02011R0626 — NL — 06.06.2014 — 001.002

Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

Gewĳzigd bĳ:





Gerectificeerd bĳ:









▼B

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) VAN DE COMMISSIE Nr. 626/2011

van 4 mei 2011

houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van airconditioners







Artikel 1

Doel en toepassingsgebied

1. Bij deze verordening worden eisen vastgesteld inzake de etikettering van en het verstrekken van aanvullende productinformatie over op het elektriciteitsnet aangesloten airconditioners met een nominaal vermogen van ≤ 12 kW voor koeling, of voor verwarming indien het product geen koelfunctie heeft.

2. Deze verordening is niet van toepassing op:

(a) apparaten die gebruikmaken van niet-elektrische energiebronnen;

(b) airconditioners waarvan het condensorgedeelte of het verdampergedeelte, of beide, geen gebruik maken van lucht als medium voor hitteoverdracht.

Artikel 2

Definities

Afgezien van de definities in artikel 2 van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad ( 1 ) zijn de volgende definities van toepassing:

(1) „airconditioner”: een apparaat voor het koelen of verwarmen, of beide, van binnenlucht, dat gebruik maakt van een door een elektrische compressor aangedreven dampcompressiecyclus, met inbegrip van airconditioners die extra functies bieden zoals ontvochtiging, luchtzuivering, ventilatie of aanvullende luchtverwarming door middel van elektrische weerstandsverwarming, en apparaten die gebruik kunnen maken van water (condensaatwater afkomstig van de verdamper of water dat van buitenaf wordt toegevoegd) voor verdamping op de condensor, mits het apparaat ook in staat is zonder het aanvullende water te werken en uitsluitend van lucht gebruik te maken;

(2) „airconditioner met twee luchtkanalen”: een airconditioner waarbij, gedurende het koelen of verwarmen, de inlaatlucht van de condensor (of verdamper) van buitenaf via een eerste kanaal naar de eenheid wordt gebracht en via een tweede kanaal naar buiten wordt afgevoerd, en die in zijn geheel in de te behandelen ruimte, bij een muur, is geplaatst (hierna ook „tweekanaals-airconditioner” genoemd);

(3) „airconditioner met één luchtkanaal”: een airconditioner waarbij, gedurende het koelen of verwarmen, de inlaatlucht van de condensor (of verdamper) vanuit de ruimte waarin de eenheid zich bevindt, wordt aangevoerd en buiten deze ruimte wordt afgevoerd (hierna ook „éénkanaals-airconditioner” genoemd);

(4) „nominaal vermogen” (Prated ) het koel- of verwarmingsvermogen van de dampcompressiecyclus van de eenheid onder nominale standaardomstandigheden;

(5) „eindgebruiker”: een consument die een airconditioner koopt of naar verwachting zal kopen;

(6) „verkooppunt”: een locatie waar airconditioners worden tentoongesteld of te koop, te huur of in huurkoop worden aangeboden.

In bijlage I staan aanvullende definities voor de bijlagen II tot en met VIII.

Artikel 3

Verantwoordelijkheden van leveranciers

1. De leveranciers zorgen ervoor, als beschreven in de punten (a) tot en met (g), dat:

(a) elke airconditioner wordt voorzien van een gedrukt etiket met de energie-efficiëntieklassen als beschreven in bijlage II. Het etiket moet voldoen aan het formaat en de informatie-inhoud als omschreven in bijlage III. Airconditioners, met uitzondering van éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners, moeten worden voorzien van een gedrukt etiket voor ten minste één combinatie van de binnen- en buiteneenheden bij vermogensverhouding 1. Voor andere combinaties mag de desbetreffende informatie ook op een vrij toegankelijke website worden geplaatst;

(b) een productkaart, zoals beschreven in bijlage IV, beschikbaar wordt gesteld. Airconditioners, met uitzondering van éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners, moeten worden voorzien van een productkaart voor minimaal de verpakking van de buiteneenheid, voor ten minste één combinatie van de binnen- en buiteneenheden bij vermogensverhouding 1. Voor andere combinaties mag de desbetreffende informatie ook op een vrij toegankelijke website worden geplaatst;

(c) de technische documentatie zoals beschreven in bijlage V op verzoek in elektronische vorm beschikbaar wordt gesteld voor de autoriteiten van de lidstaten en aan de Commissie;

(d) in elke advertentie voor een specifiek airconditionermodel de energie-efficiëntieklasse wordt vermeld indien de advertentie energiegerelateerde of prijsinformatie bevat. Wanneer meer dan één efficiëntieklasse mogelijk is, geeft de leverancier of fabrikant, naargelang van het geval, minimaal de energie-efficiëntieklasse voor verwarming op voor het verwarmingsseizoen „Gemiddeld”. Informatie in de gevallen waarin van de eindgebruiker niet kan worden verwacht dat hij de airconditioner uitgestald te zien krijgt, moet worden verstrekt overeenkomstig bijlage VI;

(e) in al het technisch promotiemateriaal betreffende een specifiek model van een airconditioner waarin de specifieke technische parameters voor dat model worden beschreven, de energie-efficiëntieklasse van dat model, als bedoeld in bijlage II, wordt vermeld;

(f) de airconditioner vergezeld gaat van een gebruiksaanwijzing;

(g) airconditioners met één luchtkanaal „lokale airconditioners” worden genoemd op de verpakking, in de productdocumentatie en in elk advertentiemateriaal, in elektronische vorm dan wel op papier;

▼M1

(h) voor elk airconditionermodel dat vanaf 1 januari 2015 met een nieuwe typeaanduiding in de handel is gebracht een elektronisch etiket, in het formaat en met vermelding van de informatie zoals beschreven in bijlage III, aan de handelaars beschikbaar wordt gesteld, met inachtneming van de energie-efficiëntie als neergelegd in bijlage II. Ook voor oudere airconditionermodellen kunnen elektronische etiketten aan de handelaars beschikbaar worden gesteld;

(i) voor elk airconditionermodel dat vanaf 1 januari 2015 met een nieuwe typeaanduiding in de handel is gebracht een elektronische productkaart, zoals beschreven in bijlage IV, aan de handelaars beschikbaar wordt gesteld. Ook voor oudere airconditionermodellen kunnen elektronische productkaarten aan de handelaars beschikbaar worden gesteld.

▼B

2. De energie-efficiëntieklasse wordt bepaald overeenkomstig bijlage VII.

3. Het etiket voor airconditioners, met uitzondering van éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners, heeft het formaat als uiteengezet in bijlage III.

4. Voor airconditioners, met uitzondering van éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners, wordt het formaat van het etiket als uiteengezet in bijlage III toegepast overeenkomstig het volgende tijdschema:

(a) wat airconditioners betreft, met uitzondering van éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners, die met ingang van 1 januari 2013 in de handel worden gebracht, zijn de etiketten met de energie-efficiëntieklassen A, B, C, D, E, F, G in overeenstemming met punt 1.1 van bijlage III voor omkeerbare airconditioners, met punt 2.1 van bijlage III voor airconditioners met uitsluitend koelfunctie en met punt 3.1 van bijlage III voor airconditioners met uitsluitend verwarmingsfunctie;

(b) wat airconditioners betreft, met uitzondering van éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners, die met ingang van 1 januari 2015 in de handel worden gebracht, zijn de etiketten met de energie-efficiëntieklassen A+, A, B, C, D, E, F, in overeenstemming met punt 1.2 van bijlage III voor omkeerbare airconditioners, met punt 2.2 van bijlage III voor airconditioners met uitsluitend koelfunctie en met punt 3.2 van bijlage III voor airconditioners met uitsluitend verwarmingsfunctie;

(c) wat airconditioners betreft, met uitzondering van éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners, die met ingang van 1 januari 2017 in de handel worden gebracht, zijn de etiketten met de energie-efficiëntieklassen A++, A+, A, B, C, D, E, in overeenstemming met punt 1.3 van bijlage III voor omkeerbare airconditioners, met punt 2.3 van bijlage III voor airconditioners met uitsluitend koelfunctie en met punt 3.3 van bijlage III voor airconditioners met uitsluitend verwarmingsfunctie;

(d) wat airconditioners betreft, met uitzondering van éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners, die met ingang van 1 januari 2019 in de handel worden gebracht, zijn de etiketten met de energie-efficiëntieklassen A+++, A++, A+, A, B, C, D in overeenstemming met punt 1.4 van bijlage III voor omkeerbare airconditioners, met punt 2.4 van bijlage III voor airconditioners met uitsluitend koelfunctie en met punt 3.4 van bijlage III voor airconditioners met uitsluitend verwarmingsfunctie.

5. Het formaat van het etiket voor airconditioners met twee luchtkanalen die met ingang van 1 januari 2013 in de handel worden gebracht met de energie-efficiëntieklassen A+++, A++, A+, A, B, C, D is in overeenstemming met punt 4.1 van bijlage III voor omkeerbare tweekanaals-airconditioners, met punt 4.3 van bijlage III voor tweekanaals-airconditioners met uitsluitend koelfunctie en met punt 4.5 van bijlage III voor tweekanaals-airconditioners met uitsluitend verwarmingsfunctie.

6. Het formaat van het etiket voor airconditioners met één luchtkanaal die met ingang van 1 januari 2013 in de handel worden gebracht met de energie-efficiëntieklassen A+++, A++, A+, A, B, C, D is in overeenstemming met punt 5.1 van bijlage III voor omkeerbare éénkanaals-airconditioners, met punt 5.3 van bijlage III voor éénkanaals-airconditioners met uitsluitend koelfunctie en met punt 5.5 van bijlage III voor éénkanaals-airconditioners met uitsluitend verwarmingsfunctie.

