Gemeten/berekende parameter Organisatie Referentienummer/titel Opmerkingen

SEC — specifiek energieverbruik voor ventilatie per m2 verwarmde vloeroppervlakte van een woning of een gebouw [kWh/(m2.a)] Europese Commissie Bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 1253/2014 van de Commissie Bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 1254/2014 van de Commissie Er zijn geen normen die SEC beschrijven, maar de vergelijking wordt gegeven in Verordening (EU) nr. 1253/2014 en in Verordening (EU) nr. 1254/2014.

Specifiek ingangsvermogen (specific power input — SPI) CEN (Europees Comité voor Normalisatie) EN 13142 en de EN 13141-serie overeenkomstig producttype De berekening van de SPI wordt beschreven in EN 13142:2013 voor TVE's en de testmethode voor de gemeten waarden wordt beschreven in de EN 13141-serie met betrekking tot het soort eenheid. Voor EVE's kunnen dezelfde definitie en methode worden gebruikt. De SPI moet echter worden gemeten en berekend op basis van het referentiedebiet en de referentiedruk die beschreven zijn in Verordening (EU) nr. 1253/2014. In punt 1, onder (13), van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1253/2014 wordt SPI uitgedrukt in W/m3/h, en in bijlage VIII bij Verordening (EU) nr. 1253/2014 wordt SPI uitgedrukt in kW/m3/h. Als informatievereiste moet SPI in W/m3/h vermeld worden. Voor de berekening van SEC moet SPI in kW/m3/h zijn.

Werkelijk (totaal) ingangsvermogen CEN EN 13141-serie volgens producttype aangevuld met EN ISO 5801 EN 13141-7 en 13141-6 verwijzen naar EN 13141-4 (6.1), die verwijst naar EN ISO 5801 (hoofdstuk 10, ingangsvermogen). De definitie in de normen is „ingangsvermogen” of „totaal ingangsvermogen” en niet „werkelijk ingangsvermogen” zoals in de Verordening (EU) nr. 1253/2014. EN 13141-8 bevat geen beschrijving van de methode of verwijzing en mist eisen voor meetonzekerheid. TVE's: moeten samengevat voor zowel de ventilatoren als de regelapparatuur gemeten worden. Het elektrische energieverbruik van hulpmiddelen moet opgenomen worden, TVE's met een roterend HRS omvatten bv. ook een rotormotor.

Extern totaal drukverschil CEN EN 13141-serie volgens producttype aangevuld met EN ISO 5801 Voor eenheden met luchtkanalen moet dit gemeten worden in aangesloten kanalen, zodat de consumenten consistente druk- en stroomwaarden ontvangen. Het externe totale drukverschil is, volgens Verordening (EU) nr. 1253/2014, het statische drukverschil voor RVE's met luchtkanalen en het totale drukverschil voor RVE's zonder luchtkanalen tussen ingang en uitgang, voor de beide luchtstromen van TVE's (indien niet gelijk, zie aanzuiging). In Verordening (EU) nr. 1253/2014 is niet beschreven naar welke verbinding de druk geleverd wordt. De verdeling is optioneel, maar er wordt voorgesteld dat voor RVE's met luchtkanalen 1/3 van het totale externe drukverschil aan de buitenzijde (EHA en ODA) verdeeld wordt en 2/3 van het totale externe drukverschil (ETA en SUP) aan de zijde van het gebouw, overeenkomstig de EN 13141-serie. Zie voor een nadere beschrijving hoofdstuk 3 van dit document en het DTI-document „Transitional method for determination of internal specific fan power of ventilation units, SFPint” (2). TVE's De test wordt beschreven in EN 13141-7 (6.2.2), waarin wordt bepaald dat de test in alle vier kanalen moet worden uitgevoerd. EN 13141-7 verwijst naar EN 13141-4 (5.2.2) waarin de installatie van de kanalen omschreven wordt. EVE's (afzuiging) Niet beschreven in EN 13141-6. Gebruik EN ISO 5801 of EN 13141-4. TVE's (voor één vertrek zonder luchtkanalen) Volledige beschrijving in EN 13141-8, punt 5.2.3 (en bijlage A), waarin verwezen wordt naar EN 13141-4 en EN ISO 5801. EVE's (aanzuigingssystemen) De test wordt beschreven in EN 13141-11 (6), waarin verwezen wordt naar EN 13141-4 en EN ISO 5801. De wijze waarop de druk gemeten wordt in het kanaal (meetkanalen)/kamer en de toelaatbare afwijking worden niet in alle normen beschreven. Dit moet ontwikkeld en getest worden volgens EN ISO 5801.

