NL Publicatieblad van de Europese Unie C 172/1

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Verordening van de Commissie (EU) Nr. 206/2012 van 6 maart 2012 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor airconditioners en ventilatoren betreft

en van

Gedelegeerde Verordening (EU) van de Commissie Nr. 626/2011 van 4 mei 2011 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van airconditioners

(Voor de EER relevante tekst)

2012/C 172/01

(Publicatie van de titels en referentienummers van de overgangsmeetmethoden (1) voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) Nr. 206/2012 van de Commissie, en met name bijlage II daarvan, en voor de tenuitvoerlegging van Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 626/2011, en met name bijlage VII daarvan)

Gemeten parameter Organisatie Referentie Titel Energie-efficiëntieverhouding (EER), Prestatiecoëfficiënt (COP) CEN EN 14511:2007 Airconditioners, vloeistofkoelmachines en warmtepompen met elektrische compressoren voor verwarming en koeling van lucht Energie-efficiëntieverhouding (EER) CEN EN 15218:2006 Airconditioners en vloeistofkoelmachines met verdampingscondensors en elektrische compressoren voor luchtkoeling Testmethoden voor SEER en SCOP CEN PrEN 14825:2011, hoofdstuk 8 en 9 Airconditioners, vloeistofkoelmachines en warmtepompen met elektrische compressoren voor verwarming en koeling van lucht - Tests en metingen bij deellast en berekening van de seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding Elektriciteitsverbruik in de standby-stand CEN EN 62301:2005 Huishoudelijke elektrische toestellen: Meting van elektriciteitsverbruik in de standby-stand Geluidsvermogensniveau CEN EN 12102:2008 Airconditioners, vloeistofkoelmachines, warmtepompen en luchtbevochtigers met elektrische compressoren voor verwarming en koeling - Meting van luchtgeluid - Bepaling van het geluidsvermogen Energie-efficiëntie IEC IEC 60879: 1986 (corr. 1992) Prestatie en constructie van elektrische circulatieventilatoren en toerenregelaars Geluidsvermogensniveau EN EN 60704-2-7:1997 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Testvoorschriften voor het bepalen van luchtgeluid – Deel 2: Bijzondere eisen voor ventilatoren

Berekeningswijzen voor airconditioners (≤12 kW) en ventilatoren

INHOUD

Deel 1 - Airconditioners

1. Definities

2. Tabellen

3. Airconditioners, uitgezonderd éénkanaals en tweekanaals

3.1. SEER

3.1.1. Voor eenheden met vast vermogen

3.1.2. Voor eenheden met getrapt vermogen

3.1.3. Voor eenheden met variabel vermogen

3.2. SCOP

3.2.1. Voor eenheden met vast vermogen

3.2.2. Voor eenheden met getrapt vermogen

3.2.3. Voor eenheden met variabel vermogen

3.3. Bepaling van P TO , P SB , P OFF en P CK

3.3.1. Bepaling van P TO

3.3.2. Bepaling van P SB

3.3.3. Bepaling van P OFF

3.3.4. Bepaling van P CK

4. Airconditioners met één en twee luchtkanalen

4.1. EER

4.2. COP

4.3. Seizoensgebonden elektriciteitsverbruik

Deel 2 - Ventilatoren

1. Definities

2. Tabellen

3. Bedrijfswaarde en jaarlijks elektriciteitsverbruik

3.1. Bedrijfswaarde

3.2. Seizoensgebonden elektriciteitsverbruik

Deel 3 - Algemene aspecten

Testrapport

DEEL 1 - AIRCONDITIONERS

1. Definities

Definities met betrekking tot airconditioners:

(1) "Airconditioner": een apparaat voor het koelen of verwarmen, of beide, van binnenlucht, dat gebruik maakt van een door een of meer elektrische compressoren aangedreven dampcompressiecyclus, met inbegrip van airconditioners die extra functies bieden zoals ontvochtiging, luchtzuivering, ventilatie of aanvullende luchtverwarming door middel van elektrische weerstandsverwarming, alsmede een apparaat dat gebruik kan maken van water (condenswater afkomstig van de verdamper of water dat van buitenaf wordt toegevoegd) voor verdamping op de condensor, mits het apparaat ook in staat is zonder het aanvullende water te werken en uitsluitend van lucht gebruik te maken;

(2) "Airconditioner met twee luchtkanalen": een airconditioner waarbij, gedurende het koelen of verwarmen, de inlaatlucht van de condensor (of verdamper) van buitenaf via een eerste kanaal naar de eenheid wordt gebracht en via een tweede kanaal naar buiten wordt afgevoerd, en die in zijn geheel in de te behandelen ruimte bij een muur is geplaatst (hierna ook "tweekanaalsairconditioner" genoemd;

(3) "Airconditioner met één luchtkanaal": een airconditioner waarbij, gedurende het koelen of verwarmen, de inlaatlucht van de condensor (of verdamper) vanuit de ruimte waarin de eenheid zich bevindt, wordt aangevoerd en buiten deze ruimte wordt afgevoerd (hierna ook "éénkanaalsairconditioner" genoemd);

(4) "Omkeerbare airconditioner": een airconditioner die zowel kan koelen als verwarmen;

(5) "Nominale standaardomstandigheden": de combinatie van de binnentemperatuur (Tin) en buitentemperatuur (Tj) die de bedrijfsomstandigheden beschrijft, waarbij het nominaal vermogen, het geluidsvermogensniveau, het nominaal luchtdebiet, de nominale energie-efficiëntieverhouding (EERrated ) en/of de nominale prestatiecoëfficiënt (COPrated ) worden bepaald zoals vermeld in tabel 4;

(6) "Nominaal vermogen" (Prated): het koel- of verwarmingsvermogen van de dampcompressiecyclus van de eenheid onder nominale standaardomstandigheden;

(7) "Binnentemperatuur" (Tin): de drogebolbinnentemperatuur [°C] (waarbij de relatieve vochtigheid wordt aangeduid door de bijbehorende natteboltemperatuur);

(8) "Buitentemperatuur" (Tj): de drogebolbuitentemperatuur [°C] (waarbij de relatieve vochtigheid wordt aangeduid door de bijbehorende natteboltemperatuur);

(9) "Nominale energie-efficiëntieverhouding" (EERrated): het opgegeven vermogen voor koeling [kW] gedeeld door het nominaal opgenomen vermogen voor koeling [kW] van een eenheid bij koeling onder nominale standaardomstandigheden;

(10) "Nominale prestatiecoëfficiënt" (COPrated): het opgegeven vermogen voor verwarming [kW] gedeeld door het nominaal opgenomen vermogen voor verwarming [kW] van een eenheid bij verwarming onder nominale standaardomstandigheden;

(11) "Aardopwarmingsvermogen" (GWP): de geschatte mate waarin 1 kg van het in de dampcompressiecyclus toegepaste koelmiddel aan de opwarming van de aarde bijdraagt, uitgedrukt in kg CO2-equivalenten over een tijdsduur van 100 jaar.

De in aanmerking genomen GWP-waarden zijn die welke zijn opgenomen in bijlage I, deel 2, van Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad (2).

Voor gefluoreerde koelmiddelen zijn de GWP-waarden die welke zijn gepubliceerd in het derde evaluatierapport (TAR) van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (2001 IPCC GWP-waarden voor een periode van 100 jaar) (3).

Voor niet-gefluoreerde gassen zijn de GWP-waarden die welke zijn gepubliceerd in het eerste IPCC-evaluatierapport voor een periode van 100 jaar (4).

GWP-waarden voor mengsels van koelmiddelen worden bepaald via de formule van bijlage I van Verordening (EG) nr 842/2006.

Voor koelmiddelen die niet zijn opgenomen in bovengenoemde referenties, wordt het IPCC- UNEP-rapport 2010 inzake koeling, airconditioning en warmtepompen, d.d. februari 2011, of recenter, gebruikt;

(12) "Uitstand": een toestand waarbij de airconditioner aan het elektriciteitsnet is gekoppeld en geen functie uitvoert. Toestanden die ook als "uitstand" worden beschouwd, zijn gevallen waarin slechts wordt aangegeven dat het apparaat zich in de "uitstand" bevindt en standen waarin uitsluitend functies worden uitgevoerd om de elektromagnetische compatibiliteit in de zin van Richtlijn 2004/108/EG van het Europees Parlement en de Raad te garanderen;

(13) "Standby-stand": stand waarin de apparatuur (airconditioner) aan het elektriciteitsnet is gekoppeld, afhankelijk is van de energietoevoer van het elektriciteitsnet om naar behoren te kunnen functioneren en gedurende onbepaalde tijd uitsluitend de volgende functies uitvoert: de reactiveringsfunctie, hetzij de reactiveringsfunctie in combinatie met uitsluitend de indicatie van de werking van de reactiveringsfunctie, en/of de informatie- of toestandweergave;

(14) "Reactiveringsfunctie": functie die de activering van andere standen, inclusief de aanstand, aan de hand van een schakelaar-op-afstand, waaronder afstandsbediening, een interne sensor of een timer, mogelijk maakt en aanvullende functies, waaronder de hoofdfunctie, inschakelt;

