Parameter Organisatie Referentie/Titel Opmerkingen

Ruimteverwarmingstoestellen met ketel en combinatieverwarmingstoestellen met ketel die werken op gasvormige brandstoffen

η, P, ontwerptypes, Pstby , Pign CEN EN 15502-1:2012 Met gas gestookte centraleverwarmingsketels — Deel 1: Algemene eisen en beproevingen; EN 15502-1:2012 zal EN 297, EN 483, EN 677, EN 656, EN 13836, EN 15420 vervangen.

Nuttige warmteafgifte bij nominale warmteafgifte P4 en nuttig rendement bij nominale warmteafgifte η4 bij 80/60 °C CEN § 3.1.6 Nominale warmteafgifte (definitie, symbool Pn); § 3.1.5.7 Nuttig rendement (definitie, symbool ηu); § 9.2.2 (test); Alle rendementswaarden zijn uitgedrukt als „bovenste verbrandingswaarde”GCV.

Ontwerptypes, definities CEN § 3.1.10. Ontwerptypes van verwarmingsketels met definities van „combinatieverwarmingsketel”; „lagetemperatuur-verwarmingsketel”en „condensatieverwarmingsketel”. § 8.15. Vorming van condensaat (eisen en test);

Nuttige warmteafgifte bij 30 % van de nominale warmteafgifte P1 en nuttig rendement bij 30 % van de nominale warmteafgifte η1 bij gedeeltelijke warmte-input en lagetemperatuurregime CEN § 3.1.5.7. Nuttig rendement (definitie, symbool ηu); § 9.3.2. Nuttig rendement bij deellast, Tests; 1) de tests worden uitgevoerd bij 30 % van de nominale warmte-input, niet bij de minimale warmtetoevoer in steady state-toestand; 2) de retourwatertemperaturen bij de tests zijn 30 °C (condensatieverwarmingsketels), 37 °C (lagetemperatuurketels) of 50 °C (standaardketels). Overeenkomstig prEN 15502-1:2013 is — η4 is het nuttig rendement bij nominale warmte-input of voor ketels waarvan het vermogen binnen een bepaalde vork ligt, bij het rekenkundig gemiddelde van de maximale en minimale nuttige warmte-input. — η1 is het nuttig rendement bij 30 % van de nominale warmte-input of voor ketels waarvan het vermogen binnen een bepaalde vork ligt, bij 30 % het rekenkundig gemiddelde van de maximale en minimale nuttige warmte-input.

Warmteverlies in stand-by-stand Pstby CEN § 9.3.2.3.1.3 Warmteverliezen in stand-by-stand (test);

Energieverbruik van de ontstekingsbrander Pign CEN § 9.3.2 Tabel 6 en 7: Q3 = permanente ontstekingsbrander. Geldt voor ontstekingsbranders die werken in de „hoofdbrander-uit”-modus.

Emissie van stikstofoxiden NOX CEN EN 15502-1:2012. § 8.13. NOX (indeling, test- en berekeningsmethoden) De NOX-emissiewaarden worden uitgedrukt als „bovenste verbrandingswaarde”GCV.

Ruimteverwarmingstoestellen met ketel en combinatieverwarmingstoestellen met ketel die werken op vloeibare brandstoffen

Algemene testvoorwaarden EN 304:1992; A1:1998; A2:2003; Verwarmingsketels — Beproevingsvoorschriften voor verwarmingsketels voor verstuivingsbranders; Deel 5 („Tests”).

Warmteverlies in stand-by-stand Pstby CEN EN 304 als boven; § 5.7: Bepaling van warmteverlies in stand-by-stand. Pstby =q × (P4/η4), met „q”gedefinieerd in EN 304. De in EN304 beschreven test gebeurt met Δ30K

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in actieve modus ηson met testresultaten voor nuttige warmteafgifte P CEN Voor condensatieverwarmingsketels: EN 15034:2006. Verwarmingsketels — Condenserende verwarmingsketels voor stookolie; § 5.6 Nuttig rendement. EN 15034:2006 heeft betrekking op condenserende olieketels.