Referentiedebiet CEN EN 13141-serie volgens producttype aangevuld met EN ISO 5801 De normen beschrijven het referentie- of maximale debiet en de druk niet. Ze beschrijven ook niet hoe deze te bereiken in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 1253/2014. Ze beschrijven alleen hoe het debiet gemeten moet worden volgens het ontwerp van de afzonderlijke eenheden (behalve EN 13141-8 met betrekking tot debiet en EN 13141-11 met betrekking tot druk). Zie de beschrijving in hoofdstuk 3 van dit document over de wijze waarop het referentiedebiet voor eenheden met luchtkanalen aan moet worden gegeven. Er wordt tevens een methode beschreven voor het geval een eenheid geen druk van 100 Pa, maar wel een druk van 50 Pa kan bereiken. Het referentiedebiet kan niet hoger zijn dan het maximale debiet. TVE's De testopstelling wordt beschreven in EN 13141-7 (6.2.2). EN 13141-7 verwijst naar EN 13141-4 (5.2.2) waarin de installatie van de kanalen omschreven wordt. Voor TVE's: als de test uitgevoerd wordt met een numerieke onevenwichtige luchtstroom SUP-zijde ten opzichte van de EHA-zijde dient dit worden opgemerkt in het testrapport. Voor TVE's is het debiet van toepassing op de uitlaat van de aangezogen lucht. EVE's (afzuiging) De testopstelling wordt in zijn geheel beschreven in EN 13141-4/-6. EN 13141-6 verwijst naar metingen van de luchtstroom volgens ISO 5221 (die in 1984 ingetrokken werd). In plaats daarvan kan EN ISO 5801 gebruikt worden. EVE's en TVE's (voor één vertrek zonder luchtkanalen) Volledige beschrijving in EN 13141-8 (3.1.9). Methode volgens EN 13141-4, punt 5.2.3, en EN ISO 5801. EVE's (aanzuigingssystemen) De test wordt beschreven in EN 13141-11 (3.6). De beschrijving van de methode (6) verwijst naar EN 13141-4 en EN ISO 5801.

Diagram debiet/druk CEN EN 13141-4 EN 13141-7 aangevuld met: EN ISO 5801 EN 13141-7 verwijst naar TVE's, maar de methode kan ook worden toegepast op andere producten. EN ISO 5801 verwijst naar ventilatoren, maar de methode kan ook worden toegepast op andere producten.

Maximaal debiet CEN EN 13141-serie volgens producttype aangevuld met EN ISO 5801 Zie referentiedebiet voor alle producten.