(15) "Informatie- of toestandweergave": doorlopende functie die zorgt voor de weergave van informatie of van de toestand van de apparatuur op een scherm, inclusief klokken;

(16) "Geluidsvermogensniveau": het A-gewogen geluidsvermogensniveau [dB(A)] binnenshuis en/of buitenshuis dat gemeten wordt onder nominale standaardomstandigheden voor koeling (of verwarming, indien het product geen koelfunctie heeft);

(17) "Referentieontwerpvoorwaarden": de combinatie van voorschriften voor de referentieontwerptemperatuur, de maximale bivalente temperatuur en de maximale bedrijfstemperatuur, zoals aangegeven in tabel 5;

(18) "Referentieontwerptemperatuur": de buitentemperatuur [°C] voor koeling (Tdesignc) of verwarming (Tdesignh), zoals beschreven in tabel 3, waarbij de deellastverhouding gelijk is aan 1, en die varieert naargelang het bestemde seizoen voor hetzij koeling hetzij verwarming. Zie tevens de verklaring van dit concept in bijlage A;

(19) "Deellastverhouding" (pl(Tj)): de buitentemperatuur minus 16 °C, gedeeld door de referentieontwerptemperatuur minus 16 °C, voor hetzij koeling hetzij verwarming;

(20) "Seizoen": een van de vier sets van bedrijfsomstandigheden (beschikbaar voor vier seizoenen: één koelseizoen, drie verwarmingsseizoenen: gemiddeld/kouder/warmer) met een beschrijving per bin van de combinatie van buitentemperaturen en het aantal uren dat deze temperaturen zich per seizoen voordoen waarvoor de eenheid geschikt voor het doel wordt verklaard;

(21) "Bin" (met index j): een combinatie van een buitentemperatuur (Tj) en bin-uren (hj), zoals beschreven in tabel 7;

(22) "Bin-uren": het aantal uren per seizoen (hj) dat de buitentemperatuur zich voor elke bin voordoet, zoals beschreven in tabel 7;

(23) "Seizoensgebonden energie-efficiëntie" (SEER): de totale energie-efficiëntieverhouding van de eenheid die representatief is voor het gehele koelseizoen en wordt berekend als de jaarlijkse referentiekoelvraag gedeeld door het jaarlijkse elektriciteitsverbruik voor koeling;

(24) "Jaarlijkse referentiekoelvraag" (QC): de referentiekoelvraag [kWh/a] te gebruiken als grondslag voor de berekening van SEER en berekend als het product van de ontwerpbelasting voor koeling (Pdesignc) en de equivalente actieve-modusuren voor koeling (HCE );

(25) "Equivalente actieve-modusuren voor koeling" (HCE): het veronderstelde aantal uren per jaar [h/a] dat de eenheid de ontwerpbelasting voor koeling (Pdesignc) moet leveren om te voldoen aan de jaarlijkse referentiekoelvraag, zoals beschreven in tabel 8;

(26) "Jaarlijks elektriciteitsverbruik voor koeling" (QCE): het elektriciteitsverbruik [kWh/a] benodigd om te voldoen aan de jaarlijkse referentiekoelvraag, dat wordt berekend als de jaarlijkse referentiekoelvraag gedeeld door de seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding in actieve modus (SEERon), en het elektriciteitsverbruik van de eenheid voor de thermostaat-uit-, standby-, uit- en carterverwarmingstand tijdens het koelseizoen;

(27) "Seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding in actieve modus" (SEERon): de gemiddelde energie-efficiëntieverhouding van de eenheid in actieve modus voor de koelfunctie, berekend op basis van deellast- en bin-specifieke energie-efficiëntieverhoudingen (EERbin(Tj)) en gewogen door het aantal bin-uren dat de bin zich voordoet;

(28) "Deellast": de koelbelasting (Pc(Tj)) of de verwarmingsbelasting (Ph(Tj)) [kW] bij een bepaalde buitentemperatuur Tj, berekend als de ontwerpbelasting vermenigvuldigd met de deellastverhouding;

(29) "Bin-specifieke energie-efficiëntieverhouding" (EER bin(Tj): de specifieke energie-efficiëntieverhouding voor elke bin j met buitentemperatuur Tj in een bepaald seizoen, afgeleid van de deellast, het opgegeven vermogen en de opgegeven energie-efficiëntieverhouding (EERd(Tj)) voor specifieke bins (j) en berekend voor andere bins middels inter-/extrapolatie, en waar nodig gecorrigeerd door de verliescoëfficiënt;

(30) "Seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt" (SCOP): de totale prestatiecoëfficiënt van de eenheid die representatief is voor het gehele aangewezen verwarmingsseizoen (de waarde van SCOP heeft betrekking op een aangewezen verwarmingsseizoen), berekend als de jaarlijkse referentieverwarmingsvraag gedeeld door het jaarlijkse elektriciteitsverbruik voor verwarming

(31) "Jaarlijkse referentieverwarmingsvraag" (QH): de referentieverwarmingsvraag [kWh/a] met betrekking tot een aangewezen verwarmingsseizoen, te gebruiken als grondslag voor de berekening van SCOP en berekend als het product van de ontwerpbelasting voor verwarming (Pdesignh) en de seizoensgebonden equivalente actieve-modusuren voor verwarming (HHE );

(32) "Equivalente actieve-modusuren voor verwarming" (HHE): het veronderstelde aantal uren per jaar [h/a] dat de eenheid de ontwerpbelasting voor verwarming (Pdesignh) moet leveren om te voldoen aan de jaarlijkse referentieverwarmingsvraag, zoals beschreven tabel 8;

(33) "Jaarlijks elektriciteitsverbruik voor verwarming" (QHE): het elektriciteitsverbruik [kWh/a] benodigd om te voldoen aan de aangeduide jaarlijkse referentieverwarmingsvraag en dat betrekking heeft op een aangewezen verwarmingsseizoen en berekend wordt als de jaarlijkse referentieverwarmingsvraag gedeeld door de prestatiecoëfficiënt in actieve modus (SCOPon) en het elektriciteitsverbruik van de eenheid voor de thermostaat-uit-, standby-, uit- en carterverwarmingstand tijdens het verwarmingsseizoen;

(34) "Seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt in actieve modus" (SCOPon): de gemiddelde prestatiecoëfficiënt van de eenheid in actieve modus voor het aangewezen verwarmingsseizoen, berekend op basis van deellast, vermogen van de elektrische back-upverwarming (waar nodig) en bin-specifieke prestatiecoëfficiënten (COPbin(Tj)) en gewogen door het aantal bin-uren dat de bin zich voordoet;

(35) "Vermogen van de elektrische back-upverwarming" (elbu(Tj): het verwarmingsvermogen [kW] van een echte of veronderstelde elektrische back-upverwarming met een COP van 1, die het opgegeven vermogen voor verwarming (Pdh (Tj)) aanvult om te voldoen aan de deellast voor verwarming (Ph(Tj)) indien Pdh(Tj) lager is dan Ph(Tj), voor de buitentemperatuur (Tj);

(36) "Bin-specifieke prestatiecoëfficiënt" (COPbin(Tj)): de specifieke prestatiecoëfficiënt voor elke bin j met buitentemperatuur Tj in een bepaald seizoen, afgeleid van de deellast, het opgegeven vermogen en de opgegeven prestatiecoëfficiënt (COPd(Tj)) voor specifieke bins (j) en voor andere bins berekend middels inter-/extrapolatie, en waar nodig gecorrigeerd door de verliescoëfficiënt;

(37) "Opgegeven vermogen" [kW]: het vermogen van de dampcompressiecyclus van de eenheid voor koeling (Pdc(Tj) of verwarming (Pdh(Tj)), met betrekking tot een buitentemperatuur Tj en binnentemperatuur (Tin), zoals door de fabrikant is opgegeven;

(38) "Capaciteitsregeling": de mogelijkheid van de eenheid om haar vermogen aan te passen door het volumedebiet te wijzigen. Eenheden moeten worden aangeduid als "vast" als de eenheid haar volumedebiet niet kan wijzigen, "getrapt" als het volumedebiet wordt gewijzigd of afgewisseld in reeksen van niet meer dan twee stappen of "variabel" als het volumedebiet wordt gewijzigd of afgewisseld in reeksen van drie of meer stappen;

(39) "Functie": de aanduiding of de eenheid in staat is tot het koelen van binnenlucht, het verwarmen van binnenlucht of beide;

(40) "Ontwerpbelasting": de opgegeven koelbelasting (Pdesignc) en/of opgegeven verwarmingsbelasting (Pdesignh) [kW] bij de referentieontwerptemperatuur, waarbij

(41) "Opgegeven energie-efficiëntieverhouding" (EERd(Tj)): de energie-efficiëntieverhouding voor een beperkt aantal specifieke bins (j) met buitentemperatuur (Tj), zoals is opgegeven door de fabrikant;

(42) "Opgegeven prestatiecoëfficiënt"(COPd(Tj)): de prestatiecoëfficiënt voor een beperkt aantal specifieke bins (j) met buitentemperatuur (Tj), zoals is opgegeven door de fabrikant;