Artikel 4

Verantwoordelijkheden van handelaars

De handelaars zien erop toe dat:

(a) op airconditioners in het verkooppunt het door de leverancier overeenkomstig artikel 3, lid 1, verstrekte etiket is aangebracht op de buitenzijde van de voor- of bovenkant van deze apparaten, zodat het duidelijk zichtbaar is;

▼M1

(b) airconditioners die te koop, te huur of in huurkoop worden aangeboden en waarbij van de eindgebruiker niet kan worden verwacht dat hij de airconditioner uitgestald te zien krijgt, in de handel worden gebracht met de overeenkomstig de bijlagen IV en VI door de leveranciers te verstrekken informatie. Wanneer het aanbod gebeurt via internet en er overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder h) en i), een elektronisch etiket en een elektronische productkaart beschikbaar zijn gesteld, is het bepaalde in bijlage IX van toepassing;

▼B

(c) in elke advertentie voor een specifiek airconditionermodel de energie-efficiëntieklasse wordt vermeld indien de advertentie energiegerelateerde of prijsinformatie bevat. Wanneer meer dan één efficiëntieklasse mogelijk is, geeft de leverancier/fabrikant minimaal de energie-efficiëntieklasse op voor het verwarmingsseizoen „Gemiddeld”;

(d) in al het technisch promotiemateriaal betreffende een specifiek model waarin de specifieke technische parameters van een airconditioner zijn opgenomen, de energie-efficiëntieklasse van dat model wordt vermeld en de door de leverancier verstrekte gebruiksaanwijzing wordt gegeven. Wanneer meer dan één efficiëntieklasse mogelijk is, geeft de leverancier/fabrikant minimaal de energie-efficiëntieklasse op voor het verwarmingsseizoen „Gemiddeld”;

(e) airconditioners met één luchtkanaal „lokale airconditioners” worden genoemd op de verpakking en in de productdocumentatie en in elk promotie- of advertentiemateriaal, in elektronische vorm dan wel op papier.

Artikel 5

Meetmethoden

De krachtens artikel 3 te verstrekken informatie wordt verkregen met behulp van betrouwbare, nauwkeurige en reproduceerbare meetprocedures waarbij gebruik wordt gemaakt van berekenings- en meetmethoden die algemeen worden erkend als state-of-the-art, zoals uiteengezet in bijlage VII.

Artikel 6

Controleprocedure met het oog op markttoezicht

Wanneer de lidstaten een beoordeling maken van de conformiteit van de opgegeven energie-efficiëntieklasse, het jaarlijkse energieverbruik of het energieverbruik per uur, naargelang van het geval, en de geluidsemissie passen zij de in bijlage VIII vastgelegde procedure toe.

Artikel 7

Herziening

De Commissie herziet deze verordening uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding ervan in het licht van de technologische vooruitgang. Daarbij wordt met name gekeken naar aanmerkelijke wijzigingen van het marktaandeel van de onderscheiden types apparaten.

Artikel 8

Intrekking

Richtlijn 2002/31/EG wordt met ingang van 1 januari 2013 ingetrokken.

Artikel 9

Overgangsbepaling

1. Vóór 1 januari 2013 in de handel gebrachte airconditioners moeten voldoen aan het bepaalde in Richtlijn 2002/31/EG.

Artikel 10

Inwerkingtreding en toepassing

1. Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

2. Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2013.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.









BIJLAGE I

Definities voor de bijlagen II tot en met VII

In het kader van de bijlagen II tot en met VII wordt verstaan onder:

(1) „Omkeerbare airconditioner” : een airconditioner die zowel kan koelen als verwarmen;

(2) „Nominale standaardomstandigheden” : de combinatie van de binnentemperatuur (Tin) en buitentemperatuur (Tj) die de bedrijfsomstandigheden beschrijft, waarbij het geluidsvermogensniveau, het nominaal vermogen, het nominaal luchtdebiet, de nominale energie-efficiëntieverhouding (EERrated) en/of de nominale prestatiecoëfficiënt (COPrated) worden bepaald, zoals vermeld in bijlage VII, tabel 2;

(3) „Binnentemperatuur” (Tin) : de droge binnenluchttemperatuur [°C] (waarbij de relatieve vochtigheid wordt aangeduid door de bijbehorende natte-boltemperatuur);

(4) „Buitentemperatuur” (Tj) : de droge buitenluchttemperatuur [°C] (waarbij de relatieve vochtigheid wordt aangeduid door de bijbehorende natte-boltemperatuur);

(5) „Nominale energie-efficiëntieverhouding” (EERrated) : het opgegeven vermogen voor koeling [kW] gedeeld door het nominaal opgenomen vermogen voor koeling [kW] van een eenheid bij koeling onder nominale standaardomstandigheden;

(6) „Nominale prestatiecoëfficiënt” (COPrated) : het opgegeven vermogen voor verwarming [kW] gedeeld door het nominaal opgenomen vermogen voor verwarming [kW] van een eenheid bij verwarming onder nominale standaardomstandigheden;

(7) „Aardopwarmingsvermogen” (GWP) : de geschatte mate waarin 1 kg van het in de dampcompressiecyclus toegepaste koelmiddel aan de opwarming van de aarde bijdraagt, uitgedrukt in kg CO2-equivalenten over een tijdsduur van 100 jaar; de in aanmerking genomen GWP-waarden zijn die welke zijn opgenomen in bijlage I van Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad ( 2 ); voor gefluoreerde koelmiddelen zijn de GWP-waarden die welke zijn gepubliceerd in het derde evaluatierapport van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering ( 3 ) (IPCC 2001 GWP-waarden voor een periode van 100 jaar); voor niet-gefluoreerde gassen zijn de GWP-waarden die welke zijn gepubliceerd in het eerste IPCC-evaluatierapport ( 4 ) voor een periode van 100 jaar; de totale GWP-waarden voor mengsels van koelmiddelen worden bepaald via de formule van bijlage I van Verordening (EG) nr. 842/2006; voor koelmiddelen die vallen onder bovengenoemde referenties wordt als referentie het IPCC UNEP-rapport 2010 inzake koeling, airconditioning en warmtepompen, d.d. februari 2011, of recenter, gebruikt;

(8) „Uit-stand” : een toestand waarbij de airconditioner of ventilator aan het elektriciteitsnet is gekoppeld en geen functie uitvoert. Toestanden die ook als „uit-stand” worden beschouwd, zijn gevallen waarin slechts wordt aangegeven dat het apparaat zich in de „uit-stand” bevindt en standen waarin uitsluitend functies worden uitgevoerd om de elektromagnetische compatibiliteit in de zin van Richtlijn 2004/108/EG van het Europees Parlement en de Raad te garanderen ( 5 );

(9) „Stand-by-stand” : stand waarin het apparaat aan het elektriciteitsnet is gekoppeld, afhankelijk is van de energietoevoer van het elektriciteitsnet om naar behoren te functioneren en gedurende onbepaalde tijd uitsluitend de volgende functies uitvoert: de reactiveringsfunctie, hetzij de reactiveringsfunctie in combinatie met, uitsluitend, de indicatie van de werking van de reactiveringsfunctie, en/of de informatie- of toestandweergave;

(10) „Reactiveringsfunctie” : functie die de activering van andere standen, inclusief de aan-stand, aan de hand van een schakelaar-op-afstand, waaronder afstandsbediening, een interne sensor of een timer mogelijk maakt en aanvullende functies, waaronder de hoofdfunctie, inschakelt;

(11) „Informatie- of statusweergave” : een doorlopende functie die zorgt voor de weergave van informatie of van de toestand van het apparaat op een scherm, waaronder de tijdsaanduiding;

(12) „Geluidsvermogensniveau” : het A-gewogen geluidsvermogensniveau [dB(A)] binnenshuis en/of buitenshuis dat gemeten wordt onder nominale standaardomstandigheden voor koeling (of verwarming, indien het product geen koelfunctie heeft);

(13) „Referentieontwerpvoorwaarden” : de combinatie van voorschriften voor de referentieontwerptemperatuur, de maximale bivalente temperatuur en de maximale bedrijfstemperatuur, zoals aangegeven in bijlage VII, tabel 3;

(14) „Referentieontwerptemperatuur” : de buitentemperatuur [°C] voor koeling (Tdesignc) of verwarming (Tdesignh), zoals beschreven in bijlage VII, tabel 3, waarbij de deellastverhouding gelijk is aan 1, en die varieert naargelang het bestemde seizoen voor hetzij koeling hetzij verwarming;

(15) „Deellastverhouding” (pl(Tj)) : de buitentemperatuur minus 16 °C, gedeeld door de referentieontwerptemperatuur minus 16 °C, voor hetzij koeling hetzij verwarming;

(16) „Seizoen” : een van de vier sets van bedrijfsomstandigheden (beschikbaar voor vier seizoenen: één koelseizoen, drie verwarmingsseizoenen: gemiddeld/kouder/warmer) met een beschrijving per bin van de combinatie van buitentemperaturen en het aantal uren dat deze temperaturen zich voordoen per seizoen waarvoor de eenheid geschikt voor het doel wordt verklaard;

(17) „Bin” (met index j) : een combinatie van een buitentemperatuur (Tj) en bin-uren (hj), zoals beschreven in bijlage VII, tabel 1;

(18) „Bin-uren” : het aantal uren per seizoen (hj) dat de buitentemperatuur zich voor elke bin voordoet, zoals beschreven in bijlage VII, tabel 1;