Thermisch rendement, ηt CEN EN 13141-7 en EN ISO 5801 EN 13141-8 en EN ISO 5801 Thermisch rendement kan normaal gesproken gemeten worden volgens EN 308 of EN 13141-7, EN 13141-8 en ISO 16494 voor ingaande/uitgaande luchtstromen met een gelijke massa en zonder condensatie. In Verordening (EU) nr. 1253/2014 is echter bepaald dat het temperatuurverschil tussen binnen en buiten 13 K moet zijn, dus alleen EN 13414-7 en EN 13141-8 kunnen worden gebruikt. Moet gemeten worden met bijdrage vanuit ventilator. Voor TVE's EN 13414-7 gebruiken. Voor TVE's voor gebruik voor installatie in één vertrek EN 13141-8 gebruiken. Debiet gemeten volgens EN ISO 5801. Alle andere waarden zijn volgens EN 13141-7 of EN 13141-8, afhankelijk van het ontwerp van de eenheid. De temperatuurmetingen moeten buiten de eenheid worden uitgevoerd, omdat de bijdrage van de ventilator moet worden opgenomen (in de kanalen voor eenheden met luchtkanalen). De kanalen/aansluitdoos tussen de eenheid en het meetoppervlak moeten worden geïsoleerd met een isolatiemateriaal met een thermische weerstand van ten minste 1 m2 K W-1 (isolatiemateriaal van ongeveer 50 mm). EN 13141-7 stelt alleen eisen voor wat betreft lekkage (geen eisen voor de warmtebalans) en kan hiervoor gebruikt worden. Het wordt echter aangeraden om de eisen in EN 308 (lekkage 3 % en warmtebalans 5 %) te volgen. EN 13141-8 Voor eenheden met een wisselend HRS wordt in EN 13141-8, punt 5.4.7, een volledige beschrijving van een testmodel gegeven. Houd er rekening mee dat dit normaal gesproken snelle meetapparatuur vereist. Het wordt aanbevolen de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat menging zowel binnen als buiten tijdens het testen beperkt wordt. Opmerkingen met betrekking tot niet van toepassing zijnde normen: EN 308 wordt gewoonlijk gebruikt om de prestaties van de HRS alleen te beoordelen wanneer de bijdrage voor ventilatoren afgetrokken wordt en de test wordt uitgevoerd met een temperatuurverschil van 20 K, en kan dus niet gebruikt worden voor RVE's. ISO 16494 beschrijft een testprocedure voor een LBK met HRS, met specifieke eisen ten aanzien van de statische druk in de in- en uitlaten en ventilatorinstellingen. De testopstelling is gelijk aan EN 14141-7 en EN 308. Deze verwijst naar EN ISO 5801, ISO 3966 en EN ISO 5167-1 met betrekking tot de meetmethode voor de luchtstroom. ISO 16494 laat een grote omgevingstemperatuurtolerantie toe die de testresultaten beïnvloedt, en is niet in overeenstemming met EN 13141 en EN 308.

Elektrisch ingangsvermogen en werkelijk ingangsvermogen CEN EN 13141-4 en EN 13141-7 aangevuld met: EN ISO 5801 EN 13141-7 (punt 6.5) verwijst naar EN 13141-4 (6.1) die verwijst naar EN ISO 5801 (punt 10). De definitie in de normen is meestal „ingangsvermogen” of „totaal ingangsvermogen” en niet „elektrisch ingangsvermogen” of „werkelijk ingangsvermogen” zoals in Verordening (EU) nr. 1253/2014. TVE's: Moeten samengevat voor zowel de ventilatoren als de regelapparatuur gemeten worden.

Geluidsvermogensniveau (LWA) CEN EN ISO 9614-2 of EN ISO 3744 of EN ISO 3746 of EN ISO 3743-1 of EN ISO 3741 of ISO 13347 of EN ISO 9614-1 of EN ISO 3745 of EN ISO 3743-2 Kan worden gemeten volgens EN ISO 9614-2 (meting van geluidintensiteiten) of EN ISO 3744 of EN ISO 3746 (geluidsdruk in het vrije veld). Om testkosten te verlagen wordt er vaak de voorkeur aan gegeven om de methode voor de meting van geluidintensiteiten te gebruiken. Als alternatief kan EN ISO 3743-1 of EN ISO 3741 (geluidsvermogen in nagalmkamers) gebruikt worden. Doordat in de verschillende normen verschillende methodologieën gebruikt worden, kan niet altijd gewaarborgd worden dat de resultaten van de ene methodologie met behulp van de andere methodologie gereproduceerd kunnen worden.