Voor standaard‐ en lagetemperatuurketels: EN 304:1992; A1:1998; A2:2003; Verwarmingsketels - Beproevingsvoorschriften voor verwarmingsketels voor verstuivingsbranders; Deel 5 („Tests”). Voor verwarmingsketels met ventilatorbranders gelden soortgelijke afdelingen in EN 303-1, EN 303-2 en EN 303-4. Voor atmosferische branders zonder ventilator geldt EN 1:1998. De testomstandigheden (instellingen voor vermogen en temperatuur) voor η1 en η4 zijn dezelfde als voor de hierboven beschreven gasgestookte verwarmingsketels.

Emissie van stikstofoxiden NOX CEN EN 267:2009+A1: 2011 Automatische ventilatorbranders voor vloeibare brandstoffen; § 4.8.5. Emissiegrenswaarden voor NOX en CO; § 5. Beproeving. BIJLAGE B. Emissiemetingen en correcties. De NOX-emissiewaarden worden uitgedrukt in termen van GCV. Er wordt een referentiestikstofgehalte in de brandstof van 140 mg/kg gehanteerd. Wanneer een ander stikstofgehalte wordt gemeten, met uitzondering uitsluitend van lampolie, wordt de volgende correctievergelijking gebruikt: NO X(EN 267) is de waarde van NOX gecorrigeerd aan de referentietoestand, namelijk een stikstofgehalte in de stookolie van 140 mg/kg; NOXref is de gemeten waarde van NOX overeenkomstig B.2; Nmeas is de waarde van het stikstofgehalte van de stookolie gemeten in mg/kg; Nref = 140 mg/kg. Bij de beoordeling of aan de eisen van de norm wordt voldaan, wordt de waarde van NO X(EN 267) gebruikt.

Elektrische ruimteverwarmingstoestellen met ketel en elektrische combinatieverwarmingstoestellen met ketel

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming ηs van elektrische ruimteverwarmingstoestellen met ketel en elektrische combinatieverwarmingstoestellen met ketel Europese Commissie Punt 4 van deze mededeling Aanvullende elementen voor metingen en berekeningen in verband met de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van ruimteverwarmingstoestellen met ketel, en ruimteverwarmingstoestellen met warmtekrachtkoppeling.

Ruimteverwarmingstoestellen met warmtekrachtkoppeling

Nuttige warmteafgifte bij nominale warmteafgifte van ruimteverwarmingstoestel met warmtekrachtkoppeling, met aanvullend verwarmingstoestel uitgeschakeld PCHP100+Sup0, Nuttige warmteafgifte bij nominale warmteafgifte van ruimteverwarmingstoestel met warmtekrachtkoppeling, met aanvullend verwarmingstoestel ingeschakeld PCHP100+Sup100, Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte van ruimteverwarmingstoestel met warmtekrachtkoppeling, met aanvullend verwarmingstoestel uitgeschakeld ηCHP100+Sup0, Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte van ruimteverwarmingstoestel met warmtekrachtkoppeling, met aanvullend verwarmingstoestel ingeschakeld ηCHP100+Sup100, Elektrisch rendement bij nominale warmteafgifte van ruimteverwarmingstoestel met warmtekrachtkoppeling, met aanvullend verwarmingstoestel uitgeschakeld ηel,CHP100+Sup0 , Elektrisch rendement bij nominale warmteafgifte van ruimteverwarmingstoestel met warmtekrachtkoppeling, met aanvullend verwarmingstoestel ingeschakeld ηel,CHP100+Sup100 CEN FprEN 50465:2013 Gastoestellen — Verwarmingstoestel met warmtekrachtkoppeling met nominale warmte-input van maximaal 70 kW. Warmteafgifte: 6.3 Warmte-input en warmteafgifte en elektrische output; 7.3.1 en 7.6.1; Rendement: 7.6.1 Rendement (Hi) en 7.6.2.1. Rendement — Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming — omzetting naar bruto calorisch rendement. PCHP100 + Sup0 komt overeen met QCHP_100 + Sup_0 × ηth,CHP_100 + Sup_0 in FprEN 50465:2013 PCHP100 + Sup100 komt overeen met QCHP_100+Sup_100 × ηth,CHP_100 + Sup_100 in FprEN 50465:2013 ηCHP100+Sup0 komt overeen met ηHs,th, CHP_100+Sup_0 in FprEN 50465:2013 ηCHP100+Sup100 komt overeen met ηHs,th,CHP_100+Sup_100 in FprEN 50465:2013 ηel,CHP100+Sup0 komt overeen met ηHs,el,CHP_100+Sup_0 in FprEN 50465:2013 ηel,CHP100+Sup100 komt overeen met ηHs,el,CHP_100+Sup_100 in FprEN 50465:2013 FprEN 50465 is uitsluitend de referentie voor de berekening van PCHP100+Sup0 , PCHP100+Sup100 , ηCHP100+Sup0 , ηCHP100+Sup100 , ηel,CHP100+Sup0 , ηel,CHP100+Sup100 . Voor de berekening van ηs en ηson van ruimteverwarmingstoestellen met warmtekrachtkoppeling wordt de in deze mededeling beschreven methodologie gebruikt.