(19) „Seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding” (SEER) : de totale energie-efficiëntieverhouding van de eenheid die representatief is voor het hele koelseizoen en wordt berekend als de jaarlijkse referentiekoelvraag gedeeld door het jaarlijkse elektriciteitsverbruik voor koeling;

(20) „Jaarlijkse referentiekoelvraag” (QC) : de referentiekoelvraag [kWh/a] te gebruiken als grondslag voor de berekening van SEER en berekend als het product van de ontwerpbelasting voor koeling (Pdesignc) en de equivalente actieve-modusuren voor koeling (HCE );

(21) „Equivalente actieve-modusuren voor koeling” (HCE) : het veronderstelde aantal uren per jaar [h/a] dat de eenheid de ontwerpbelasting voor koeling (Pdesignc) moet leveren om te voldoen aan de jaarlijkse referentiekoelvraag, zoals beschreven in bijlage VII, tabel 4;

(22) „Jaarlijks elektriciteitsverbruik voor koeling” (QCE) : het vereiste elektriciteitsverbruik [kWh/a] om te voldoen aan de jaarlijkse referentiekoelvraag, dat wordt berekend als de jaarlijkse referentiekoelvraag gedeeld door de seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding in actieve modus (SEERon) en het elektriciteitsverbruik van de eenheid voor de thermostaat-uit-, stand-by-, uit- en carterverwarming-stand tijdens het koelseizoen;

(23) „Seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding in actieve modus” (SEERon) : de gemiddelde energie-efficiëntieverhouding van de eenheid in actieve modus voor de koelfunctie, berekend op basis van deellast- en bin-specifieke energie-efficiëntieverhoudingen (EERbin(Tj)) en gewogen door het aantal bin-uren dat de bin zich voordoet;

(24) „Deellast” : de koelbelasting (Pc(Tj)) of de verwarmingsbelasting (Ph(Tj)) [kW] bij een bepaalde buitentemperatuur Tj, berekend als de ontwerpbelasting vermenigvuldigd met de deellastverhouding;

(25) „Bin-specifieke energie-efficiëntieverhouding” (EERbin(Tj)) : de specifieke energie-efficiëntieverhouding voor elke bin j met buitentemperatuur Tj in een bepaald seizoen, afgeleid van de deellast, het opgegeven vermogen en de opgegeven energie-efficiëntieverhouding (EERd(Tj)) voor specifieke bins (j) en berekend voor andere bins middels inter-/extrapolatie, en waar nodig gecorrigeerd door de verliescoëfficiënt;

(26) „Seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt” (SCOP) : de totale prestatiecoëfficiënt van de eenheid, die representatief is voor het hele aangewezen verwarmingsseizoen (de waarde van SCOP heeft betrekking op een aangewezen verwarmingsseizoen), berekend als de jaarlijkse referentieverwarmingsvraag gedeeld door het jaarlijkse elektriciteitsverbruik voor verwarming;

(27) „Jaarlijkse referentieverwarmingsvraag” (QH) : de referentieverwarmingsvraag [kWh/a] met betrekking tot een aangewezen verwarmingsseizoen, te gebruiken als grondslag voor de berekening van SCOP en berekend als het product van de ontwerpbelasting voor verwarming (Pdesignh) en de seizoensgebonden equivalente actieve-modusuren voor verwarming (HHE );

(28) „Equivalente actieve-modusuren voor verwarming” (HHE) : het veronderstelde aantal uren per jaar [h/a] dat de eenheid de ontwerpbelasting voor verwarming (Pdesignh) moet leveren om te voldoen aan de jaarlijkse referentieverwarmingsvraag, zoals beschreven in bijlage VII, tabel 4;

(29) „Jaarlijks elektriciteitsverbruik voor verwarming” (QHE) : het vereiste elektriciteitsverbruik [kWh/a] om te voldoen aan de aangeduide jaarlijkse referentieverwarmingsvraag en dat betrekking heeft op een aangewezen verwarmingsseizoen; en dat wordt berekend als de jaarlijkse referentieverwarmingsvraag gedeeld door de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt in actieve modus (SCOPon) en het elektriciteitsverbruik van de eenheid voor de thermostaat-uit-, stand-by-, uit- en carterverwarming-stand tijdens het verwarmingsseizoen;

(30) „Seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt in actieve modus” (SCOPon) : de gemiddelde prestatiecoëfficiënt van de eenheid in actieve modus voor het aangewezen verwarmingsseizoen, berekend op basis van deellast, vermogen van de elektrische back-upverwarming (waar nodig) en bin-specifieke prestatiecoëfficiënten (COPbin(Tj)) en gewogen door het aantal bin-uren dat de bin zich voordoet;

(31) „Vermogen van de elektrische back-upverwarming” (elbu(Tj)) : het verwarmingsvermogen [kW] van een echte of veronderstelde elektrische back-upverwarming met een COP van 1, die het opgegeven vermogen voor verwarming (Pdh(Tj)) aanvult om te voldoen aan de deellast voor verwarming (Ph(Tj)) indien Pdh(Tj) lager is dan Ph(Tj), voor de buitentemperatuur (Tj);

(32) „Bin-specifieke prestatiecoëfficiënt” (COPbin(Tj)) : de specifieke prestatiecoëfficiënt voor elke bin j met buitentemperatuur Tj in een bepaald seizoen, afgeleid van de deellast, het opgegeven vermogen en de opgegeven prestatiecoëfficiënt (COPd(Tj)) voor specifieke bins (j) en berekend voor andere bins middels inter-/extrapolatie, en waar nodig gecorrigeerd door de verliescoëfficiënt;

(33) „Opgegeven vermogen” [kW] : het vermogen van de dampcompressiecyclus van de eenheid voor koeling (Pdc(Tj)) of verwarming (Pdh(Tj)), met betrekking tot een buitentemperatuur Tj en binnentemperatuur (Tin), zoals door de fabrikant is opgegeven;

(34) „Functie” : de aanduiding of de eenheid in staat is tot het koelen van binnenlucht, het verwarmen van binnenlucht of beide;

(35) „Ontwerpbelasting” : de opgegeven koelbelasting (Pdesignc) en/of opgegeven verwarmingsbelasting (Pdesignh) [kW] bij de referentieontwerptemperatuur, waarbij (a) voor de koelmodus Pdesignc gelijk is aan het opgegeven vermogen voor koeling bij Tj gelijk aan Tdesignc; (b) voor de verwarmingsmodus Pdesignh gelijk is aan de deellast bij Tj gelijk aan Tdesignh;

(36) „Opgegeven energie-efficiëntieverhouding” (EERd(Tj)) : de energie-efficiëntieverhouding voor een beperkt aantal specifieke bins (j) met buitentemperatuur (Tj), zoals is opgegeven door de fabrikant;

(37) „Opgegeven prestatiecoëfficiënt” (COPd(Tj)) : de prestatiecoëfficiënt voor een beperkt aantal specifieke bins (j) met buitentemperatuur (Tj), zoals is opgegeven door de fabrikant;

(38) „Bivalente temperatuur” (Tbiv) : de door de fabrikant opgegeven buitentemperatuur (Tj) [°C] voor verwarming waarop het opgegeven vermogen gelijk is aan de deellast en waaronder het opgegeven vermogen moet worden aangevuld door vermogen van een elektrische back-upverwarming om te voldoen aan de deellast voor verwarming;

(39) „Uiterste bedrijfstemperatuur” (Tol) : de door de fabrikant opgegeven buitentemperatuur [°C] voor verwarming waaronder de airconditioner niet in staat is tot afgifte van verwarmingsvermogen. Onder deze temperatuur is het opgegeven vermogen gelijk aan nul;

(40) „Actieve modus” : de modus die overeenkomt met de uren met een koel- of verwarmingsbelasting van het gebouw en waarbij de koel- of verwarmingsfunctie van de eenheid is geactiveerd. Deze toestand kan het cyclisch in-/uitschakelen van de eenheid meebrengen om een vereiste binnenluchttemperatuur te bereiken of te behouden;

(41) „Thermostaat-uit-stand” : de modus die overeenkomt met de uren zonder koel- of verwarmingsbelasting waarbij de koel- of verwarmingsfunctie van de eenheid is ingeschakeld maar de eenheid niet operationeel is, aangezien er geen koel- of verwarmingsbelasting is. Deze toestand heeft daarom betrekking op buitentemperaturen en niet op binnenbelastingen. Het cyclisch in-/uitschakelen in actieve modus wordt niet beschouwd als thermostaat-uit;

(42) „Carterverwarming in werking” : de toestand waarin de eenheid een verwarmingsapparaat heeft geactiveerd om te voorkomen dat het koelmiddel naar de compressor loopt en aldus bij het starten van de compressor de concentratie koelmiddel in de olie te beperken;

(43) „Bedrijfsuren in thermostaat-uit-stand” (HTO) : het jaarlijkse aantal uren [h/a] dat de eenheid geacht wordt zich in de thermostaat-uit-stand te bevinden, en waarvan de waarde afhangt van het aangewezen seizoen en de functie;

(44) „Bedrijfsuren in stand-by-stand” (HSB) : het jaarlijkse aantal uren [h/a] dat de eenheid geacht wordt zich in de stand-by-stand te bevinden, en waarvan de waarde afhangt van het aangewezen seizoen en de functie;

(45) „Uren in uit-stand” (HOFF) : het jaarlijkse aantal uren [h/a] dat de eenheid geacht wordt zich in de uit-stand te bevinden, en waarvan de waarde afhangt van het aangewezen seizoen en de functie;

(46) „Bedrijfsuren in carterverwarming-stand” (HCK) : het jaarlijkse aantal uren [h/a] dat de eenheid geacht wordt zich in de carterverwarming-stand te bevinden, en waarvan de waarde afhangt van het aangewezen seizoen en de functie;

(47) „Elektriciteitsverbruik van éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners” (QSD respectievelijk QDD) : het elektriciteitsverbruik van airconditioners met één luchtkanaal of met twee luchtkanalen voor de koel- en/of verwarmingsmodus (afhankelijk van welke van toepassing is) [uitgedrukt in kWh/h voor airconditioners met één luchtkanaal en in kWh/a voor airconditioners met twee luchtkanalen];

(48) „Vermogensverhouding” : de verhouding tussen het totale vermelde koel- of verwarmingsvermogen van alle werkende binneneenheden en het vermelde koel- of verwarmingsvermogen van de buiteneenheid onder nominale standaardomstandigheden.









