3.

De volgende tekst wordt toegevoegd: „Tabel 4 KLASSEN VAN MATERIAALGEDRAG BIJ BRAND VOOR ELEKTRISCHE LEIDINGEN Klasse Testmethode(n) Indelingscriteria Verplichte aanvullende verklaring Aca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1) B1ca FIPEC20 Scen 2 (5) en FS ≤ 1,75 m en THR1 200s ≤ 10 MJ en HRRmax ≤ 20 kW en FIGRA ≤ 120 Ws– 1 Rookproductie (2) (6) en brandende druppels/deeltjes (3) en aciditeit (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm B2ca FIPEC20 Scen 1 (5) en FS ≤ 1,5 m en THR1 200s ≤ 15 MJ en HRRmax ≤ 30 kW en FIGRA ≤ 150 Ws– 1 Rookproductie (2) (7) en brandende druppels/deeltjes (3) en aciditeit (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Cca FIPEC20 Scen 1 (5) en FS ≤ 2,0 m en THR1 200s ≤ 30 MJ en HRRmax ≤ 60 kW en FIGRA ≤ 300 Ws– 1 Rookproductie (2) (7) en brandende druppels/deeltjes (3) en aciditeit (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Dca FIPEC20 Scen 1 (5) en THR1 200s ≤ 70 MJ en HRRmax ≤ 400 kW en FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1 Rookproductie (2) (7) en brandende druppels/deeltjes (3) en aciditeit (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Eca EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Fca Geen prestatie bepaald MONTAGE- EN BEVESTIGINGSVOORSCHRIFTEN EN DEFINITIES VAN DE TESTPARAMETERS VOOR ELEKTRISCHE LEIDINGEN (ZOALS VERMELD IN VOETNOOT 5 VAN TABEL 4) 1. Montage- en bevestigingsvoorschriften 1.1. Montage van het algemene proefmonster voor de klassen B1ca, B2ca, Cca en Dca De leidingen worden vooraan op een standaardladder gemonteerd (EN 50266-1). Er worden stukken leiding met een lengte van 3,5 m gebruikt. Het onderste gedeelte van de elektrische leidingen bevindt zich 20 cm onder de onderrand van de brander. De leidingen worden in het midden van de ladder gelegd (ten opzichte van de breedte). Elk proefstuk of elke bundel wordt individueel aan elke sport van de ladder vastgemaakt met een metalen draad (staal of koper). Voor elektrische leidingen met een diameter van maximaal 50 mm wordt draad met een diameter van 0,5 mm tot maximaal 1,0 mm gebruikt. Voor leidingen met een diameter van meer dan 50 mm wordt draad gebruikt met een diameter van 1,0 mm tot 1,5 mm. Bij de montage van de proefstukken wordt het eerste proefstuk ongeveer in het midden van de ladder gelegd en worden de overige proefstukken daar aan beide zijden naast gelegd, zodat de hele rij proefstukken ongeveer gecentreerd is op de ladder. Hierna wordt uitgelegd hoeveel de tussenafstand bedraagt en hoe bundels worden gevormd. Om de 25 cm wordt een horizontale streep getrokken zodat de vlamverspreiding als functie van de tijd kan worden gemeten. De eerste streep (d.w.z. de nulstreep) wordt op dezelfde hoogte als de brander getrokken. De leidingen worden als volgt gemonteerd, afhankelijk van de klasse waarin indeling wordt aangevraagd. 1.1.1. Klassen B2ca, Cca en Dca De geselecteerde montageprocedure hangt af van de diameter van de elektrische leiding volgens tabel 4.1. Tabel 4.1 MONTAGE NAAR GELANG VAN DE DIAMETER VAN DE LEIDING Leidingdiameter Montage Groter dan of gelijk aan 20 mm 20 mm afstand tussen de leidingen Tussen 5 en 20 mm Afstand tussen de leidingen gelijk aan de diameter van de leiding Kleiner dan of gelijk aan 5 mm De leidingen worden samengenomen in bundels met een diameter van 10 mm. De bundels worden niet getwist. De afstand tussen de bundels bedraagt 10 mm. Voor het bepalen van de drempelwaarden wordt de diameter afgerond op de naaste mm, behalve voor leidingen met een diameter van minder dan 5 mm, waarvoor de diameter niet wordt afgerond. De volgende formules worden gebruikt om het aantal stukken leiding per test te bepalen. 