(43) "Bivalente temperatuur" (Tbiv): de door de fabrikant opgegeven buitentemperatuur (Tj) [°C] voor verwarming waarop het opgegeven vermogen gelijk is aan de deellast en waaronder het opgegeven vermogen moet worden aangevuld door het vermogen van een elektrische back-upverwarming om te voldoen aan de deellast voor verwarming;

(44) "Uiterste bedrijfstemperatuur" (Tol): de door de fabrikant opgegeven buitentemperatuur [°C] voor verwarming waaronder de airconditioner niet in staat is tot afgifte van verwarmingsvermogen. Onder deze temperatuur is het opgegeven vermogen gelijk aan nul;

(45) "Cyclisch intervalvermogen" [kW]: het (tijdgewogen) gemiddelde van het opgegeven vermogen over het cyclisch testinterval voor koeling (Pcycc) of verwarming (Pcych);

(46) "Cyclisch intervalefficiëntie voor koeling" (EERcyc): de gemiddelde energie-efficiëntieverhouding over het cyclisch-testinterval (waarbij de compressor wordt in- en uitgeschakeld ), berekend als het geïntegreerde koelvermogen over het interval [kWh] gedeeld door het geïntegreerde elektrisch opgenomen vermogen over datzelfde interval [kWh];

(47) "Cyclisch-intervalefficiëntie voor verwarming" (COPcyc): de gemiddelde prestatiecoëfficiënt over het cyclisch-testinterval (waarbij de compressor wordt in- en uitgeschakeld), berekend als het geïntegreerde verwarmingsvermogen over het interval [kWh] gedeeld door het geïntegreerde elektrisch opgenomen vermogen over datzelfde interval [kWh];

(48) "Verliescoëfficiënt": de mate van efficiëntieverlies als gevolg van cyclische variatie (het in- en uitschakelen van de compressor in actieve modus), die voor koeling (Cdc) of verwarming (Cdh) is vastgesteld of als standaardwaarde 0,25 is gekozen;

(49) "Actieve modus": de modus die overeenkomt met de uren met een koel- of verwarmingsbelasting van het gebouw en waarbij de koel- of verwarmingsfunctie van de eenheid is geactiveerd. Deze toestand kan het cyclisch in-/uitschakelen van de eenheid meebrengen om een vereiste binnentemperatuur te bereiken of te handhaven;

(50) "Thermostaat-uitstand": de modus die overeenkomt met de uren waarbij de koel- of verwarmingsfunctie van de eenheid is ingeschakeld maar de eenheid niet operationeel is, aangezien er geen koel- of verwarmingsbelasting is. Deze toestand heeft daarom betrekking op buitentemperaturen en niet op binnenbelastingen. Het cyclisch in-/uitschakelen in actieve modus wordt niet beschouwd als thermostaat-uit;

(51) "Carterverwarmingstand": de toestand waarin de eenheid een verwarmingsapparaat heeft geactiveerd om te voorkomen dat het koelmiddel naar de compressor stroomt en aldus de koelmiddelconcentratie in de olie te beperken bij het starten van de compressor;

(52) "Elektriciteitsverbruik in thermostaat-uitstand" (PTO): het elektriciteitsverbruik [kW] van de eenheid terwijl deze zich in de thermostaat-uitstand bevindt;

(53) "Elektriciteitsverbruik in standby-stand" (PSB): het elektriciteitsverbruik [kW] van de eenheid terwijl deze zich in de standby-stand bevindt;

(54) "Elektriciteitsverbruik in uitstand" (POFF): het elektriciteitsverbruik [kW] van de eenheid terwijl deze zich in de uitstand bevindt;

(55) "Elektriciteitsverbruik in carterverwarmingstand" (PCK): het elektriciteitsverbruik [kW] van de eenheid terwijl deze zich in de carterverwarmingstand bevindt;

(56) "Bedrijfsuren in thermostaat-uitstand" (HTO): het jaarlijkse aantal uren [h/a] dat de eenheid geacht wordt zich in de thermostaat-uitstand te bevinden, en waarvan de waarde afhangt van het aangewezen seizoen en de functie;

(57) "Bedrijfsuren in standby-stand" (HSB): het jaarlijkse aantal uren [h/a] dat de eenheid geacht wordt zich in de standby-stand te bevinden, en waarvan de waarde afhangt van het aangewezen seizoen en de functie;

(58) "Bedrijfsuren in uitstand" (HOFF): het jaarlijkse aantal uren [h/a] dat de eenheid geacht wordt zich in de uitstand te bevinden, en waarvan de waarde afhangt van het aangewezen seizoen en de functie;

(59) "Bedrijfsuren in carterverwarmingstand" (HCK): het jaarlijkse aantal uren [h/a] dat de eenheid geacht wordt zich in de carterverwarmingstand te bevinden, en waarvan de waarde afhangt van het aangewezen seizoen en de functie;

(60) "Nominaal luchtdebiet": het luchtdebiet [m3/h] dat wordt gemeten aan de lucht- uitlaat van binnen- en/of buiteneenheden (indien van toepassing) van airconditioners onder nominale standaardomstandigheden voor koeling (of verwarming, wanneer het product geen koelfunctie heeft);

(61) "Nominaal opgenomen vermogen voor koeling"(PEER): het opgenomen vermogen [kW] van een eenheid tijdens het koelen onder nominale standaardomstandigheden;

(62) "Nominaal opgenomen vermogen voor verwarming" (PCOP): het opgenomen vermogen [kW] van een eenheid tijdens het verwarmen onder nominale standaardomstandigheden;

(63) "Elektriciteitsverbruik van éénkanaals- en tweekanaalsairconditioners" (QSD respectievelijk QDD): het elektriciteitsverbruik van airconditioners met één of twee luchtkanalen in de koel- en/of verwarmingsmodus (afhankelijk van welke van toepassing is) [uitgedrukt in kWh/60 min. voor airconditioners met één luchtkanaal en in kWh/60 min voor airconditioners met twee luchtkanalen];

(64) "Vermogensverhouding": de verhouding tussen het totale vermelde koel- of verwarmingsvermogen van alle werkende binneneenheden en het vermelde koel- of verwarmingsvermogen van een of meer buiteneenheden onder nominale standaardomstandigheden;

(65) "Tolerantie": de toegestane afwijking voor het vermelde vermogen bij buitentemperatuur Tj van de deellast voor dezelfde buitentemperatuur Tj zoals toegepast in de berekening van eenheden met getrapt en variabel vermogen.

2. Tabellen

Tabel 1

Gegevensblad voor airconditioners met uitzondering van eenheden met één of twee luchtkanalen (5)

Informatie ter bepaling van het model waarop de informatie betrekking heeft:





Functie (aangeven welke functie op de informatie van toepassing is) Wanneer de informatie betrekking heeft op verwarming: vermeld het verwarmingsseizoen waarop de informatie betrekking heeft. De aangeduide waarden mogen telkens slechts op één verwarmingsseizoen betrekking hebben. Neem hierin in ieder geval het verwarmingsseizoen „Gemiddeld” op. Koeling J/N Gemiddeld (verplicht) J/N Verwarming J/N Warmer (indien aangewezen) J/N Kouder (indien aangewezen) J/N Item symbool waarde eenheid Item symbool waarde eenheid Ontwerpbelasting Seizoensgebonden efficiëntie Koeling Pdesignc x,x kW Koeling SEER x,xx — Verwarming/gemiddeld Pdesignh x,x kW Verwarming/gemiddeld SCOP (A) x,xx — Verwarming/warmer Pdesignh x,x kW Verwarming/warmer SCOP (W) x,xx — Verwarming/kouder Pdesignh x,x kW Verwarming/kouder SCOP (C) x,xx — Opgegeven vermogen (6) voor koeling bij een binnentemperatuur van 27(19) °C en buitentemperatuur Tj Opgegeven vermogen (6) voor koeling bij een binnentemperatuur van 27(19) °C en buitentemperatuur Tj Tj = 35 °C Pdc x,x kW Tj = 35 °C EERd x,x — Tj = 30 °C Pdc x,x kW Tj = 30 °C EERd x,x — Tj = 25 °C Pdc x,x kW Tj = 25 °C EERd x,x — Tj = 20 °C Pdc x,x kW Tj = 20 °C EERd x,x — Opgegeven vermogen (6) voor verwarming / seizoen "Gemiddeld" bij een binnentemperatuur van 20 °C en buitentemperatuur Tj Opgegeven prestatiecoëfficiënt (6) /seizoen "Gemiddeld" bij een binnentemperatuur van 20 °C en buitentemperatuur Tj Tj = – 7 °C Pdh x,x kW Tj = – 7 °C COPd x,x — Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x — Tj = 7 °C Pdh x,x kW Tj = 7 °C COPd x,x — Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x — Tj = bivalente temperatuur Pdh x,x kW Tj = bivalente temperatuur COPd x,x — Tj = uiterste bedrijfstemperatuur Pdh x,x kW Tj = uiterste bedrijfstemperatuur COPd x,x — Opgegeven vermogen (6) voor verwarming / seizoen "Warmer" bij een binnentemperatuur van 20 °C en buitentemperatuur Tj Opgegeven prestatiecoëfficiënt (6) / seizoen "Warmer" bij een binnentemperatuur van 20 °C en buitentemperatuur Tj Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x — Tj=7 °C Pdh x,x kW Tj=7 °C COPd x,x — Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x — Tj = bivalente temperatuur Pdh x,x kW Tj = bivalente temperatuur COPd x,x — Tj = uiterste bedrijfstemperatuur Pdh x,x kW Tj = uiterste bedrijfstemperatuur COPd x,x — Opgegeven vermogen (6) voor verwarming / seizoen "Kouder" bij een binnentemperatuur van 20 °C en buitentemperatuur Tj Opgegeven prestatiecoëfficiënt (6) / seizoen "Kouder" bij een binnentemperatuur van 20 °C en buitentemperatuur Tj Tj = – 7 °C Pdh x,x kW Tj = – 7 °C COPd x,x — Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x — Tj = 7 °C Pdh x,x kW Tj = 7 °C COPd x,x — Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x — Tj = bivalente temperatuur Pdh x,x kW Tj = bivalente temperatuur COPd x,x — Tj = uiterste bedrijfstemperatuur Pdh x,x kW Tj = uiterste bedrijfstemperatuur COPd x,x — Tj = – 15 °C Pdh x,x kW Tj = – 15 °C COPd x,x — Bivalente temperatuur Uiterste bedrijfstemperatuur Verwarming/gemiddeld Tbiv x °C Verwarming/gemiddeld Tol x °C Verwarming/warmer Tbiv x °C Verwarming/warmer Tol x °C Verwarming/kouder Tbiv x °C Verwarming/kouder Tol x °C Elektriciteitsverbruik bij cyclisch in- en uitschakelen Efficiëntie van cyclisch in- en uitschakelen Koeling Pcycc x,x kW Koeling EERcyc x,x — Verwarming Pcych x,x kW Verwarming COPcyc x,x — Verliescoëfficiënt koeling (7) Cdc x,x — Verliescoëfficiënt verwarming (7) Cdh x,x — Elektrisch opgenomen vermogen in andere standen dan de "actieve modus" Seizoensgebonden elektriciteitsverbruik Uitstand POFF x,x W Koeling QCE x kWh/a Standby-stand PSB x,x W Verwarming/gemiddeld QHE/A x kWh/a Thermostaat-uitstand PTO x,x W Verwarming / warmer QHE/W x kWh/a Carterverwarmingstand PCK x,x W Verwarming/kouder QHE/C x kWh/a Vermogenscontrole (duid een van de drie mogelijkheden aan) Andere items Vast J/N Geluidsvermogensniveau (binnen/buiten) LWA x,x/x,x dB(A) Getrapt J/N Aardopwarmingsvermogen GWP x kgCO2 eq. Variabel J/N Nominaal luchtdebiet (binnen/buiten) — x/x m3/h Contactgegevens voor nadere informatie Minimaal naam en adres van de fabrikant of van zijn gemachtigde.





Tabel 2

Gegevensblad voor éénkanaals- en tweekanaalsairconditioners

Identificatie van de model(len) waarop de gegevens van toepassing zijn [invullen waar nodig]





Omschrijving Symbool Waarde Eenheid Nominaal outputvermogen voor koeling Prated voor koeling [x,x] kW Nominaal outputvermogen voor verwarming Prated voor verwarming [x,x] kW Nominaal opgenomen vermogen voor koeling PEER [x,x] kW Nominaal opgenomen vermogen voor verwarming PCOP [x,x] kW Nominale energie-efficiëntieverhouding EERrated [x,x] — Nominale prestatiecoëfficiënt COPrated [x,x] — Elektriciteitsverbruik bij thermostaat-uitstand PTO [x,x] W Elektriciteitsverbruik bij standby-stand PSB [x,x] W Seizoensgebonden elektriciteitsverbruik voor tweekanaalsairconditioners (DD): Elektriciteitsverbruik per uur DD: kWh/60 min. voor éénkanaalsairconditioners (SD): Elektriciteitsverbruik per uur Q [x,x] SD: kWh/60 min. Geluidsvermogensniveau (alleen binnenshuis) LWA [x] dB(A) Aardopwarmingsvermogen van het koelmiddel GWP [x] kgCO2eq. Contactgegevens voor nadere informatie Naam en adres van de fabrikant of van zijn gemachtigde.





Tabel 3

Parameters voor de berekening van de seizoensgebonden efficiëntie SEER/SCOP

Omschrijving Symbool Waarde Eenheid NB Bin-parameters Bin-index j 0 2 cijfers achter de komma Buitentemperatuur in bin j Tj 0 °C Koellast in bin j Pc(Tj) 0,00 kW Verwarmingslast in bin j Ph(Tj) 0,00 kW Koelvermogen in bin j Pdc(Tj) 0,00 kW Verwarmingsvermogen in bin j Pdh(Tj) 0,00 kW Verwarmingsvermogen elektrische backupverwarming in bin j elbu(Tj) 0,00 kW CONSTANTEN Referentie-ontwerpbuitentemperatuur koeling: Tdesignc verwarming: Tdesignh 0 °C Voor waarden, zie tabel 5 Equivalente uren per seizoen in actieve modus koeling: HCE verwarming: HHE 0 h Voor waarden, zie tabel 8 Uren per seizoen in de thermostaat-uitstand HTO 0 h Voor waarden, zie tabel 8 Uren per seizoen carterverwarmingstand HCK 0 h Voor waarden, zie tabel 8 Uren per seizoen in standby-stand HSB 0 h Voor waarden, zie tabel 8 Uren per seizoen in uitstand HOFF 0 h Voor waarden, zie tabel 8 Binnenluchttemperatuur voor koelmodus Tin 0 °C Voor waarden, zie tabel 6





Tabel 4

Nominale standaardomstandigheden (temperaturen in °C drogebol/nattebol)

Apparaat Functie Binnentemperatuur Tin Buitentemperatuur Tj Airconditioners uitgezonderd éénkanaals (inclusief tweekanaals) koeling 27 / 19 35 / 24 Verwar-ming 20 / max. 15 7 / 6 Eénkanaals koeling 35 / 24 35 / 24 (8) Verwar-ming 20 / 12 20 / 12 (8)





Tabel 5

Referentieontwerpvoorwaarden (temperaturen in °C drogebol/nattebol)

Functie/seizoen Binnentemperatuur Tin Buiten- temperatuur Tdesignc / Tdesignh Bivalente temperatuur Tbiv Uiterste bedrijfs- temperatuur Tol Koeling 27 °C/Nb: 19 Tdesignc = 35 / 24 n.v.t. n.v.t. Verwarming / gemiddeld 20 °C Tdesignh = – 10 / – 11 max. 2 max. – 7 Verwarming / warmer /Nb: max. 15 Tdesignh = 2 / 1 max. 7 max. 2 Verwarming / kouder Tdesignh = – 22 / – 23 Max. – 7 max. – 15





Tabel 6

Testomstandigheden voor deellast

Koeling Binnentemperatuur Buitentemperatuur A 27 °C /Nb: 19 35 °C B 30 °C C 25 °C D 20 °C Verwarming Binnentemperatuur (Tin) Buitentemperatuur (Tj) voor het aangewezen seizoen in °C Gemiddeld Warmer Kouder A 20 °C /Nb: max. 15 –7 n.v.t. –7 B +2 +2 +2 C +7 +7 +7 D +12 +12 +12 G n.v.t. n.v.t. –15

Tabel 7

Bins voor koel- en verwarmingsseizoen j = binindex, Tj = buitentemperatuur, hj = uren per bin per jaar)

KOELSEIZOEN J # Tj °C hj uren 1 17 205 2 18 227 3 19 225 4 20 225 5 21 216 6 22 215 7 23 218 8 24 197 9 25 178 10 26 158 11 27 137 12 28 109 13 29 88 14 30 63 15 31 39 16 32 31 17 33 24 18 34 17 19 35 13 20 36 9 21 37 4 22 38 3 23 39 1 24 40 0 Totaal aantal uren: 2 602





VERWARMINGSSEIZOEN j # Tj °C hj uren "Warmer" "Gemiddeld" "Kouder" 1 t/m 8 – 30 t/m – 23 0 0 0 9 –22 0 0 1 10 –21 0 0 6 11 –20 0 0 13 12 –19 0 0 17 13 –18 0 0 19 14 –17 0 0 26 15 –16 0 0 39 16 –15 0 0 41 17 –14 0 0 35 18 –13 0 0 52 19 –12 0 0 37 20 –11 0 0 41 21 –10 0 1 43 22 –9 0 25 54 23 –8 0 23 90 24 –7 0 24 125 25 –6 0 27 169 26 –5 0 68 195 27 –4 0 91 278 28 –3 0 89 306 29 –2 0 165 454 30 –1 0 173 385 31 0 0 240 490 32 1 0 280 533 33 2 3 320 380 34 3 22 357 228 35 4 63 356 261 36 5 63 303 279 37 6 175 330 229 38 7 162 326 269 39 8 259 348 233 40 9 360 335 230 41 10 428 315 243 42 11 430 215 191 43 12 503 169 146 44 13 444 151 150 45 14 384 105 97 46 15 294 74 61 Totaal aantal uren: 3 590 4 910 6 446