BIJLAGE II

Energie-efficiëntieklassen

1. De energie-efficiëntie van airconditioners wordt bepaald op basis van de in bijlage VII beschreven metingen en berekeningen.

Zowel bij de SEER als de SCOP wordt rekening gehouden met de referentieontwerpvoorwaarden en de bedrijfsuren per relevante bedrijfsmodus, en de SCOP heeft betrekking op het verwarmingsseizoen „Gemiddeld” zoals opgegeven in bijlage VII. De nominale energie-efficiëntieverhouding (EERrated) en de nominale prestatiecoëfficiënt (COPrated) hebben betrekking op de nominale standaardomstandigheden als opgegeven in bijlage VII.







Tabel 1 Energie-efficiëntieklassen voor airconditioners, met uitzondering van airconditioners met één luchtkanaal en met twee luchtkanalen Energie-efficiëntieklasse SEER SCOP A+++ SEER ≥ 8,50 SCOP ≥ 5,10 A++ 6,10 ≤ SEER < 8,50 4,60 ≤ SCOP < 5,10 A+ 5,60 ≤ SEER < 6,10 4,00 ≤ SCOP < 4,60 A 5,10 ≤ SEER < 5,60 3,40 ≤ SCOP < 4,00 B 4,60 ≤ SEER < 5,10 3,10 ≤ SCOP < 3,40 C 4,10 ≤ SEER < 4,60 2,80 ≤ SCOP < 3,10 D 3,60 ≤ SEER < 4,10 2,50 ≤ SCOP < 2,80 E 3,10 ≤ SEER < 3,60 2,20 ≤ SCOP < 2,50 F 2,60 ≤ SEER < 3,10 1,90 ≤ SCOP < 2,20 G SEER < 2,60 SCOP < 1,90







Tabel 2 Energie-efficiëntieklassen voor airconditioners met één luchtkanaal en met twee luchtkanalen Energie-efficiëntieklasse Airco met twee luchtkanalen Airco met één luchtkanaal EERrated COPrated EERrated COPrated A+++ ≥ 4,10 ≥ 4,60 ≥ 4,10 ≥ 3,60 A++ 3,60 ≤ EER < 4,10 4,10 ≤ COP < 4,60 3,60 ≤ EER < 4,10 3,10 ≤ COP < 3,60 A+ 3,10 ≤ EER < 3,60 3,60 ≤ COP < 4,10 3,10 ≤ EER < 3,60 2,60 ≤ COP < 3,10 A 2,60 ≤ EER < 3,10 3,10 ≤ COP < 3,60 2,60 ≤ EER < 3,10 2,30 ≤ COP < 2,60 B 2,40 ≤ EER < 2,60 2,60 ≤ COP < 3,10 2,40 ≤ EER < 2,60 2,00 ≤ COP < 2,30 C 2,10 ≤ EER < 2,40 2,40 ≤ COP < 2,60 2,10 ≤ EER < 2,40 1,80 ≤ COP < 2,00 D 1,80 ≤ EER < 2,10 2,00 ≤ COP < 2,40 1,80 ≤ EER < 2,10 1,60 ≤ COP < 1,80 E 1,60 ≤ EER < 1,80 1,80 ≤ COP < 2,00 1,60 ≤ EER < 1,80 1,40 ≤ COP < 1,60 F 1,40 ≤ EER < 1,60 1,60 ≤ COP < 1,80 1,40 ≤ EER < 1,60 1,20 ≤ COP < 1,40 G < 1,40 < 1,60 < 1,40 < 1,20









BIJLAGE III

Etiket

1. ETIKET VOOR AIRCONDITIONERS, MET UITZONDERING VAN AIRCONDITIONERS MET ÉÉN LUCHTKANAAL EN MET TWEE LUCHTKANALEN

1.1 Omkeerbare airconditioners ingedeeld in energie-efficiëntieklassen A t/m G

(a) Op het etiket wordt de volgende informatie vermeld:

I. de naam van de leverancier of het handelsmerk;

II. de typeaanduiding van de leverancier;

III. de tekst „SEER” en „SCOP” voor koeling en verwarming, met een blauwe luchtaanjager en indicatie van stromende lucht voor SEER en een rode luchtaanjager en indicatie van stromende lucht voor SCOP;

IV. de energie-efficiëntie; de punt van de pijl die de energie-efficiëntieklasse van het apparaat bevat, wordt op dezelfde hoogte geplaatst als de punt van de pijl van de relevante energie-efficiëntieklasse. De energie-efficiëntie moet zowel voor koeling als verwarming worden aangegeven. Voor verwarming is vermelding van de energie-efficiëntie voor het verwarmingsseizoen „Gemiddeld” verplicht. Indicatie van de efficiëntie voor de seizoenen „Warmer” en „Kouder” is optioneel;

V. voor de koelstand: de ontwerpbelasting in kW, afgerond op één decimaal;

VI. voor de verwarmingsstand: de ontwerpbelasting in kW, voor maximaal 3 verwarmingsseizoenen, afgerond op één decimaal. Waarden voor verwarmingsseizoenen waarvoor de ontwerpbelasting niet gegeven is, worden aangegeven als „X”;

VII. voor de koelstand: de seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding (SEER-waarde), afgerond op één decimaal;

VIII. voor de verwarmingsstand: de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt (SCOP-waarde), voor maximaal 3 verwarmingsseizoenen, afgerond op één decimaal. Waarden voor verwarmingsseizoenen waarvoor de SCOP-waarde niet gegeven is, worden aangegeven als „X”;

IX. het jaarlijks energieverbruik in kWh per jaar, voor koeling en verwarming, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal. Waarden voor klimaatprofielen waarvoor het jaarlijkse energieverbruik niet gegeven is, worden aangegeven als „X”;

X. de geluidsniveaus voor binnen- en buiteneenheden, uitgedrukt in dB(A) re1 pW, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

XI. een kaart van Europa met aanduiding van drie indicatieve verwarmingsseizoenen en daarmee overeenstemmende kleurenvierkantjes.

Alle vereiste waarden worden bepaald overeenkomstig bijlage VII.

(b) Het ontwerp van het etiket moet in overeenstemming zijn met punt 1.5. In afwijking van het bovenstaande mag, wanneer aan een bepaald model een EU-milieukeur is toegekend krachtens Verordening (EG) nr. 66/2010 ( 6 ) van het Europees Parlement en de Raad, een kopie van de EU-milieukeur worden toegevoegd.

1.2 Omkeerbare airconditioners ingedeeld in energie-efficiëntieklassen A+ t/m F

(a) De in punt 1.1 bedoelde informatie wordt vermeld op het etiket.

(b) Het ontwerp van het etiket is in overeenstemming met punt 1.5.

1.3 Omkeerbare airconditioners ingedeeld in energie-efficiëntieklassen A++ t/m E

(a) De in punt 1.1 bedoelde informatie wordt vermeld op het etiket.

(b) Het ontwerp van het etiket is in overeenstemming met punt 1.5.

1.4 Omkeerbare airconditioners ingedeeld in energie-efficiëntieklassen A+++ t/m D

(a) De in punt 1.1 bedoelde informatie wordt vermeld op het etiket.

(b) Het ontwerp van het etiket is in overeenstemming met punt 1.5.

1.5. Ontwerp van het etiket

Specificaties:

(i) Het etiket moet ten minste 120 mm breed en 210 mm hoog zijn. Als het etiket op groter formaat wordt afgedrukt, moet de inhoud in verhouding tot de bovenvermelde specificaties blijven.

(ii) De achtergrond van het etiket moet wit zijn.

(iii) De gebruikte kleuren zijn cyaan, magenta, geel en zwart en worden volgens het volgende voorbeeld vermeld: 00-70-X-00: 0 % cyaan, 70 % magenta, 100 % geel, 0 % zwart.

(iv) Het etiket moet aan de volgende vereisten voldoen (de cijfers verwijzen naar bovenstaande figuur):

Rand van het etiket: lijndikte: 5 pt – kleur: 100 % cyaan – afgeronde hoeken: 3,5 mm.

EU-logo: kleuren: X-80-00-00 en 00-00-X-00.

Energie-etiket: kleur: X-00-00-00.

Pictogram zoals afgebeeld: EU-logo + energie-etiket:

breedte: 102 mm, hoogte: 20 mm.

Rand sublogo's: 1 pt – kleur: 100 % cyaan – lengte: 103,6 mm.

SEER- en SCOP-indicatie:

Rand: 2 pt – kleur: 100 % cyaan – afgeronde hoeken: 3,5 mm.

Tekst: Calibri regular 10 pt, hoofdletters, 100 % zwart.