1.1.1.1. Voor leidingen met een diameter groter dan of gelijk aan 20 mm Het aantal leidingen, N, wordt berekend als volgt: … vergelijking 1 waarin: dc = de diameter van de leiding (in mm en afgerond op de naaste mm); int functie = het gehele getal van het resultaat (d.w.z. de naar beneden afgeronde waarde). 1.1.1.2. Voor leidingen met een diameter groter dan 5 mm maar kleiner dan 20 mm Het aantal leidingen, N, wordt berekend als volgt: … vergelijking 2 waarin: dc = de diameter van de leiding (in mm en afgerond); int functie = het gehele getal van het resultaat (d.w.z. de naar beneden afgeronde waarde). 1.1.1.3. Voor leidingen of draden met een diameter kleiner dan of gelijk aan 5 mm Het aantal leidingbundels van 10 mm, Nbu , wordt berekend als volgt: … vergelijking 3 Dit betekent dat 15 bundels worden gemonteerd met een tussenafstand van 10 mm. Het aantal leidingen in elke bundel (n) bedraagt: … vergelijking 4 waarin: dc = de diameter van de leiding (in mm en niet afgerond). Het aantal stukken kabel (cable lengths, CL) voor draden of leidingen met een diameter kleiner dan of gelijk aan 5 mm zal bijgevolg zijn: CL = n × 15 … vergelijking 5 1.1.1.4. Totale lengte van de leiding per test De totale lengte L (m) per test is: L = n × 15 × 3,5 bij d c ≤ 5 mm of L = N × 3,5 bij d c > 5 mm … vergelijking 6 1.1.2. Klasse B1ca Aan de achterzijde van de kabelgoot wordt een onbrandbare calciumsilicaatplaat gemonteerd met een dichtheid van 870 ± 50 kg/m3 en een dikte van 11 ± 2 mm. Deze plaat kan in twee delen worden gemonteerd. In alle andere opzichten is de montage van de leidingen dezelfde als voor de klassen B2ca, Cca en Dca. 2. Definities van testparameters Tabel 4.2 DEFINITIES VAN TESTPARAMETERS IN FIPEC20-SCENARIO’S 1 EN 2 Alle berekende parameters worden geëvalueerd gedurende 20 minuten vanaf het begin van de test (ontsteking van de brander).

Parameter Verklaring Begin test Ontsteking van de brander Einde test 20 minuten na ontsteking van de brander (einde van de periode voor de berekening van de parameters) HRRsm30, kW Warmteafgifte volgens een voortschrijdend gemiddelde over 30 s SPRsm60, m2/s Rookproductie volgens een voortschrijdend gemiddelde over 60 s HRRmax, kW Maximum van HRRsm30 tussen begin en einde van de test, zonder de bijdrage van de ontstekingsbron SPRmax, m2/s Maximum van SPRsm60 tussen begin en einde van de test THR1 200, MJ Totale warmteafgifte (HRRsm30) van begin tot einde van de test, zonder de bijdrage van de ontstekingsbron TSP1 200, m2 Totale rookproductie (HRRsm60) van begin tot einde van de test FIGRA, W/s Brandvoortplantingssnelheid (FIre Growth RAte), gedefinieerd als de hoogste waarde van het quotiënt van HRRsm30, zonder de bijdrage van de ontstekingsbron, en de tijd. Drempelwaarden: HRRsm30 = 3 kW en THR = 0,4 MJ SMOGRA, cm2/s2 Rookontwikkelingssnelheid (SMOke Growth RAte), gedefinieerd als de hoogste waarde van het quotiënt van SPRsm60 en de tijd, vermenigvuldigd met 10 000. Drempelwaarden: SPRsm60 = 0,1 m2/s en TSP = 6 m2 PCS Bruto calorische waarde FS Vlamuitbreiding (beschadigde lengte) H Vlamuitbreiding FIPEC Brandgedrag van elektrische leidingen”