Pstby , Pign CEN FprEN 50465:2013 Gastoestellen — Verwarmingstoestel met warmtekrachtkoppeling met nominale warmte-input van maximaal 70 kW.

Warmteverlies in stand-by-stand Pstby CEN § 7.6.4 Warmteverliezen in stand-by-stand Pstby ;

Energieverbruik van de ontstekingsbrander Pign CEN § 7.6.5 Warmte-input van de permanente ontstekingsbrander Qpilot. Pign komt overeen met Qpilot in FprEN 50465:2013.

Emissie van stikstofoxiden NOX CEN FprEN 50465:2013 § 7.8.2 NOX (Andere verontreinigende stoffen). NOX-emissiewaarden worden gemeten in mg/kWh brandstofinput en uitgedrukt in bovenste verbrandingswaarde GCV. Met de tijdens de test opgewekte elektrische energie wordt geen rekening gehouden bij de berekening van de NOX-emissie.

Ruimteverwarmingstoestellen met ketel, combinatieverwarmingstoestellen met ketel en ruimteverwarmingstoestellen met warmtekrachtkoppeling

Supplementair elektriciteitsverbruik bij vollast elmax, bij deellast elmin en in stand-by-stand PSB CEN EN 15456:2008: Boilers — Elektriciteitsverbruik voor warmte. EN 15502:2012 voor gasgestookte centraleverwarmingsketels. FprEN 50465:2013 Voor ruimteverwarmingstoestellen met warmtekrachtkoppeling § 7.6.3 Aanvullend elektriciteitsverbruik voor ErP Meting zonder circulator (pomp). elmax komt overeen met Pelmax in FprEN 50465:2013 elmin komt overeen met Pelmin in FprEN 50465:2013 Bij de bepaling van elmax, elmin en PSB wordt het aanvullend elektriciteitsverbruik van de primaire warmtegenerator meegeteld.

Geluidsvermogensniveau LWA CEN Voor geluidsvermogensniveau, gemeten binnenshuis: EN 15036 - 1: Verwarmingsketels — Beproevingsreglementen voor geluidsemissies van warmtegeneratoren — Deel 1: Geluidsemissies van warmtegeneratoren. Wat de geluidsemissies betreft wordt in EN 15036-1 verwezen naar ISO 3743-1 Akoestiek — Bepaling van geluidsvermogensniveaus van geluidsbronnen — Praktijkmethoden voor kleine verplaatsbare bronnen in galmvelden — Deel 1: Vergelijkingsmethoden voor nagalmkamers met harde wanden, alsook naar andere aanvaardbare methoden, elk met hun eigen nauwkeurigheid.

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming ηs van ruimteverwarmingstoestellen met ketel, combinatieverwarmingstoestellen met ketel en ruimteverwarmingstoestellen met warmtekrachtkoppeling Europese Commissie Punt 4 van deze mededeling. Aanvullende elementen voor metingen en berekeningen in verband met de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van ruimteverwarmingstoestellen met ketel, combinatieverwarmingstoestellen met ketel en ruimteverwarmingstoestellen met warmtekrachtkoppeling.