Referentiedrukverschil in Pa CEN 13141-serie volgens producttype aangevuld met EN ISO 5801 Voor de meetmethode en opmerkingen, zie „Extern totaal drukverschil”.

Maximale percentages voor interne en externe lekkage en carry over CEN EN 308 EN 13141-7 EN 1886 ISO 16494 Lekkage Zowel interne als externe lekkage kan getest worden volgens EN 308 en EN 13141-7 (EN 13141-serie alleen geldig voor RVE's). EN 308 richtte zich aanvankelijk alleen op het HRS-onderdeel, maar kan en wordt meestal ook toegepast voor het testen van de volledige eenheid. In EN 308 wordt de eenheid maar op één punt gemeten (net zoals in de verordening). In EN 13141-7 wordt de installatie op drie punten gemeten. EN 1886 kan alleen gebruikt worden voor externe lekkage. De stroom die gebruikt wordt om de lekkage en interne lekkage (in de norm beschreven als het nominale luchtmassadebiet dat door de fabrikant aangegeven is) te berekenen is het referentiedebiet voor RVE's en het nominale debiet voor NRVE's zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 1253/2014. Carry over Carry over kan getest worden volgens EN 308. Er moet vermeld worden in welke richting de lekkage is. Lekken van vuile naar schone lucht moet vermeden worden (van EHA-zijde naar SUP-zijde). Bij een laag debiet heeft het zuiveringsgebied meer tijd nodig voor reiniging, en moet het toerental verlaagd worden. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de lekkage en hiermee moet rekening worden gehouden. Nadere beschrijving met betrekking tot lekkage: Een verdere verduidelijking van de lekkagetest is opgenomen in bijlage V (NRVE's) van Verordening (EU) nr. 1253/2014, waarin wordt beschreven dat de test en berekening uitgevoerd kunnen worden volgens de pressurisatietestmethode (volgens de in de definitie vermelde druk) of met de tracergastestmethode bij de aangegeven systeemdruk, hoewel dit niet wordt verduidelijkt op grond van (in overeenstemming met) de definities. De aangegeven waarde is het opgegeven luchtlekkagepercentage, aangevuld met informatie over de gebruikte norm. De test kan uitgevoerd worden als een „statische druk-test” volgens de in de definities vermelde druk, waarbij de druk beschouwd wordt als een positieve/negatieve druk die uitgeoefend wordt op één zijde van de TVE (of aan de binnenkant/buitenkant met betrekking tot externe lekkage) of als een „dynamische test” (bv. „Extract Air Transfer Ratio” — „EATR”) waarbij de testdruk het werkelijke drukverschil in de eenheid als gevolg van de referentie/nominale configuratie is (externe druk). De tracergasmethode wordt vermeld in EN 308 ten aanzien van de lekkagetest, maar er wordt niet beschreven hoe de test uitgevoerd moet worden. De tracergasmethode wordt beschreven in ISO 16494 en EN 13141-7 en prEN 16798-3.

Mengpercentage CEN EN 13141-8 EN 13141-8 (5.2.2.1) beschrijft de test en de berekening van de interne lekkage en mengen binnen en buiten. Er wordt aanbevolen om de meting isotherm uit te voeren om de testtijd te verminderen, en het effect hiervan is niet significant. De waarden voor zowel binnen als buiten mengen moeten worden aangegeven. De mengsnelheid kan voor wisselende eenheden met gecombineerde afvoer- en toevoeropeningen niet worden bepaald zonder de meetruimte te verontreinigen, en daarom hoeft het mengpercentage voor deze soorten eenheden niet aangegeven te worden totdat door middel van herziening van de normen een geldige methode ontwikkeld wordt.

Gevoeligheid van de luchtstroom voor drukschommelingen CEN EN 13141-8 Bijlage A en punt 5.2.3 EN 13141-8 kan worden gebruikt.