Schaal A-G:

— Pijl: hoogte: 7 mm, tussenruimte: 1 mm – kleuren: — Hoogste klasse: X-00-X-00, Tweede klasse: 70-00-X-00, Derde klasse: 30-00-X-00, Vierde klasse: 00-00-X-00, Vijfde klasse: 00-30-X-00, Zesde klasse: 00-70-X-00, Laagste klasse(n): 00-X-X-00.

— Tekst: Calibri bold 16 pt, hoofdletters, wit.

Energie-efficiëntieklasse(n):

— Pijl: breedte: 11 mm, hoogte: 10 mm, 100 % zwart;

— Tekst: Calibri bold 18 pt, hoofdletters, wit.

Energie:

— Tekst: Calibri regular 9 pt, hoofdletters, 100 % zwart.

Nominaal vermogen voor koeling en verwarming in kW:

— Tekst „kW”: Calibri regular 10 pt, 100 % zwart.

— Waarde „XY,Z”: Calibri bold 11 pt, 100 % zwart.

SCOP- en SEER-waarden, afgerond op één decimaal:

— Tekst „SEER”/„SCOP”: Calibri regular 10 pt, hoofdletters, 100 % zwart.

— Waarde „X,Y”: Calibri bold 11 pt, 100 % zwart.

Jaarlijks energieverbruik in kWh/annum:

— Tekst „kWh/annum”: Calibri regular 10 pt, 100 % zwart.

— Waarde „XY”: Calibri bold 11 pt, 100 % zwart.

Geluidsemissie:

— Rand: 2 pt – kleur: 100 % cyaan – afgeronde hoeken: 3,5 mm.

—



Waarde: Calibri bold 15 pt, 100 % zwart; Calibri regular 12 pt, 100 % zwart.

Kaart van Europa en kleur vierkantjes:

— Kleuren: — Oranje: 00-46-46-00. Groen: 59-00-47-00. Blauw: 54-08-00-00.

Naam van de leverancier of handelsmerk.

Typeaanduiding van de leverancier:

De naam van de leverancier of het handelsmerk en de typeaanduiding moeten passen in een ruimte van 102 × 13 mm.

Referentieperiode:

— Tekst: Calibri bold 10 pt.

2 ETIKET VOOR AIRCONDITIONERS, MET UITZONDERING VAN AIRCONDITIONERS MET ÉÉN LUCHTKANAAL EN MET TWEE LUCHTKANALEN

2.1 Airconditioners die uitsluitend koelen, ingedeeld in energie-efficiëntieklassen A t/m G

(a) Op het etiket wordt de volgende informatie vermeld:

I. de naam van de leverancier of het handelsmerk;

II. de typeaanduiding van de leverancier;

III. de tekst „SEER”, met een blauwe luchtaanjager en indicatie van stromende lucht;

IV. de energie-efficiëntie; de punt van de pijl die de energie-efficiëntieklasse van het apparaat bevat, wordt op dezelfde hoogte geplaatst als de punt van de pijl van de relevante energie-efficiëntieklasse;

V. de ontwerpbelasting voor koeling in kW, afgerond op één decimaal;

VI. de seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding (SEER-waarde), afgerond op één decimaal;

VII. het jaarlijks energieverbruik in kWh per jaar, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

VIII. de geluidsniveaus voor binnen- en buiteneenheden, uitgedrukt in dB(A) re1 pW, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

Alle vereiste waarden worden bepaald overeenkomstig bijlage VII.

(b) Het ontwerp van het etiket moet in overeenstemming zijn met punt 2.5. In afwijking van het bovenstaande mag, wanneer aan een bepaald model een EU-milieukeur is toegekend krachtens Verordening (EG) nr. 66/2010, een kopie van de EU-milieukeur worden toegevoegd.

2.2 Airconditioners die uitsluitend koelen, ingedeeld in energie-efficiëntieklassen A+ t/m F

(a) De in punt 2.1 bedoelde informatie wordt vermeld op het etiket.

(b) Het ontwerp van het etiket is in overeenstemming met punt 2.5.

2.3 Airconditioners die uitsluitend koelen, ingedeeld in energie-efficiëntieklassen A++ t/m E

(a) De in punt 2.1 bedoelde informatie wordt vermeld op het etiket.

(b) Het ontwerp van het etiket is in overeenstemming met punt 2.5.

2.4 Airconditioners die uitsluitend koelen, ingedeeld in energie-efficiëntieklassen A+++ t/m D

(a) De in punt 2.1 bedoelde informatie wordt vermeld op het etiket.

(b) Het ontwerp van het etiket is in overeenstemming met punt 2.5.

2.5 Ontwerp van het etiket

Specificaties:

(i) Het etiket moet ten minste 100 mm breed en 200 mm hoog zijn. Als het etiket op groter formaat wordt afgedrukt, moet de inhoud in verhouding tot de bovenvermelde specificaties blijven.

(ii) De achtergrond van het etiket moet wit zijn.

(iii) De gebruikte kleuren zijn cyaan, magenta, geel en zwart en worden volgens het volgende voorbeeld vermeld: 00-70-X-00: 0 % cyaan, 70 % magenta, 100 % geel, 0 % zwart.

(iv) Het etiket moet aan de volgende vereisten voldoen (de cijfers verwijzen naar bovenstaande figuur):

Rand van het etiket: lijndikte: 5 pt – kleur: 100 % cyaan – afgeronde hoeken: 3,5 mm.

EU-logo: kleuren: X-80-00-00 en 00-00-X-00.

Energie-etiket:

kleur: X-00-00-00.

Pictogram zoals afgebeeld: EU-logo + energie-etiket: breedte: 93 mm,

hoogte: 18 mm.

Rand sublogo's: 1 pt – kleur: 100 % cyaan – lengte: 93,7 mm.

SEER-indicatie:

Tekst: Calibri regular 10 pt, hoofdletters, 100 % zwart.

Schaal A-G:

— Pijl: hoogte: 7 mm, tussenruimte: 1,3 mm – kleuren: — Hoogste klasse: X-00-X-00, Tweede klasse: 70-00-X-00, Derde klasse: 30-00-X-00, Vierde klasse: 00-00-X-00, Vijfde klasse: 00-30-X-00, Zesde klasse: 00-70-X-00, Laagste klasse(n): 00-X-X-00.

— Tekst: Calibri bold 18 pt, hoofdletters, wit.

Energie-efficiëntieklasse:

— Pijl: breedte: 23 mm, hoogte: 15 mm, 100 % zwart;

— Tekst: Calibri bold 29 pt, hoofdletters en wit.

Energie:

— Tekst: Calibri regular 8 pt, hoofdletters, 100 % zwart.

Nominaal vermogen in kW:

Tekst „kW”: Calibri regular 14 pt, 100 % zwart.

Waarde „XY,Z”: Calibri bold 22 pt, 100 % zwart.

SEER-waarde afgerond op één decimaal:

— Rand: 3 pt – kleur: 100 % cyaan – afgeronde hoeken: 3,5 mm.

— Tekst „SEER”: Calibri regular 14 pt, hoofdletters, 100 % zwart.

— Waarde „X,Y”: Calibri bold 22 pt, 100 % zwart.

Jaarlijks energieverbruik in kWh/annum:

— Tekst „kWh/annum”: Calibri regular 14 pt, 100 % zwart.

— Waarde „XY”: Calibri bold 22 pt, 100 % zwart.

Geluidsemissie:

— Rand: 2 pt – kleur: 100 % cyaan – afgeronde hoeken: 3,5 mm.

— Waarde: Calibri bold 22 pt, 100 % zwart.

— Tekst: Calibri regular 14 pt, 100 % zwart.

Naam van de leverancier of handelsmerk.

Typeaanduiding van de leverancier:

De naam van de leverancier of het handelsmerk en de typeaanduiding moeten passen in een ruimte van 90 × 15 mm.

Referentieperiode:

— Tekst: Calibri bold 10 pt.

3 ETIKET VOOR AIRCONDITIONERS, MET UITZONDERING VAN AIRCONDITIONERS MET ÉÉN LUCHTKANAAL EN MET TWEE LUCHTKANALEN

3.1 Airconditioners die uitsluitend verwarmen, ingedeeld in energie-efficiëntieklassen A t/m G

(a) Op het etiket wordt de volgende informatie vermeld:

I. de naam van de leverancier of het handelsmerk;

II. de typeaanduiding van de leverancier;

III. de tekst „SCOP”, met een rode luchtaanjager en indicatie van stromende lucht;

IV. de energie-efficiëntie; de punt van de pijl die de energie-efficiëntieklasse van het apparaat bevat, wordt op dezelfde hoogte geplaatst als de punt van de pijl van de relevante energie-efficiëntieklasse. Vermelding van de energie-efficiëntie voor het verwarmingsseizoen „Gemiddeld” is verplicht. Indicatie van de efficiëntie voor de seizoenen „Warmer” en „Kouder” is optioneel;

V. de ontwerpbelasting voor verwarming in kW, voor maximaal 3 verwarmingsseizoenen, afgerond op één decimaal. Waarden voor verwarmingsseizoenen waarvoor de ontwerpbelasting niet gegeven is, worden aangegeven als „X”;

VI. de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt (SCOP), voor maximaal 3 verwarmingsseizoenen, afgerond op één decimaal. Waarden voor verwarmingsseizoenen waarvoor de SCOP-waarde niet gegeven is, worden aangegeven als „X”;

VII. het jaarlijkse energieverbruik in kWh per jaar, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal. Waarden voor klimaatprofielen waarvoor het jaarlijkse energieverbruik niet gegeven is, worden aangegeven als „X”;

VIII. de geluidsniveaus voor binnen- en buiteneenheden, uitgedrukt in dB(A) re1 pW, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

IX. een kaart van Europa met aanduiding van drie indicatieve verwarmingsseizoenen en daarmee overeenstemmende kleurenvierkantjes.