Ruimteverwarmingstoestellen met warmtepomp en combinatieverwarmingstoestellen met warmtepomp

Testmethoden, elektrisch aangedreven dampcompressie-warmtepompen CEN EN 14825:2013 Luchtbehandelingsapparatuur, koeleenheden voor vloeistof en warmtepompen met elektrisch aangedreven compressoren, voor ruimteverwarming en ‐koeling — Beproeving en capaciteit in deellastomstandigheden en berekening van de seizoensgebonden prestaties; Deel 8: Beproevingsmethoden voor het testen van de capaciteit, EERbin(Tj)- en COPbin(Tj)-waarden in actiefmodus in deellast-omstandigheden Deel 9: Beproevingsmethoden voor elektrisch energieverbruik in „thermostaat-uit”-stand, stand-by-stand en carterverwarming-stand

Testmethoden, met gasvormige of vloeibare brandstoffen aangedreven dampcompressie-warmtepompen met motor CEN EN 14825:2013 Luchtbehandelingsapparatuur, koeleenheden voor vloeistof en warmtepompen met elektrisch aangedreven compressoren, voor ruimteverwarming en ‐koeling — Beproeving en capaciteit in deellastomstandigheden en berekening van de seizoensgebonden prestaties; Deel 8: Beproevingsmethoden voor het testen van de capaciteit, EERbin(Tj)- en COPbin(Tj)-waarden in actiefmodus in deellast-omstandigheden Deel 9: Beproevingsmethoden voor elektrisch energieverbruik in „thermostaat-uit”-stand, stand-by-stand en carterverwarming-stand. Tot publicatie van een nieuwe Europese norm. Binnen de CEN/TC299 WG3-groep van deskundigen wordt een werkdocument voorbereid.

Testmethoden, met gasvormige of vloeibare brandstoffen aangedreven sorptie-warmtepompen CEN prEN 12309-4:2013 Met gas gestookte sorptietoestellen voor verwarming en/of koeling met een netto warmte-input van maximaal 70 kW — Testmethoden

Testmethoden, elektrisch en met gasvormige of vloeibare brandstoffen aangedreven dampcompressie-warmtepompen. Testvoorwaarden voor lucht-water-, pekel-water- en water-water-eenheden voor middelhoge-temperatuurtoepassing voor gemiddelde, warmere en koudere klimatologische omstandigheden voor de berekening van de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt SCOP voor elektrisch aangedreven warmtepompen en van de seizoensgebonden primaire energieverhouding SPER voor met gasvormige of vloeibare brandstoffen aangedreven warmtepompen CEN EN 14825:2013 Punt 5.4.4, Tabellen 18,19 en 20 (lucht-water); Punt 5.5.4, Tabellen 30,31 en 32 (pekel-water, water-water); Wanneer de uitlaattemperaturen als vastgesteld in de kolom „Variabele uitlaat”moeten worden gebruikt voor warmtepompen die de uitlaatwatertemperatuur reguleren naargelang van de warmtevraag. Voor warmtepompen die de uitlaatwatertemperatuur niet reguleren naargelang van de warmtevraag, maar die een vaste uitlaat-temperatuur hebben, moet de uitlaat-temperatuur worden vastgesteld overeenkomstig de kolom „Vaste uitlaat”. Voor met gasvormige of vloeibare brandstoffen aangedreven warmtepompen geldt, tot publicatie van een nieuwe Europese norm, EN 14825:2013. Middelhoge temperatuur stemt overeen met hoge temperatuur in EN 14825:2013. De tests gebeuren overeenkomstig EN 14825:2013, deel 8: Voor eenheden met vaste capaciteit worden de tests uitgevoerd als aangegeven in EN 14825:2013, punt 8.4. Ofwel worden de in de tests gemeten uitlaattemperaturen gebruikt om de gemiddelde uitlaattemperaturen te bepalen die overeenstemmen met de opgavepunten in EN 14825:2013, OFWEL worden deze gegevens verkregen door lineaire interpolatie/extrapolatie van de testpunten in EN 14511-2013, eventueel aangevuld met test‐ of andere uitlaattemperaturen. Voor eenheden met variabele capaciteit wordt punt 8.5.2 van EN 14825:2013 toegepast. Ofwel zijn de voorwaarden tijdens de tests dezelfde als die voor de in die norm gespecificeerde opgavepunten, ofwel kunnen de tests worden uitgevoerd bij andere uitlaattemperaturen en deellastcondities en worden de resultaten lineair geïnterpoleerd/geëxtrapoleerd om de gegevens te bepalen voor de in EN 14825:2013 bedoelde opgavepunten. Afgezien van de testvoorwaarden A t/m F moet „wanneer de TOL minder dan –20°C bedraagt, een extra berekeningspunt worden genomen op basis van de capaciteit en de COP bij – 15°C”(cit. EN 14825:2013 § 7.4). Voor de doeleinden van deze mededeling wordt dit punt „G”genoemd.

