennika podczerwieni, wyrażaną w kW na podstawie GCV. Powyższe równanie ma zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy konstrukcja palnika, rur i reflektorów segmentu stosowanego w systemie promiennika rurowego jest identyczna z pojedynczym rurowym promiennikiem podczerwieni, a ustawienia, które określają wydajność segmentu systemu promiennika rurowego, są identyczne z ustawieniami pojedynczego rurowego promiennika podczerwieni; c) Współczynnik korekcji F(1) uwzględniający zwiększenie sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ze względu na skorygowane czynniki związane z regulacją ciepła doprowadzanego i mocy cieplnej oraz uwzględniający to, czy ciepło jest rozprowadzane naturalnie czy za pomocą wentylatora w przypadku elektrycznych akumulacyjnych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, a także uwzględniający zmniejszenie sezonowej efektywności energetycznej w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń do zastosowań komercyjnych w związku z możliwością regulacji przez produkt jego mocy cieplnej. W przypadku elektrycznych akumulacyjnych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń współczynnik korekcji mocy cieplnej F(1) oblicza się w następujący sposób: Jeżeli produkt jest wyposażony w jedną z (wykluczających się wzajemnie) opcji przedstawionych w tabeli 5, współczynnik korekcji F(1) wzrasta wraz odpowiednią wartością tej opcji.



Tabela 5 Współczynnik korekcji F(1) dla elektrycznych akumulacyjnych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń Jeżeli produkt jest wyposażony w (może wystąpić tylko jedna opcja): F(1) wzrasta o ręczny regulator doprowadzania ciepła z wbudowanym termostatem 0,0 % ręczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz 2,0 % elektroniczny regulator doprowadzania ciepła z pomiarem temperatury w pomieszczeniu lub na zewnątrz lub opcję regulacji przez dostawcę energii 3,5 % W przypadku gdy moc cieplna elektrycznego akumulacyjnego ogrzewacza pomieszczeń jest regulowana za pomocą wentylatora, do F(1) należy dodać 1,5 %. W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń do zastosowań komercyjnych współczynnik korekcji mocy cieplnej oblicza się w następujący sposób:



Tabela 6 Współczynnik korekcji F(1) dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń do zastosowań komercyjnych Typ regulacji mocy cieplnej produktu: F(1) oblicza się w następujący sposób: jednostopniowy F(1) = 5 % dwustopniowy modulujący Minimalna wartość współczynnika korekcji F(1) w przypadku dwustopniowych miejscowych ogrzewaczy do zastosowań komercyjnych wynosi 2,5 %, a w przypadku modulujących miejscowych ogrzewaczy do zastosowań komercyjnych – 5 %. W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń, które nie są elektrycznymi akumulacyjnymi miejscowymi ogrzewaczami lub miejscowymi ogrzewaczami pomieszczeń do zastosowań komercyjnych, współczynnik F(1) wynosi 0 (zero); d) Współczynnik korekcji F(2) odpowiadający zwiększeniu sezonowej efektywności ogrzewania pomieszczeń z względu na skorygowane czynniki związane z regulacją temperatury w pomieszczeniu w celu uzyskania komfortu cieplnego, których wartości wykluczają się wzajemnie i nie mogą być do siebie dodawane, oblicza się w następujący sposób: W przypadku wszystkich miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń współczynnik korekcji F(2) jest równy jednemu ze współczynników podanych w tabeli 7, w zależności od tego, w jaki rodzaj regulacji wyposażony jest produkt. Można wybrać tylko jedną wartość.