Alle vereiste waarden worden bepaald overeenkomstig bijlage VII.

(b) Het ontwerp van het etiket moet in overeenstemming zijn met punt 3.5. In afwijking van het bovenstaande mag, wanneer aan een bepaald model een EU-milieukeur is toegekend krachtens Verordening (EG) nr. 66/2010, een kopie van de EU-milieukeur worden toegevoegd.

3.2 Airconditioners die uitsluitend verwarmen, ingedeeld in energie-efficiëntieklassen A+ t/m F

(a) De in punt 3.1 bedoelde informatie wordt vermeld op het etiket.

(b) Het ontwerp van het etiket is in overeenstemming met punt 3.5.

3.3 Airconditioners die uitsluitend verwarmen, ingedeeld in energie-efficiëntieklassen A++ t/m E

(a) De in punt 3.1 bedoelde informatie wordt vermeld op het etiket.

(b) Het ontwerp van het etiket is in overeenstemming met punt 3.5.

3.4 Airconditioners die uitsluitend verwarmen, ingedeeld in energie-efficiëntieklassen A+++ t/m D

(a) De in punt 3.1 bedoelde informatie wordt vermeld op het etiket.

(b) Het ontwerp van het etiket is in overeenstemming met punt 3.5.

3.5 Ontwerp van het etiket

Specificaties:

(i) Het etiket moet ten minste 100 mm breed en 200 mm hoog zijn. Als het etiket op groter formaat wordt afgedrukt, moet de inhoud in verhouding tot de bovenvermelde specificaties blijven.

(ii) De achtergrond van het etiket moet wit zijn.

(iii) De gebruikte kleuren zijn cyaan, magenta, geel en zwart en worden volgens het volgende voorbeeld vermeld: 00-70-X-00: 0 % cyaan, 70 % magenta, 100 % geel, 0 % zwart.

(iv) Het etiket moet aan de volgende vereisten voldoen (de cijfers verwijzen naar bovenstaande figuur):

Rand van het etiket: lijndikte: 5 pt – kleur: 100 % cyaan – afgeronde hoeken: 3,5 mm.

EU-logo: kleuren: X-80-00-00 en 00-00-X-00.

Energie-etiket: kleur: X-00-00-00.

Pictogram zoals afgebeeld: EU-logo + energie-etiket: breedte: 93 mm, hoogte: 18 mm.

Rand sublogo's: 1 pt – kleur: 100 % cyaan – lengte: 93,7 mm.

SCOP-indicatie:

Tekst: Calibri regular 10 pt, hoofdletters, 100 % zwart.

Schaal A-G:

— Pijl: hoogte: 7 mm, tussenruimte: 1,3 mm – kleuren: — Hoogste klasse: X-00-X-00, Tweede klasse: 70-00-X-00, Derde klasse: 30-00-X-00, Vierde klasse: 00-00-X-00, Vijfde klasse: 00-30-X-00, Zesde klasse: 00-70-X-00, Laagste klasse(n): 00-X-X-00.

— Tekst: Calibri bold 18 pt, hoofdletters, wit.

Energie-efficiëntieklasse(n):

— Pijl: breedte: 11 mm, hoogte: 10 mm, 100 % zwart;

— Tekst: Calibri bold 18 pt, hoofdletters, wit.

Nominaal vermogen in kW:

— Tekst „kW”: Calibri regular 10 pt, 100 % zwart.

— Waarde „XY,Z”: Calibri bold 11 pt, 100 % zwart.

SCOP-waarde, afgerond op één decimaal:

— Tekst „SCOP”: Calibri regular 10 pt, hoofdletters, 100 % zwart.

— Waarde „X,Y”: Calibri bold 11 pt, 100 % zwart.

Jaarlijks energieverbruik in kWh/annum:

— Tekst „kWh/annum”: Calibri regular 10 pt, 100 % zwart.

— Waarde „XY”: Calibri bold 11 pt, 100 % zwart.

Geluidsemissie:

— Rand: 2 pt – kleur: 100 % cyaan – afgeronde hoeken: 3,5 mm.

— Waarde: Calibri bold 15 pt, 100 % zwart.

— Tekst: Calibri regular 12 pt, 100 % zwart.

Kaart van Europa en kleur vierkantjes:

Kleuren:

Oranje: 00-46-46-00.

Groen: 59-00-47-00.

Blauw: 54-08-00-00.

Naam van de leverancier of handelsmerk.

Typeaanduiding van de leverancier:

De naam van de leverancier of het handelsmerk en de typeaanduiding moeten passen in een ruimte van 90 × 15 mm.

Energie:

— Tekst: Calibri regular 8 pt, hoofdletters, 100 % zwart.

Referentieperiode:

— Tekst: Calibri bold 10 pt.

4. ETIKET VOOR AIRCONDITIONERS MET TWEE LUCHTKANALEN

4.1 Omkeerbare airconditioners met twee luchtkanalen, ingedeeld in energie-efficiëntieklassen A+++ t/m D

(a) Op het etiket wordt de volgende informatie vermeld:

I. naam van de leverancier of het handelsmerk;

II. typeaanduiding van de leverancier;

III. tekst „EER” en „COP” voor koeling en verwarming, met een blauwe luchtaanjager en indicatie van stromende lucht voor EER en een rode luchtaanjager en indicatie van stromende lucht voor COP;

IV. energie-efficiëntie; de punt van de pijl die de energie-efficiëntieklasse van het apparaat bevat, wordt op dezelfde hoogte geplaatst als de punt van de pijl van de relevante energie-efficiëntieklasse. De energie-efficiëntie moet zowel voor koeling als verwarming worden aangegeven;

V. nominaal vermogen in koel- en verwarmingsmodus in kW, afgerond op één decimaal;

VI. EERrated en COPrated, afgerond op één decimaal;

VII. energieverbruik per uur, in kWh/60 minuten, voor koeling en verwarming, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

VIII. geluidsniveaus voor binnen- en buiteneenheden, uitgedrukt in dB(A) re1 pW, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

Alle vereiste waarden worden bepaald overeenkomstig bijlage VII.

(b) Het ontwerp van het etiket moet in overeenstemming zijn met punt 4.2. In afwijking van het bovenstaande mag, wanneer aan een bepaald model een EU-milieukeur is toegekend krachtens Verordening (EG) nr. 66/2010, een kopie van de EU-milieukeur worden toegevoegd.

4.2 Ontwerp van het etiket

Specificaties:

(i) Het etiket moet ten minste 100 mm breed en 200 mm hoog zijn. Als het etiket op groter formaat wordt afgedrukt, moet de inhoud in verhouding tot de bovenvermelde specificaties blijven.

(ii) De achtergrond van het etiket moet wit zijn.

(iii) De gebruikte kleuren zijn cyaan, magenta, geel en zwart en worden volgens het volgende voorbeeld vermeld: 00-70-X-00: 0 % cyaan, 70 % magenta, 100 % geel, 0 % zwart.

(iv) Het etiket moet aan de volgende vereisten voldoen (de cijfers verwijzen naar bovenstaande figuur):

Rand van het etiket: lijndikte: 5 pt – kleur: 100 % cyaan – afgeronde hoeken: 3,5 mm.

EU-logo: kleuren: X-80-00-00 en 00-00-X-00.

Energie-etiket: kleur: X-00-00-00.

Pictogram zoals afgebeeld: EU-logo + energie-etiket: breedte: 82 mm, hoogte: 16 mm.

Rand sublogo's: 1 pt – kleur: 100 % cyaan – lengte: 92,5 mm.

EER- en COP-indicatie:

Tekst: Calibri regular 10 pt, 100 % zwart.

Schaal A-G:

— Pijl: hoogte: 7 mm, tussenruimte: 1,3 mm – kleuren: — Hoogste klasse: X-00-X-00, Tweede klasse: 70-00-X-00, Derde klasse: 30-00-X-00, Vierde klasse: 00-00-X-00, Vijfde klasse: 00-30-X-00, Zesde klasse: 00-70-X-00, Laagste klasse(n): 00-X-X-00.

—



Tekst: Calibri bold 18 pt, hoofdletters, wit; Calibri bold 7 pt, wit.

Energie-efficiëntieklassen:

— Pijl: breedte: 11 mm, hoogte: 10 mm, 100 % zwart;

—



Tekst: Calibri bold 18 pt, hoofdletters, wit; Calibri bold 7 pt, wit.

Energie:

— Tekst: Calibri regular 8 pt, hoofdletters, 100 % zwart.

Vertaling van „minuten”:

— Tekst: Calibri regular 7 pt, 100 % zwart.

Nominaal vermogen voor koelings- en verwarmingsmodus in kW:

— Tekst „kW”: Calibri regular 14 pt, 100 % zwart.

— Waarde „XY,Z”: Calibri bold 22 pt, 100 % zwart.

COP- en EER-waarden, afgerond op één decimaal:

— Tekst „EER”/„COP”: Calibri regular 14 pt, hoofdletters, 100 % zwart.

— Waarde „X,Y”: Calibri bold 22 pt, 100 % zwart.

Energieverbruik per uur, in kWh/60 min:

— Tekst „kWh/60 min*”: Calibri regular 14 pt, 100 % zwart.

— Waarde „XY”: Calibri bold 22 pt, 100 % zwart.