Met gasvormige of vloeibare brandstoffen aangedreven sorptie-warmtepompen Testvoorwaarden voor lucht-water-, pekel-water- en water-water-eenheden voor middelhoge-temperatuurtoepassing voor gemiddelde, warmere en koudere klimatologische omstandigheden voor de berekening van de seizoensgebonden primaire energieverhouding SPER CEN prEN 12309-3:2012 Gasgestookte sorptietoestellen voor verwarming en/of koeling met een netto warmte-input van maximaal 70 kW — Deel 3: Testvoorwaarden. Punt 4.2 Tabellen 5 en 6. Middelhoge temperatuur komt overeen met hoge temperatuur in prEN 12309-3

Elektrisch of met gasvormige of vloeibare brandstoffen aangedreven dampcompressie-warmtepompen. Testvoorwaarden voor lucht-water-, pekel-water‐ en water-water-eenheden voor lagetemperatuurtoepassing voor gemiddelde, warmere en koudere klimatologische omstandigheden voor de berekening van de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt SCOP voor elektrisch aangedreven warmtepompen en van de seizoensgebonden primaire energieverhouding SPER voor met gasvormige of vloeibare brandstoffen aangedreven warmtepompen. CEN EN 14825:2013; Punt 5.4.2, Tabellen 11,12 en 13 (lucht-water); Punt 5.5.2, Tabellen 24,25 en 26 (pekel-water, water-water); Wanneer de uitlaattemperaturen als vastgesteld in de kolom „Variabele uitlaat”moeten worden gebruikt voor warmtepompen die de uitlaatwatertemperatuur reguleren naargelang van de warmtevraag. Voor warmtepompen die de uitlaatwatertemperatuur niet reguleren naargelang van de warmtevraag, maar die een vaste uitlaat-temperatuur hebben, moet de uitlaattemperatuur worden vastgesteld overeenkomstig de kolom „Vaste uitlaat”. Zelfde opmerkingen als voor toepassingen voor gemiddeld klimaat en gemiddelde temperatuur, behalve „Middelhoge temperatuur komt overeen met hoge temperatuur in EN 14825:2013”.

Met gasvormige of vloeibare brandstoffen aangedreven sorptie-warmtepompen Testvoorwaarden voor lucht-water-, pekel-water- en water-water-eenheden voor lagetemperatuurtoepassing voor gemiddelde, warmere en koudere klimatologische omstandigheden voor de berekening van de seizoensgebonden primaire energieverhouding SPER CEN prEN 12309-3:2012 Gasgestookte sorptietoestellen voor verwarming en/of koeling met een netto warmte-input van maximaal 70 kW — Deel 3: Testvoorwaarden. Punt 4.2 Tabellen 5 en 6.

Elektrisch aangedreven dampcompressie-warmtepompen Berekening van seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt SCOP CEN EN 14825:2013 Luchtbehandelingsapparatuur, koeleenheden voor vloeistof en warmtepompen met elektrisch aangedreven compressoren, voor ruimteverwarming en ‐koeling — Beproeving en capaciteit in deellastomstandigheden en berekening van de seizoensgebonden prestaties; Deel 7: Berekeningsmethoden voor referentie-SCOP, referentie-SCOPon en referentie-SCOPnet.