Tabela 7 Współczynnik korekcji F(2) Jeżeli produkt jest wyposażony w (może wystąpić tylko jedna opcja): F(2) elektryczne miejscowe ogrzewacze pomieszczeń miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwa gazowe lub ciekłe przenośne nieprzenośne akumulacyjne podłogowe promienniki jednostopniową moc cieplną, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % co najmniej dwa ręczne stopnie bez regulacji temperatury 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 1,0 % mechaniczną regulację temperatury w pomieszczeniu za pomocą termostatu 6,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 2,0 % elektroniczną regulację temperatury w pomieszczeniu 7,0 % 3,0 % 1,5 % 3,0 % 2,0 % 4,0 % elektroniczną regulację temperatury w pomieszczeniu i sterownik dobowy 8,0 % 5,0 % 2,5 % 5,0 % 3,0 % 6,0 % elektroniczną regulację temperatury w pomieszczeniu i sterownik tygodniowy 9,0 % 7,0 % 3,5 % 7,0 % 4,0 % 7,0 % Współczynnik korekcji F(2) nie ma zastosowania do miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń do zastosowań komercyjnych; e) Współczynnik korekcji F(3) uwzględniający zwiększenie sezonowej efektywności ogrzewania pomieszczeń z względu na skorygowane czynniki związane z regulacją temperatury w pomieszczeniu w celu uzyskania komfortu cieplnego, których wartości nie mogą być do siebie dodawane, oblicza się w następujący sposób: W przypadku wszystkich miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń współczynnik korekcji F(3) jest sumą wartości wynikających z tabeli 8, w zależności od tego, w jaki rodzaj regulacji wyposażony jest produkt.



Tabela 8 Współczynnik korekcji F(3) Jeżeli produkt jest wyposażony w (może wystąpić kilka opcji): F(3) elektryczne miejscowe ogrzewacze pomieszczeń miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwa gazowe lub ciekłe przenośne nieprzenośne akumulacyjne podłogowe promienniki regulację temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 1,0 % regulację temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna 0,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % opcję regulacji na odległość 0,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % adaptacyjną regulację startu 0,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % z ograniczeniem czasu pracy 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % z czujnikiem ciepła promieniowania 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % f) Współczynnik korekcji zużycia energii na potrzeby własne F(4) oblicza się w następujący sposób: Ten współczynnik korekcji uwzględnia zużycie energii na potrzeby własne podczas działania w trybie włączenia i w trybie czuwania. W przypadku elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń współczynnik korekcji oblicza się w następujący sposób: Współczynnik korekcji zużycia energii na potrzeby własne F(4) oblicza się w następujący sposób: gdzie: — elsb oznacza zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania, wyrażone w kW, — Pnom oznacza nominalną moc cieplną produktu, wyrażoną w kW, — α oznacza współczynnik, który określa to, czy produkt jest zgodny z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1275/2008 ( 2 ): — — jeżeli produkt jest zgodny z wartościami granicznymi ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 1275/2008, α domyślnie wynosi 0, — jeżeli produkt nie jest zgodny z wartościami granicznymi ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 1275/2008, α domyślnie wynosi 1,3. W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa gazowe lub ciekłe korekcję zużycia energii na potrzeby własne oblicza się w następujący sposób: gdzie: — elmax oznacza zużycie energii elektrycznej przy nominalnej mocy cieplnej, wyrażane w kW, — elmin oznacza zużycie energii elektrycznej przy minimalnej mocy cieplnej, wyrażane w kW; Jeżeli produkt nie zawiera opcji minimalnej mocy cieplnej, stosuje się wartość dla zużycia energii elektrycznej przy nominalnej mocy cieplnej, — elsb oznacza zużycie energii elektrycznej przez produkt w trybie czuwania, wyrażane w kW, — Pnom oznacza nominalną moc cieplną produktu, wyrażoną w kW. W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń do zastosowań komercyjnych współczynnik korekcji zużycia energii na potrzeby własne oblicza się w następujący sposób: g) Współczynnik korekcji F(5) związany z zużyciem energii na potrzeby stałego płomienia pilotującego oblicza się w następujący sposób: Współczynnik korekcji uwzględnia zapotrzebowanie na energię stałego płomienia pilotującego. W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa gazowe lub ciekłe oblicza się go w następujący sposób: gdzie: — Ppilot oznacza zużycie energii przez płomień pilotujący, wyrażane w kW, — Pnom oznacza nominalną moc cieplną produktu, wyrażoną w kW. W przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń do zastosowań komercyjnych współczynnik korekcji oblicza się w następujący sposób: Jeżeli produkt nie ma stałego płomienia pilotującego, Ppilot wynosi 0 (zero). gdzie: — Ppilot oznacza zużycie energii przez płomień pilotujący, wyrażane w kW, — Pnom oznacza nominalną moc cieplną produktu, wyrażoną w kW.