Geluidsemissie:

— Rand: 2 pt – kleur: 100 % cyaan – afgeronde hoeken: 3,5 mm.

— Waarde: Calibri bold 22 pt, 100 % zwart.

— Tekst: Calibri regular 14 pt, 100 % zwart.

Naam van de leverancier of handelsmerk.

Typeaanduiding van de leverancier:

De naam van de leverancier of het handelsmerk en de typeaanduiding moeten passen in een ruimte van 82 × 10,5 mm.

Referentieperiode:

— Tekst: Calibri bold 10 pt.

4.3 Airconditioners met twee luchtkanalen die uitsluitend koelen, ingedeeld in energie-efficiëntieklassen A+++ t/m D

(a) Op het etiket wordt de volgende informatie vermeld:

I. naam van de leverancier of het handelsmerk;

II. typeaanduiding van de leverancier;

III. tekst „EER”, met blauwe luchtaanjager en indicatie van stromende lucht;

IV. energie-efficiëntie; de punt van de pijl die de energie-efficiëntieklasse van het apparaat bevat, wordt op dezelfde hoogte geplaatst als de punt van de pijl van de relevante energie-efficiëntieklasse;

V. nominaal vermogen voor koeling in kW, afgerond op één decimaal;

VI. EERrated, afgerond op één decimaal;

VII. energieverbruik per uur, in kWh per 60 minuten, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

VIII. geluidsniveaus voor binnen- en buiteneenheden, uitgedrukt in dB(A) re1 pW, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

Alle vereiste waarden worden bepaald overeenkomstig bijlage VII.

(b) Het ontwerp van het etiket moet in overeenstemming zijn met punt 4.4. In afwijking van het bovenstaande mag, wanneer aan een bepaald model een EU-milieukeur is toegekend krachtens Verordening (EG) nr. 66/2010, een kopie van de EU-milieukeur worden toegevoegd.

4.4 Ontwerp van het etiket

Specificaties:

(i) Het etiket moet ten minste 100 mm breed en 200 mm hoog zijn. Als het etiket op groter formaat wordt afgedrukt, moet de inhoud in verhouding tot de bovenvermelde specificaties blijven.

(ii) De achtergrond van het etiket moet wit zijn.

(iii) De gebruikte kleuren zijn cyaan, magenta, geel en zwart en worden volgens het volgende voorbeeld vermeld: 00-70-X-00: 0 % cyaan, 70 % magenta, 100 % geel, 0 % zwart.

(iv) Het etiket moet aan de volgende vereisten voldoen (de cijfers verwijzen naar bovenstaande figuur):

Rand van het etiket: lijndikte: 5 pt – kleur: 100 % cyaan – afgeronde hoeken: 3,5 mm.

EU-logo: kleuren: X-80-00-00 en 00-00-X-00.

Energie-etiket: kleur: X-00-00-00.

Pictogram zoals afgebeeld: EU-logo + energie-etiket: breedte: 82 mm, hoogte: 16 mm.

Rand sublogo's: 1 pt – kleur: 100 % cyaan – lengte: 92,5 mm.

EER-indicatie:

Tekst: Calibri regular 10 pt, hoofdletters, 100 % zwart.

Schaal A-G:

— Pijl: hoogte: 7 mm, tussenruimte: 1,3 mm – kleuren: — Hoogste klasse: X-00-X-00, Tweede klasse: 70-00-X-00, Derde klasse: 30-00-X-00, Vierde klasse: 00-00-X-00, Vijfde klasse: 00-30-X-00, Zesde klasse: 00-70-X-00, Laagste klasse(n): 00-X-X-00.

—



Tekst: Calibri bold 18 pt, hoofdletters, wit; Calibri bold 7 pt, wit.

Energie-efficiëntieklasse:

— Pijl: breedte: 20 mm, hoogte: 15 mm, 100 % zwart;

—



Tekst: Calibri bold 30 pt, hoofdletters, wit. Calibri bold 14 pt, wit.

Energie:

— Tekst: Calibri regular 8 pt, hoofdletters, 100 % zwart.

Vertaling van „minuten”:

— Tekst: Calibri regular 7 pt, 100 % zwart.

Nominaal vermogen in kW:

— Tekst „kW”: Calibri regular 14 pt, 100 % zwart.

— Waarde „XY,Z”: Calibri bold 22 pt, 100 % zwart.

EER-waarde, afgerond op één decimaal:

— Tekst „EER”: Calibri regular 14 pt, hoofdletters, 100 % zwart.

— Waarde „X,Y”: Calibri bold 22 pt, 100 % zwart.

Energieverbruik per uur, in kWh/60 min:

— Tekst „kWh/60 min*”: Calibri regular 14 pt, 100 % zwart.

— Waarde „XY”: Calibri bold 22 pt, 100 % zwart.

Geluidsemissie:

— Rand: 2 pt – kleur: 100 % cyaan – afgeronde hoeken: 3,5 mm.

— Waarde: Calibri bold 22 pt, 100 % zwart.

— Tekst: Calibri regular 14 pt, 100 % zwart.

Naam van de leverancier of handelsmerk.

Typeaanduiding van de leverancier:

De naam van de leverancier of het handelsmerk en de typeaanduiding moeten passen in een ruimte van 82 × 10,5 mm.

Referentieperiode:

— Tekst: Calibri bold 10 pt.

4.5 Airconditioners met twee luchtkanalen die uitsluitend verwarmen, ingedeeld in energie-efficiëntieklassen A+++ to D

(a) Op het etiket wordt de volgende informatie vermeld:

I. de naam van de leverancier of het handelsmerk;

II. de typeaanduiding van de leverancier;

III. tekst „COP”, met rode luchtaanjager en indicatie van stromende lucht;

IV. de energie-efficiëntie; de punt van de pijl die de energie-efficiëntieklasse van het apparaat bevat, wordt op dezelfde hoogte geplaatst als de punt van de pijl van de relevante energie-efficiëntieklasse;

V. nominaal vermogen voor verwarming in kW, afgerond op één decimaal;

VI. COPrated, afgerond op één decimaal;

VII. energieverbruik per uur in kWh per 60 minuten, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

VIII. geluidsniveaus voor binnen- en buiteneenheden, uitgedrukt in dB(A) re1 pW, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

Alle vereiste waarden worden bepaald overeenkomstig bijlage VII.

(b) Het ontwerp van het etiket moet in overeenstemming zijn met punt 4.6. In afwijking van het bovenstaande mag, wanneer aan een bepaald model een EU-milieukeur is toegekend krachtens Verordening (EG) nr. 66/2010, een kopie van de EU-milieukeur worden toegevoegd.

4.6 Ontwerp van het etiket

Specificaties:

(i) Het etiket moet ten minste 100 mm breed en 200 mm hoog zijn. Als het etiket op groter formaat wordt afgedrukt, moet de inhoud in verhouding tot de bovenvermelde specificaties blijven.

(ii) De achtergrond van het etiket moet wit zijn.

(iii) De gebruikte kleuren zijn cyaan, magenta, geel en zwart en worden volgens het volgende voorbeeld vermeld: 00-70-X-00: 0 % cyaan, 70 % magenta, 100 % geel, 0 % zwart.

(iv) Het etiket moet aan de volgende vereisten voldoen (de cijfers verwijzen naar bovenstaande figuur):

Rand van het etiket: lijndikte: 5 pt – kleur: 100 % cyaan – afgeronde hoeken: 3,5 mm.

EU-logo: Kleuren: X-80-00-00 en 00-00-X-00.

Energie-etiket: kleur: X-00-00-00.

Pictogram zoals afgebeeld: EU-logo + energie-etiket: breedte: 82 mm, hoogte: 16 mm.

Rand sublogo's: 1 pt – kleur: 100 % cyaan – lengte: 92,5 mm.

COP-indicatie:

Tekst: Calibri regular 10 pt, hoofdletters, 100 % zwart.

Schaal A-G:

— Pijl: hoogte: 7 mm, tussenruimte: 1,3 mm – kleuren: — Hoogste klasse: X-00-X-00, Tweede klasse: 70-00-X-00, Derde klasse: 30-00-X-00, Vierde klasse: 00-00-X-00, Vijfde klasse: 00-30-X-00, Zesde klasse: 00-70-X-00, Laagste klasse(n): 00-X-X-00.

—



Tekst: Calibri bold 18 pt, hoofdletters en wit; Calibri bold 7 pt, wit.

Energie-efficiëntieklasse:

— Pijl: breedte: 20 mm, hoogte: 15 mm, 100 % zwart;

—



Tekst: Calibri bold 30 pt, hoofdletters en wit. Calibri bold 14 pt, wit.

Energie:

— Tekst: Calibri regular 8 pt, hoofdletters, 100 % zwart.

Vertaling van „minuten”:

— Tekst: Calibri regular 7 pt, 100 % zwart.

Nominaal vermogen in kW:

— Tekst „kW”: Calibri regular 14 pt, 100 % zwart.

— Waarde „XY,Z”: Calibri bold 22 pt, 100 % zwart.

COP-waarde, afgerond op één decimaal:

— Tekst „COP”: Calibri regular 14 pt, hoofdletters, 100 % zwart.

— Waarde „X,Y”: Calibri bold 22 pt, 100 % zwart.

Energieverbruik per uur, in kWh/60min:

— Tekst „kWh/60 min*”: Calibri regular 14 pt, 100 % zwart.

— Waarde „XY”: Calibri bold 22 pt, 100 % zwart.

Geluidsemissie:

— Rand: 2 pt – kleur: 100 % cyaan – afgeronde hoeken: 3,5 mm.

— Waarde: Calibri bold 22 pt, 100 % zwart.