Met gasvormige of vloeibare brandstoffen aangedreven dampcompressie-warmtepompen. Berekening van de seizoensgebonden primaire energieverhouding SPER CEN Nieuwe Europese norm in ontwikkeling De SPER-formules worden vastgesteld op analoge wijze als de SCOP-formules voor elektrisch aangedreven dampcompressie-warmtepompen: COP, SCOPnet , SCOPon en SCOP worden vervangen door GUEGCV , PER, SPERnet , SPERon en SPER.

Met gasvormige of vloeibare brandstoffen aangedreven sorptie-warmtepompen. Berekening van de seizoensgebonden primaire energieverhouding SPER CEN prEN12309-6:2012 Gasgestookte sorptietoestellen voor verwarming en/of koeling met een netto warmte-input van maximaal 70 kW — Deel 6: Berekening van de seizoensgebonden prestaties SPER komt overeen met SPERh in prEN12309-6:2012

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming ηs van ruimteverwarmingstoestellen met warmtepomp en combinatieverwarmingstoestellen met warmtepomp Europese Commissie Punt 5 van deze mededeling Aanvullende elementen voor berekeningen met betrekking tot de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van ruimteverwarmingstoestellen met warmtepomp en combinatieverwarmingstoestellen met warmtepomp.

Met gasvormige of vloeibare brandstoffen aangedreven dampcompressie-warmtepompen, Emissie van stikstofoxiden NOX CEN Nieuwe Europese norm in ontwikkeling binnen de CEN/TC299 WG3-groep van deskundigen Uitsluitend voor eenheden met variabele capaciteit worden de NOX-emissies gemeten bij de nominale standaardomstandigheden als omschreven in tabel 3 van bijlage III van Verordening (EU) nr. 813/2013 van de Commissie, met gebruikmaking van het equivalent voor het aantal toeren per minuut: „Engine rpm equivalent (Erpmequivalent)”. Erpmequivalen wordt als volgt berekend: Erpmequivalent = X1 × Fp1 + X2 × Fp2 + X3 × Fp3 + X4 × Fp4 Xi = Engine rpm bij 70 %, 60 %, 40 %, 20 % van de nominale warmte-input respectievelijk. X1, X2, X3, X4 = Engine rpm respectievelijk bij 70 %, 60 %, 40 %, 20 % van de nominale warmte-input. Fpi = gewichtsfactoren als gedefinieerd in EN15502-1:2012, onder 8.13.2.2 Als Xi lager is dan de minimale Engine rpm (Emin) van de apparatuur, Xi = Xmin

Met gasvormige of vloeibare brandstoffen aangedreven sorptie-warmtepompen Emissie van stikstofoxiden NOX CEN Nieuwe Europese norm in ontwikkeling binnen de CEN/TC299 WG2-groep van deskundigen prEN 12309-2:2013 Deel 7.3.13 „NOX-metingen” De NOX-emissiewaarden worden gemeten in mg/kWh brandstofinput en uitgedrukt in termen van „bovenste verbrandingswaarde”GCV. Er worden geen alternatieve methoden om NOX uit te drukken in mg/kWh output gebruikt.

Geluidsvermogensniveau (LWA ) van ruimteverwarmingstoestellen met warmtepomp en combinatieverwarmingstoestellen met warmtepomp CEN Voor het geluidsvermogensniveau gemeten binnenshuis en buitenshuis: EN 12102:2013 Luchtbehandelingsapparatuur, koeleenheden voor vloeistof en warmtepompen met elektrisch aangedreven compressoren, voor verwarming en koelen — Meting van luchtgeluid — Bepaling van het geluidsvermogensniveau Moet ook worden gebruikt voor met vloeibare of gasvormige brandstoffen aangedreven sorptie-warmtepompen.

Temperatuurregelaars

Definitie van temperatuurregelaarklassen, bijdrage van temperatuurregelaars aan de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming ηs van pakketten van ruimteverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties of pakketten van combinatieverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties Europese Commissie Punt 6 van deze mededeling Aanvullende elementen voor berekeningen met betrekking tot de bijdrage van temperatuurregelaars aan de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van pakketten van ruimteverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties of van pakketten van combinatieverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties.

Combinatieverwarmingstoestellen