Tabel 8:

Bedrijfsuren per type airconditioner per werkingsmodus (h/a)

Type airconditioner / functie Eenheid Verwarmingseizoen Aanstand Thermostaat-uitstand Standby-stand Uit-stand Carterverwarmingstand koeling: HCE verwarming: HHE HTO HSB HOFF HCK Airconditioners, uitgezonderd tweekanaals en éénkanaals Koelmodus, indien apparaat alleen koeling biedt h/a 350 221 2 142 5 088 7 760 Koel- en verwarmingsmodi, indien apparaat beide modi biedt Koelmo-dus h/a 350 221 2 142 0 2 672 Verwarmingsmodus h/a Gemiddeld 1 400 179 0 0 179 Warmer 1 400 755 0 0 755 Kouder 2 100 131 0 0 131 Verwarmingsmodus, indien apparaat alleen verwarming biedt h/a Gemiddeld 1 400 179 0 3 672 3 851 Warmer 1 400 755 0 4 345 4 476 Kouder 2 100 131 0 2 189 2 944 Tweekanaals Koelmodus, indien apparaat alleen koeling biedt h/60 min 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Koel- en verwarmingsmodi, indien apparaat beide modi biedt Koelmo-dus h/60 min 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Verwar-mings-modus h/60 min 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Verwarmingsmodus, indien apparaat alleen verwarming biedt h/60 min 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Eénkanaals Koelmodus h/60 min 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Verwarmingsmodus h/60 min 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

3. Airconditioners, uitgezonderd éénkanaals en tweekanaals

In dit deel wordt de berekeningsmethode van de seizoensgebonden energieprestaties en het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van airconditioners bij koeling en verwarming behandeld (uitgezonderd eenheden met één en twee luchtkanalen).

3.1. SEER

De SEER is de seizoensgebonden energieverhouding voor koeling en wordt als volgt berekend:

SEER= QC / QCE Vergelijking 1

waarin:

QC de jaarlijkse referentiekoelvraag [kWh/a] is, berekend als volgt:

QC = Pdesignc * HCE Vergelijking 2

waarin:

Pdesignc de ontwerpbelasting voor koeling [kW], gelijk aan het opgegeven koelvermogen Pdc(Tj) bij Tj = Tdesignc buitentemperatuur;

HCE de equivalente uren in actieve modus voor koeling [h], als gegeven in tabel 8.

QCE = het jaarlijks elektriciteitsverbruik voor koeling [kWh/a], berekend als volgt:

QCE= (QC / SEERon) + HTO ·PTO+ HCK ·PCK+ HOFF ·POFF+ HSB ·PSB Vergelijking 3 Vergelijking 4

waarin:

Tj de bintemperatuur toegewezen aan de bin met index j uit tabel 7;

j de binindex;

n het aantal bins;

hj het aantal uren toegewezen aan de bin met index j uit tabel 7;

Pc(Tj) de deellast voor koeling bij bintemperatuur Tj, berekend als volgt:

Pc(Tj) = Pdesignc * pl(Tj) Vergelijking 5

waarin:

Pdesignc zoals hierboven gedefinieerd;

pl(Tj) de deellastverhouding, berekend als (en voldoend aan: pl(Tj) = 1,00 bij Tj=Tdesignc):

pl(Tj) = (Tj – 16) / (Tdesignc – 16) Vergelijking 6

Tdesignc de referentieontwerptemperatuur voor het koelseizoen in °C uit tabel 5;

EERbin(Tj) de bin-specifieke energie-efficiëntieverhouding van toepassing op bin j, berekend aan de hand van de onderstaande vergelijkingen voor eenheden met vast, getrapt en variabel vermogen waarin:

3.1.1. Voor eenheden met vast vermogen

Bereken de ankerpunten EERbin(Tj) voor de hieronder gegeven bintemperaturen die in inter- en extrapolaties voor EERbin(Tj)-waarden bij andere bins gebruikt moeten worden.

Bereken voor Tj = 35 °C:

EERbin(Tj) = EERd(Tj) Vergelijking 7

voor Tj=30, 25, 20 °C:

EERbin(Tj) = EERd(Tj)*[1 - Cdc*(1 - Pc(Tj)/Pdc(Tj))] Vergelijking 8

waarin:

EERd(Tj) de opgegeven energie-efficiëntieverhouding bij de gespecificeerde buitentemperatuur Tj, zoals opgegeven door de fabrikant in tabel 1;

Pc(Tj) de deellast bij bintemperatuur Tj= 30, 25, 20 °C, als bepaald in vergelijking 5;

Pdc(Tj) het opgegeven koelvermogen bij de gespecificeerde buitentemperatuur Tj zoals opgegeven door de fabrikant in tabel 1;

Cdc de verliesfactor voor koeling, die hetzij de standaardwaarde 0,25 bezit, of gelijk is aan Cdh (voor verwarming), dan wel als volgt proefondervindelijk bepaald en berekend wordt voor Tj = 20 °C:

Cdc = (1 – EERcyc/EERd(Tj))/(1 – Pcycc/Pdc(Tj)) Vergelijking 9

waarin:

EERcyc de gemiddelde energie-efficiëntieverhouding over het cyclisch-testinterval (actieve modus + uitstand), berekend als het geïntegreerde koelvermogen over het interval [kWh] gedeeld door het geïntegreerde elektrisch opgenomen vermogen over datzelfde interval [kWh];

Pcycc het (tijdgewogen) gemiddelde koelvermogen [kW] over het cyclisch-testinterval (actieve modus + uitstand);

De waarden voor EERbin(Tj) bij andere bins moeten als volgt worden berekend:

— voor bins j bij buitentemperaturen tussen Tj < 35 °C en Tj > 20 °C en niet overeenkomend met Tj = 30 °C of 25 °C, moeten EERbin(Tj) worden berekend middels lineaire interpolatie tussen de twee meest nabije ankerpunten.

— voor bins j met een buitentemperatuur Tj hoger dan 35 °C moeten de EERbin(Tj)-waarden dezelfde zijn als EERbin(Tj=35 °C).

— voor bins j met een buitentemperatuur Tj lager dan 20 °C moeten de EERbin(Tj)-waarden dezelfde zijn als EERbin(Tj=20 °C).

3.1.2. Voor eenheden met getrapt vermogen

Bereken de ankerpunten EER bin(Tj) voor de hieronder gegeven bintemperaturen die bij inter- en extrapolaties voor EERbin(Tj)-waarden bij andere bins gebruikt moeten worden.

De fabrikant moet voor elke testconditie het koelvermogen (Pdc(Tj) en de efficiëntie (EERd(Tj)) van de apparatuur voor beide instellingen opgeven, welke moeten worden aangegeven met "_ hi " voor het hoogste vermogen geleverd bij de hoogste instelling en "_ lo " voor het laagste vermogen geleverd bij de laagste instelling. De ankerpunten EERbin(Tj) worden berekend met de waarden van PdChi, Pdclo en EERhi , EERlo voor vermogen en efficiëntie, en wel als volgt:

Voor Tj = 35 °C:

EERbin(Tj) = EERd(Tj) hi Vergelijking 10

voor Tj = 30, 25, 20 °C:

indien Pdesignc*pl(Tj)*(1 – tolerantie) £ Pdc(Tj)lo ≤ Pdesignc*pl(Tj)*(1 + tolerantie), dan:

EERbin(Tj) = EERd(Tj)lo Vergelijking 11

waarin:

tolerantie = 10% Vergelijking 12

indien Pdesignc*pl(Tj)*(1 – tolerantie) ≤ Pdc(Tj)hi ≤ Pdesignc*pl(Tj)*(1 + tolerantie), dan:

EERbin(Tj) = EERd(Tj)hi Vergelijking 13

waarin de tolerantie als hierboven gedefinieerd.

Indien Pc(Tj) > Pdc(Tj)lo dan:

Vergelijking 14

In andere gevallen:

EERbin(Tj) = EERdlo · [1 – Cdc · (1 – Pc(Tj) / Pdc(Tj)lo) ] Vergelijking 15

waarin:

EERd(Tj)hi en EERd(Tj)lo opgegeven efficiëntiewaarden uit tabel 1;

Pdc(Tj)hi en Pdc(Tj)lo opgegeven vermogenswaarden uit tabel 1;

Pc(Tj) de deellast voor bin j met Tj is 20, 25, 30 en 35 °C;

Cdc de verliesfactor voor koeling, die hetzij de standaardwaarde 0,25 bezit, of gelijk is aan Cdh (voor verwarming), dan wel proefondervindelijk bepaald is en voor Tj = 35 °C berekend wordt als:

Cdc = (1 – EERcyc/EERd(Tj)lo)/(1 – Pcycc/Pdc(Tj)lo) Vergelijking 16

waarin:

EERcyc en Pcycc als hierboven gedefinieerd;

EERbin(Tj)-waarden voor bins j met andere buitentemperatuur Tj dan Tj = 35, 30, 25 en 20 °C, volgens de regels voor eenheden met vast vermogen worden berekend.

3.1.3. Voor eenheden met variabel vermogen

Bereken de ankerpunten EER bin(Tj) voor de hieronder gegeven bintemperaturen die bij inter- en extrapolaties voor EERbin(Tj) waarden voor andere bins gebruikt moeten worden.

Indien de capaciteitsregeling van de eenheid het mogelijk maakt met een vermogen van Pdc(Tj) overeenkomstig de vereiste deellast Pdesignc * (pl(Tj) ± tolerantie ) te werken moet EERbin(Tj) voor bin j gelijk aan EERd(Tj) genomen worden.

Bereken voor Tj = 35, 30, 25 en 20 °C:

Indie7n Pdesign*pl(Tj)*(1 – tolerantie) <Pdc(Tj) < Pdesign*pl(Tj)*(1 + tolerantie) dan:

EERbin(Tj) = EERd(Tj) Vergelijking 17

waarin:

tolerantie, Pdc(Tj), Pdesignc, pl(Tj), EERbin(Tj) en EERd(Tj) als hierboven gedefinieerd,

In andere gevallen moet de berekeningsmethode voor eenheden met getrapt vermogen worden gebruikt.

3.2. SCOP

De SCOP is de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt voor verwarming. De berekening van de SCOP moet van toepassing zijn op een bepaald verwarmingsseizoen (gemiddeld/warmer/kouder) aangezien de toepasselijke bins, de referentie-ontwerptemperatuur en de ontwerpbelasting voor een specifiek verwarmingsseizoen gelden. De onderstaande berekeningen tonen de generische aanpak die voor elk specifiek verwarmingsseizoen herhaald moeten worden.

De seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt voor verwarming wordt berekend als:

SCOP = QH / QHE Vergelijking 18

waarin:

QH de jaarlijkse referentieverwarmingsvraag [kWh/a], berekend als volgt:

QH = Pdesignh * HHE Vergelijking 19

waarin:

Pdesignh de ontwerpbelasting voor verwarming [kW], berekend met het opgegeven bivalente punt Tbiv (Tbiv geeft pl(Tj) voor Tj = Tbiv) en het opgegeven vermogen Pdh(Tj) bij Tj = Tbiv. Als zodanig vertegenwoordigt Pdesignh, als opgegeven in tabel 1 de warmtebelasting bij Tj = Tdesignh, waarbij pl(Tj) = 1,00;

HHE is de equivalente uren in actieve modus voor verwarming [h], als gegeven in tabel 8;

QHE het seizoensgebonden elektriciteitsverbruik voor verwarming [kWh/a], berekend als volgt:

QHE = (QH / SCOPon) + HTO · PTO + HCK · PCK + HOFF · POFF + HSB · PSB Vergelijking 20

waarin:

QH als hierboven;

HTO , HCK , HOFF , HSB het aantal seizoensgebonden bedrijfsuren (h/a) voor verwarming in resp. thermostaat-uitstand, carterverwarmingstand, uitstand en standby-stand uit tabel 8;

PTO , PCK , POFF , PSB het opgenomen vermogen [kW] in resp. thermostaat-uitstand, carterverwarmingstand, uitstand en standby-stand;

SCOPon de gemiddelde seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt van bin-specifieke prestatiecoëfficiënten gewogen bij het aantal uren per seizoen dat de bin-conditie zich voordoet, met inbegrip van het elektriciteitsverbruik bij backupverwarming voor bins bij Pdh(Tj) < Ph(Tj):

Vergelijking 21

waarin:

Tj, j, n, en hj als hierboven gedefinieerd;

Ph(Tj) de verwarmingsbelasting bij bin j, berekend als volgt:

Ph(Tj) = Pdesignh*pl(Tj) Vergelijking 22

waarin:

pl(Tj) = (Tj – 16) / (Tdesignh – 16 ) Vergelijking 23

Tdesignh de referentie-ontwerptemperatuur in °C uit tabel 5, die afhankelijk is van het aangegeven verwarmingsseizoen;

elbu(Tj) het vermogen van de backupverwarming [kW] voor bin j die nodig is om aan de verwarmingsdeellast te voldoen wanneer het opgegeven vermogen onvoldoende is, berekend als:

indien Pdh(Tj) < Ph(Tj): elbu(Tj) = Ph(Tj) - Pdh(Tj) Vergelijking 24 indien Pdh(Tj) > Ph(Tj): elbu(Tj) = 0 Vergelijking 25

Pdh(Tj) is het opgegeven verwarmingsvermogen van toepassing op j dat berekend moet worden met de opgegeven waarden van Pdh(Tj) op de testpunten Tj = – 15, – 7, 2, 7, 12 °C en/of Tbiv, waarvan de beschikbaarheid afhankelijk is van het aangegeven verwarmingsseizoen (zie tabel 6 voor de vereiste opgavepunten per verwarmingsseizoen). Pdh(Tj) voor andere dan gespecificeerde bins moet berekend worden middels lineaire interpolatie van de opgegeven vermogens Pdh(Tj) bij de meest nabij gelegen buitentemperaturen. Alleen in het geval waarbij het verwarmingsseizoen "gemiddeld" en het verwarmingsseizoen "kouder" niet tot de aangewezen seizoenen behoren (d.w.z. COP(-15) is niet beschikbaar) kan een uitzondering op deze regel worden gemaakt waarbij de waarden COPbin(Tj) voor buitentemperaturen – 8, – 9 en – 10 °C lineair geïnterpoleerd mogen worden tussen COPd(Tj) van de ankerpunten bij – 7 °C en 7 °C voor eenheden met vast vermogen. Voor eenheden met variabel vermogen moet deze waarde geëxtrapoleerd worden tussen COPd(– 7) en COPd(Tbiv). Wanneer Tbiv = – 7 °C, moeten COP(– 8), COP(– 9) en COP(– 10) gelijk worden gesteld aan COP(– 7); Wanneer het aangewezen verwarmingsseizoen"kouder" is en de laagste Pdh – 15 °C, moeten de vermogens Pdh met Tj< – 15 °C gebaseerd worden op extrapolaties met de waarden voor Tj = – 15 °C en – 7 °C.

COPbin(Tj) is de bin-specifieke prestatiecoëfficiënt van toepassing op bin j, berekend aan de hand van de onderstaande vergelijkingen voor hetzij vaste, getrapte of variabele vermogens, waarin:

3.2.1. Voor eenheden met vast vermogen

Bereken de ankerpunten COPbin(Tj) voor de hieronder gespecificeerde bin- temperaturen die bij inter- en extrapolaties voor COPbin(Tj) waarden bij andere bins gebruikt moeten worden.

Bereken voor Tj = 12, 7, 2, – 7, – 15 °C (9), (10)), Tbiv:

Indien Pdh(Tj) ≥ Ph(Tj) (onder deze conditie zal de eenheid met vast vermogen cyclisch worden in- en uitgeschakeld)

COPbin(Tj) = COPd(Tj)* [1 – Cdh * (1 – Ph(Tj)/Pdh(Tj))] Vergelijking 26

In andere gevallen: indien Pdh(Tj) < Ph(Tj) (dit komt overeen met een situatie waar backupverwarming nodig is om aan de warmtebelasting te voldoen):

COPbin(Tj) = COPd(Tj) Vergelijking 27

waarin:

COPd(Tj) de prestatiecoëfficiënt bij de gespecificeerde buitentemperatuur Tj, zoals opgegeven door de fabrikant in tabel 1;

Pdh(Tj) het verwarmingsvermogen bij de gespecificeerde buitentemperatuur Tj, zoals opgegeven door de fabrikant in tabel 1;

Ph(Tj) de deellast in kW bij de gespecificeerde buitentemperatuur Tj, als bepaald met vergelijking 5.

Cdh de verliesfactor voor verwarming, die hetzij de standaardwaarde 0,25 bezit, of gelijk is aan Cdc (voor koeling), dan wel proefondervindelijk is bepaald en voor Tj = 12 °C berekend wordt als volgt:

Cdc = (1 – COPcyc/COPd(Tj))/(1 – Pcych/Pdh(Tj)) Vergelijking 28

waarin:

COPcyc de gemiddelde prestatiecoëfficiënt over het cyclisch-testinterval (actieve modus + uitstand), berekend als het geïntegreerde verwarmingsvermogen over het interval [kWh] gedeeld door het geïntegreerde elektrisch opgenomen vermogen over datzelfde interval [kWh];

Pcych het (tijdgewogen) gemiddelde verwarmingsvermogen [kW] over het cyclisch testinterval (actieve modus + uitstand);

De waarden voor COPbin(Tj) bij andere bins moeten als volgt worden berekend: — voor bins j met buitenluchttemperaturen Tj tussen 12, 7, 2, – 7, – 15 °C (zie voetnoot 6, 7) en Tbiv, COPbin(Tj) middels lineaire inter- en extrapolatie tussen de twee meest nabij gelegen ankerpunten; — alleen in het geval waarbij het verwarmingsseizoen "gemiddeld" en het verwarmingsseizoen "kouder" niet tot de aangewezen seizoenen behoren (d.w.z. COP(– 15) is niet beschikbaar) mag een uitzondering op deze regel worden gemaakt waarbij de COPbin(Tj)-waarden voor buitentemperaturen – 8, – 9 en – 10 °C lineair geïnterpoleerd mogen worden tussen de COP van de ankerpunten bij – 7 °C en 7 °C; — voor bins j met een buitentemperatuur Tj hoger dan 12 °C wordt COPbin(Tj) berekend middels lineaire extrapolatie met de buitentemperatuur beginnend bij de ankerpunten COPbin(Tj) met Tj = 7 en Tj = 12; — voor bins j met een buitentemperatuur Tj lager dan Tol, is COPbin(Tj) gelijk aan 1 om een nuldeling te voorkomen, maar in feite is de waarde irrelevant omdat [Ph(Tj)-elbu(Tj)] in de vergelijking voor SCOPon (verg. 20) gelijk is aan nul.

3.2.2. Voor eenheden met getrapt vermogen

Bereken de ankerpunten COPbin(Tj) voor de hieronder gespecificeerde bintemperaturen die bij inter- en extrapolaties voor COPbin(Tj) waarden voor andere bins gebruikt moeten worden.

De fabrikant moet voor elke vereiste testconditie (met buitentemperaturen Tj = 12, 7, 2, – 7, – 15 °C (zie voetnoot 6, 7) en Tbiv, afhankelijk van het aangegeven verwarmingsseizoen) het verwarmingsvermogen (Pdh(Tj)) en de prestatiecoëfficiënt (COPd(Tj)) van de apparatuur bij beide mogelijke instellingen aangegeven met "_ hi " voor de instelling resulterend in het hoogste vermogen en "_ lo " voor de instelling resulterend in het laagste vermogen. De ankerpunten COPbin(Tj) worden berekend met de waarden van Pdhhi, Pdhlo en/of COPhi en COP lo voor vermogen en efficiëntie, en wel als volgt:

Bereken voor Tj = 12, 7, 2, – 7, – 15 °C (zie voetnoot 6, 7), Tbiv:

Indien Pdesignh*pl(Tj)*(1 – tolerantie)£ Pdhlo ≤ Pdesignh*pl(Tj)*(1 + tolerantie), dan

COPbin(Tj) = COPdlo Vergelijking 29

waarin de tolerantie zoals hierboven gedefinieerd;

Indien Pdesignh*pl(Tj)*(1 – tolerantie)£ Pdhhi ≤ Pdesignh*pl(Tj)*(1 + tolerantie), dan

COPbin(Tj) = COPdhi Vergelijking 30

waarin de tolerantie zoals hierboven gedefinieerd;

In andere gevallen: indien Ph(Tj) > Pdh(Tj)lo en Ph(Tj) < Pdh(Tj) hi dan

Vergelijking 31

In andere gevallen:

COPbin(Tj) = COP(Tj)lo · [1 – Cdhlo · (1 – Ph(Tj) / Pdh(Tj)lo) ] Vergelijking 32

waarin:

COPd(Tj) hi en COPd(Tj)lo de opgegeven prestatiecoëfficiëntwaarden in tabel 1;

Pdh(Tj) hi en Pdh(Tj)lo de opgegeven waarden in tabel 1;

Ph(Tj) de verwarmingsbelasting voor bin j met Tj gelijk aan 7, 2, – 7, – 15 °C (zie voetnoot 6, 7);

Cdhlo de verliesfactor voor verwarming, die hetzij de standaardwaarde 0,25 bezit, hetzij gelijk is aan Cdc (voor koeling), dan wel proefondervindelijk bepaald is en voor Tj = 12 °C berekend wordt als volgt:

Cdc = (1 – COPcyc/COPd(Tj)lo)/(1 – Pcych/Pdh(Tj)lo) Vergelijking 33

waarin:

COPcyc en Pcych zoals hierboven gedefinieerd;

COPbin(Tj)-waarden voor bins j met buitentemperaturen Tj anders dan Tj = 7, 2, -7, -15 °C (zie voetnoot 6, 7) worden berekend volgens dezelfde regels die gelden voor eenheden met vast vermogen.

3.2.3. Voor eenheden met variabel vermogen

Bereken de ankerpunten COPbin(Tj) voor de hieronder gespecificeerde bintemperaturen die bij inter- en extrapolaties voor COPbin(Tj)-waarden voor andere bins gebruikt moeten worden.

Indien de capaciteitsregeling van de eenheid het mogelijk maakt te werken met een opgegeven vermogen van Pdh(Tj) overeenkomstig de vereiste deellast Pdesignc*(pl(Tj)± tolerantie), moet COPbin(Tj) voor bin j gelijk aan COPd(Tj) worden genomen);

Bereken voor Tj = 12, 7, 2, – 7, – 15 °C (zie voetnoot 6, 7):

Indien Pdesign*pl(Tj)*(1 – tolerantie) <Pdc(Tj) < Pdesign*pl(Tj)*(1 + tolerantie), dan is:

COPbin(Tj) = COPd(Tj) Vergelijking 34

waarin:

tolerantie, Pdh(Tj), Pdesignh, pl(Tj), COPbin(Tj) en COPd(Tj) zoals hierboven gedefinieerd;

In andere gevallen moet de berekeningsmethode voor eenheden met getrapt vermogen worden gebruikt.

3.3. Bepaling van PTO, PSB, POFF en PCK

3.3.1. Bepaling van PTO

Het elektriciteitsverbruik tijdens de thermostaat-uitstand wordt verkregen tijdens de cyclische tests voor het bepalen van de waarden van Cd en Cc.

Wanneer geen cyclische tests worden uitgevoerd na de test bij 20 °C in koelmodus (voor eenheden die alleen koeling bieden of voor omkeerbare airconditioners) wordt de thermostaatinstelling verhoogd tot de compressor stopt. Het elektriciteitsverbruik in de standby-stand wordt afgeleid uit het gemeten totale elektriciteitsverbruik van de eenheid om het verbruik in de thermostaat-uitstand te bepalen voor een tijdsperiode van ten minste één uur.

3.3.2. Bepaling van PSB

Bij een omgevingstemperatuur van 35 °C in koelmodus wordt de eenheid uitgeschakeld met de regeleenheid. Na 10 minuten wordt het residuele elektriciteitsverbruik gemeten, waarvan wordt aangenomen dat dit het verbruik in de standby-stand is.

Voor eenheden die uitsluitend verwarming bieden wordt op dezelfde wijze gemeten, maar bij een omgevingstemperatuur van 12 °C.

3.3.3. Bepaling van POFF

Na de test van het elektriciteitsverbruik in de standby-stand moet de eenheid in de uit-stand worden geschakeld maar aan het net gekoppeld blijven. Na 10 minuten wordt het residuele elektriciteitsverbruik gemeten, waarvan wordt aangenomen dat dit het verbruik in de uitstand is.

Wanneer de eenheid niet met een uitschakelaar is uitgevoerd (bijv. de binneneenheid bij split systems), moet worden aangenomen dat het elektriciteitsverbruik in de uitstand gelijk is aan het elektriciteitsverbruik in de standby-stand.

3.3.4. Bepaling van PCK

De test wordt uitgevoerd in de verwarmingsmodus bij een omgevingstemperatuur van 2 °C. Na minimaal 20 minuten verwarmen wordt de eenheid uitgeschakeld met de regeleenheid waarna het elektriciteitsverbruik gedurende 8 uur wordt gemeten. Wanneer de eenheid geen verwarmingsfunctie biedt wordt de koelmodus gebruikt. Hierna wordt het gemiddeld opgenomen vermogen voor 8 uur berekend.

Het elektriciteitsverbruik in de standby-stand wordt hiervan afgetrokken om het elektriciteitsverbruik bij ingeschakelde carterverwarming te bepalen.

4. Airconditioners met één en twee luchtkanalen

4.1. EER

De energie-efficiëntieverhouding EERd(Tj) van airconditioners met één en twee luchtkanalen wordt opgegeven voor Tin en Tj bij nominale standaardomstandigheden en berekend als:

EERd(Tj) = Pdc(Tj) / PEER Vergelijking 35

waarin:

Pdc(Tj) het opgegeven koelvermogen in kW bij nominale standaardomstandigheden zoals vereist in tabel 4;

PEER het totale opgenomen vermogen in kW bij nominale standaardomstandigheden zoals vereist in tabel 4.

4.2. COP

De prestatiecoëfficiënt COPd van airconditioners met één en twee luchtkanalen moet voor Tin en Tj worden opgegeven bij nominale standaardomstandigheden en worden berekend als:

COPd(Tj) = Pdh(Tj) / PCOP Vergelijking 36

waarin:

Pdh(Tj) het opgegeven verwarmingsvermogen in kW (uitsluitend van de dampcompressiecyclus) bij nominale standaardomstandigheden als beschreven in tabel 4;

PCOP het totaal opgenomen vermogen in kW bij nominale standaardomstandigheden als beschreven in tabel 4.

4.3. Seizoensgebonden elektriciteitsverbruik

Het elektriciteitsverbruik QDD in kWh/60 min. van airconditioners met twee luchtkanalen wordt voor koeling en verwarming berekend als volgt:

voor koeling QDD = HCE·PEER + HTO·PTO + HSB·PSB + HOFF·POFF + HCK·PCK Vergelijking 37 voor verwarming QDD = HHE·PCOP + HTO·PTO + HSB·PSB + HOFF·POFF + HCK·PCK Vergelijking 38

waarin:

HCE, HHE, HTO, HSB, HOFF, HCK het aantal bedrijfsuren (h) voor koeling resp. verwarming in resp. actieve modus, thermostaat-uitstand, standby-stand, uitstand en carterverwarmingstand, als beschreven in tabel 8;

PEER, PCOP, PTO, PSB, POFF, PCK het gemiddelde elektriciteitsverbruik voor resp. nominaal opgenomen vermogen voor koeling (PEER ) of verwarming (PCOP ), bij thermostaat-uitstand, standby-stand, uit-stand en carterverwarmingstand als opgegeven door de fabrikant;

Het elektriciteitsverbruik van éénkanaalseenheden QSD in kWh/60 min wordt uitsluitend voor de actieve modus uitgedrukt, met als urenequivalent in actieve modus (HCE, HHE) een waarde van 1:

voor koeling QSD = HCE·PEER Vergelijking 39 voor verwarming QSD = HHE·PCOP Vergelijking 40

waarin:

PEER en PCOP zoals hierboven gedefinieerd.

Bijlage A: De onderstaande grafiek (voor verwarming) toont het verband tussen bivalent punt Tbiv en de deellast, inclusief de ontwerpbelasting voor verwarming bij Tdesignh (waar de deellast gelijk is aan 1). In het gebied waar de deellast het opgegeven vermogen overschrijdt wordt de backupverwarming gebruikt.

DEEL 2 - VENTILATOREN

1. Definities

(1) "Ventilator": een apparaat dat voornamelijk bestemd is voor het voortbrengen van een luchtbeweging rondom of op een deel van het menselijk lichaam met het oog op persoonlijk koelcomfort, met inbegrip van ventilatoren met extra functies zoals verlichting;

(2) "Opgenomen vermogen" (PF): het opgenomen vermogen, uitgedrukt in watt (W), van een ventilator die tegen het opgegeven maximale ventilatordebiet werkt, en gemeten terwijl het oscillerend mechanisme actief is (indien/voor zover van toepassing);

(3) "Bedrijfswaarde" (SV) [(m3/min)/W]: voor ventilatoren de verhouding tussen het maximale ventilatordebiet [m3/min] en het opgenomen vermogen [W];

(4) "Maximaal ventilatordebiet" (F): het luchtdebiet van de ventilator op de hoogste stand [m3/min], dat is gemeten aan de ventilatoruitlaat terwijl het oscillerend mechanisme (in voorkomend geval) is uitgeschakeld;

(5) "Oscillerend mechanisme": het vermogen van de ventilator om de richting van de luchtstroom automatisch te wijzigen terwijl de ventilator in bedrijf is;

(6) "Elektriciteitsverbruik" (Q) [kWh/a]: het elektriciteitsverbruik van de ventilator per jaar;

(7) "Geluidsvermogensniveau van de ventilator": het A-gewogen geluidsvermogensniveau van de ventilator tijdens maximaal ventilatordebiet, dat aan de uitlaat gemeten wordt;

(8) "Actieve modusuren van de ventilator" (HCE): het aantal uren [h/a] waarin de ventilator verondersteld wordt het maximaal ventilatordebiet te leveren, zoals beschreven in deel 2, tabel 10.

2. Tabellen

Tabel 9

Gegevensblad voor ventilatoren

Informatie ter bepaling van het model/de modellen waarop de informatie betrekking heeft [invullen waar nodig]





Omschrijving Symbool Waarde Eenheid Maximaal ventilatordebiet F [x,x] m3/min Opgenomen vermogen P [x,x] W Bedrijfswaarde SV [x,x] (m3/min)/W Elektriciteitsverbruik in standby-stand PSB [x,x] W Geluidsvermogensniveau LWA [x] dB(A) Meetnorm voor bedrijfswaarde [vermeld hier de referentie naar de gehanteerde meetnorm] Contactgegevens voor nadere informatie Minimaal naam, positie, postadres, e-mailadres en telefoonnummer





Tabel 10

Bedrijfsuren ventilatoren

Eenheid Actieve modus Standby-stand Uitstand HCE HSB HOFF Ventilator h/a 320 1 120 0

3 Bedrijfswaarde en jaarlijks elektriciteitsverbruik

3.1. Bedrijfswaarde

De bedrijfswaarde SV [m3/min/W] van een ventilator wordt als volgt berekend:

SV = F/ PF Vergelijking 41

waarin:

F het maximaal ventilator debiet [m3/min];

PF het opgenomen vermogen [W].

3.2. Seizoensgebonden elektriciteitsverbruik

Het seizoensgebonden elektriciteitsverbruik Q [kWh/a] van een ventilator wordt berekend als:

Q = HCE·PF + HSB·PSB Vergelijking 42

waarin:

HCE , HSB het aantal bedrijfsuren in resp. de actieve modus en de standby-stand uit tabel 10 [h/a];

PF het nominaal opgenomen vermogen [kW];

PSB het elektriciteitsverbruik in standby-stand [kW].

Voor het elektriciteitsverbruik in standby-stand (PSB ) geldt dezelfde testmethode als voor airconditioners.

Het opgenomen vermogen van de ventilator wordt gemeten met ingeschakeld oscillatiemechanisme. Het debiet wordt gemeten met uitgeschakeld oscillatiemechanisme.

DEEL 3 - ALGEMENE ASPECTEN

TESTRAPPORT

Met het oog op de overeenstemmingsbeoordeling moet de fabrikant testrapporten opstellen en die samen met alle ter staving van de verstrekte informatie benodigde documentatie op verzoek van de markttoezichtsautoriteiten beschikbaar maken.

Deze testrapporten moeten alle relevant meetresultaten bevatten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

— relevante grafieken en tabellen met meetwaarden van temperatuur, relatieve vochtigheid, deellast, debiet, spanning/frequentie/harmonische vervorming tijdens de testperiode(n) alsmede voor alle relevante meetpunten;

— waar van toepassing omschrijving van de testmethode(n), de laboratoriumruimte en de omgevingsomstandigheden, proefstandinrichting met de positie van de meetinstrumenten (bijv. sensoren) en de gegevensverwerkingsapparatuur alsmede meetbereik en nauwkeurigheid;

— de instelwaarden van de geteste eenheid, een omschrijving van de functies van de automatische regeleenheid (bijv. schakelfunctie tussen uitstand en standby-stand);

— omschrijving van de testvolgorde bijv. voor het bereiken van evenwichtstoestanden (waar van toepassing).

Voor eenheden met vast vermogen waarvoor EER, COP en vermogens zijn opgegeven moeten deze gelden voor dezelfde frequentie-instellingen en deellastcondities.

De testrapporten moeten, waar van toepassing, de resultaten van deellasttest(s) en de berekening van EER of COP, referentie-SEER/SCOP en referentie-SEERon/SCOPon bevatten.

In het testrapport moeten de berekende EER/COP-waarden en referentie-SEER/SEERon/SCOP/SCOPon-waarden gebaseerd zijn op de gegevens van de fabrikant op voorwaarde dat die waarden binnen de toegestane toleranties liggen.

Wanneer in het document geen meetcondities, berekeningen of andere aspecten zijn opgenomen, moet de fabrikant metingen en berekeningen verrichten middels betrouwbare, accurate en reproduceerbare methoden overeenkomende met de hedendaagse technologie waarvan de resultaten geacht worden van geringe onzekerheid te zijn, met inbegrip van methoden beschreven in documenten waarvan de referentienummers gepubliceerd zijn in het publicatieblad van de Europese Unie.

(1) Het is de bedoeling deze overgangsmethoden uiteindelijk te vervangen door geharmoniseerde normen. Wanneer zij beschikbaar komen, zullen de referentienummers van deze geharmoniseerde normen worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie overeenkomstig artikel 9 en 10 van Richtlijn 2009/125/EG.

(2) PB L 161 van 14.6.2006, blz. 1.

(3) IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change: http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm.

(4) Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T Houghton, G.J.Jenkins, J.J. Ephraums (ed.) Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.

(5) Voor multisplit-apparaten dienen gegevens te worden verstrekt bij vermogensverhouding 1

(6) Voor eenheden met getrapt vermogen moeten in elk vakje in het gedeelte "Opgegeven vermogen van de eenheid" en "Opgegeven EER/COP van de eenheid" twee waarden met een schuine streep ("/") ertussen worden opgegeven. Het aantal decimalen in het vakje wijst op de nauwkeurigheid van de vermelding.

(7) Indien standaardwaarde Cd=0,25 wordt gekozen, zijn (resultaten van) cyclische-variatietests niet vereist. Anders is de waarde van de cyclische-variatietest voor verwarming of voor koeling vereist.

(8) Bij airconditioners met één luchtkanaal wanneer de condensor (verdamper) bij het koelen (verwarmen) niet met buitenlucht, maar met binnenlucht wordt gevoed.

(9) Tj = – 7 °C is niet nodig voor het verwarmingsseizoen "warmer".

(10) Tj = – 15 °C is is niet nodig voor de verwarmingsseizoenen "warmer" en "gemiddeld".