— Tekst: Calibri regular 14 pt, 100 % zwart.

Naam van de leverancier of handelsmerk.

Typeaanduiding van de leverancier:

De naam van de leverancier of het handelsmerk en de typeaanduiding moeten passen in een ruimte van 82 × 10,5 mm.

Referentieperiode:

— Tekst: Calibri bold 10 pt.

5. ETIKET VOOR AIRCONDITIONERS MET ÉÉN LUCHTKANAAL

5.1 Omkeerbare airconditioners met één luchtkanaal, ingedeeld in energie-efficiëntieklassen A+++ t/m D

(a) Op het etiket wordt de volgende informatie vermeld:

I. naam van de leverancier of het handelsmerk;

II. typeaanduiding van de leverancier;

III. tekst „EER” en „COP” voor koeling en verwarming, met een blauwe luchtaanjager en indicatie van stromende lucht voor EER en een rode luchtaanjager en indicatie van stromende lucht voor COP;

IV. energie-efficiëntie; de punt van de pijl die de energie-efficiëntieklasse van het apparaat bevat, wordt op dezelfde hoogte geplaatst als de punt van de pijl van de relevante energie-efficiëntieklasse. De energie-efficiëntie moet zowel voor koeling als verwarming worden aangegeven;

V. nominaal vermogen in koel- en verwarmingsmodus in kW, afgerond op één decimaal;

VI. EERrated en COPrated, afgerond op één decimaal;

VII. energieverbruik per uur, in kWh/60 minuten, voor koeling en verwarming, afgerond op één decimaal;

VIII. geluidsniveaus voor binnen- en buiteneenheden, uitgedrukt in dB(A) re1 pW, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

Alle vereiste waarden worden bepaald overeenkomstig bijlage VII.

(b) Het ontwerp van het etiket moet in overeenstemming zijn met punt 5.2. In afwijking van het bovenstaande mag, wanneer aan een bepaald model een EU-milieukeur is toegekend krachtens Verordening (EG) nr. 66/2010, een kopie van de EU-milieukeur worden toegevoegd.

5.2 Ontwerp van het etiket

Specificaties:

(i) Het etiket moet ten minste 100 mm breed en 200 mm hoog zijn. Als het etiket op groter formaat wordt afgedrukt, moet de inhoud in verhouding tot de bovenvermelde specificaties blijven.

(ii) De achtergrond van het etiket moet wit zijn.

(iii) De gebruikte kleuren zijn cyaan, magenta, geel en zwart en worden volgens het volgende voorbeeld vermeld: 00-70-X-00: 0 % cyaan, 70 % magenta, 100 % geel, 0 % zwart.

(iv) Het etiket moet aan de volgende vereisten voldoen (de cijfers verwijzen naar bovenstaande figuur):

Rand van het etiket: lijndikte: 5 pt – kleur: 100 % cyaan – afgeronde hoeken: 3,5 mm.

EU-logo: kleuren: X-80-00-00 en 00-00-X-00.

Energie-etiket: kleur: X-00-00-00.

Pictogram zoals afgebeeld: EU-logo + energie-etiket: breedte: 82 mm, hoogte: 16 mm.

Rand sublogo's: 1 pt – kleur: 100 % cyaan – lengte: 92,5 mm.

EER- en COP-indicatie:

— Rand: 2 pt – kleur: 100 % cyaan – afgeronde hoeken: 3,5 mm.

— Tekst: Calibri regular 10 pt, hoofdletters, 100 % zwart.

Schaal A-G:

— Pijl: hoogte: 7 mm, tussenruimte: 1,3 mm – kleuren: — Hoogste klasse: X-00-X-00, Tweede klasse: 70-00-X-00, Derde klasse: 30-00-X-00, Vierde klasse: 00-00-X-00, Vijfde klasse: 00-30-X-00, Zesde klasse: 00-70-X-00, Laagste klasse(n): 00-X-X-00.

—



Tekst: Calibri bold 18 pt, hoofdletters, wit; Calibri bold 7 pt, wit.

Energie-efficiëntieklassen:

— Pijl: breedte: 11 mm, hoogte: 10 mm, 100 % zwart;

— Tekst: Calibri bold 18 pt, hoofdletters, wit.

Energie:

— Tekst: Calibri regular 8 pt, hoofdletters, 100 % zwart.

Vertaling van „minuten”:

— Tekst: Calibri regular 7 pt, 100 % zwart.

Nominaal vermogen voor koeling en verwrming in kW:

— Tekst „kW”: Calibri regular 14 pt, 100 % zwart.

— Waarde „XY,Z”: Calibri bold 22 pt, 100 % zwart.

EER- en COP-waarden, afgerond op één decimaal:

— Tekst: Calibri regular 14 pt, hoofdletters, 100 % zwart.

— Waarde „X,Y”: Calibri bold 22 pt, 100 % zwart.

Energieverbruik per uur, in kWh/60min:

— Tekst „kWh/60 min*”: Calibri regular 14 pt, 100 % zwart.

— Waarde „XY”: Calibri bold 22 pt, 100 % zwart.

Geluidsemissie:

— Rand: 2 pt – kleur: 100 % cyaan – afgeronde hoeken: 3,5 mm.

— Waarde: Calibri bold 22 pt, 100 % zwart.

— Tekst: Calibri regular 14 pt, 100 % zwart.

Naam van de leverancier of handelsmerk.

Typeaanduiding van de leverancier:

De naam van de leverancier of het handelsmerk en de typeaanduiding moeten passen in een ruimte van 82 × 10,5 mm.

Referentieperiode:

— Tekst: Calibri bold 10 pt.

5.3 Airconditioners met één luchtkanaal die uitsluitend koelen, ingedeeld in energie-efficiëntieklassen A+++ t/m D

(a) Op het etiket wordt de volgende informatie vermeld:

I. naam van de leverancier of het handelsmerk;

II. typeaanduiding van de leverancier;

III. tekst „EER”, met blauwe luchtaanjager en indicatie van stromende lucht;

IV. energie-efficiëntie; de punt van de pijl die de energie-efficiëntieklasse van het apparaat bevat, wordt op dezelfde hoogte geplaatst als de punt van de pijl van de relevante energie-efficiëntieklasse;

V. nominaal vermogen voor koeling in kW, afgerond op één decimaal;

VI. EERrated, afgerond op één decimaal;

VII. energieverbruik per uur, in kWh per 60 minuten, afgerond op één decimaal;

VIII. geluidsniveaus voor binnen- en buiteneenheden, uitgedrukt in dB(A) re1 pW, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

Alle vereiste waarden worden bepaald overeenkomstig bijlage VII.

(b) Het ontwerp van het etiket moet in overeenstemming zijn met punt 5.4. In afwijking van het bovenstaande mag, wanneer aan een bepaald model een EU-milieukeur is toegekend krachtens Verordening (EG) nr. 66/2010, een kopie van de EU-milieukeur worden toegevoegd.

5.4 Ontwerp van het etiket

Specificaties:

(i) Het etiket moet ten minste 100 mm breed en 200 mm hoog zijn. Als het etiket op groter formaat wordt afgedrukt, moet de inhoud in verhouding tot de bovenvermelde specificaties blijven.

(ii) De achtergrond van het etiket moet wit zijn.

(iii) De gebruikte kleuren zijn cyaan, magenta, geel en zwart en worden volgens het volgende voorbeeld vermeld: 00-70-X-00: 0 % cyaan, 70 % magenta, 100 % geel, 0 % zwart.

(iv) Het etiket moet aan de volgende vereisten voldoen (de cijfers verwijzen naar bovenstaande figuur):

Rand van het etiket: lijndikte: 5 pt – kleur: 100 % cyaan – afgeronde hoeken: 3,5 mm.

EU-logo: kleuren: X-80-00-00 en 00-00-X-00.

Energie-etiket: kleur: X-00-00-00.

Pictogram zoals afgebeeld: EU-logo + energie-etiket: breedte: 82 mm, hoogte: 16 mm.

Rand sublogo's: 1 pt – kleur: 100 % cyaan – lengte: 92,5 mm.

EER-indicatie:

Tekst: Calibri regular 10 pt, hoofdletters, 100 % zwart.

Schaal A-G:

— Pijl: hoogte: 7 mm, tussenruimte: 1,3 mm – kleuren: — Hoogste klasse: X-00-X-00, Tweede klasse: 70-00-X-00, Derde klasse: 30-00-X-00, Vierde klasse: 00-00-X-00, Vijfde klasse: 00-30-X-00, Zesde klasse: 00-70-X-00, Laagste klasse(n): 00-X-X-00.

—



Tekst: Calibri bold 18 pt, hoofdletters, wit; Calibri bold 7 pt, wit.

Energie-efficiëntieklasse:

— Pijl: breedte: 20 mm, hoogte: 15 mm, 100 % zwart;

—



Tekst: Calibri bold 30 pt, hoofdletters, wit. Calibri bold 14 pt, hoofdletters, wit.

Energie:

— Tekst: Calibri regular 8 pt, hoofdletters, 100 % zwart.

Vertaling van „minuten”:

— Tekst: Calibri regular 7 pt, 100 % zwart.

Nominaal vermogen in kW:

— Tekst „kW”: Calibri regular 14 pt, 100 % zwart.

— Waarde „XY,Z”: Calibri bold 22 pt, 100 % zwart.

EER-waarde, afgerond op één decimaal:

— Tekst „EER”: Calibri regular 14 pt, hoofdletters, 100 % zwart.

— Waarde „X,Y”: Calibri bold 22 pt, 100 % zwart.

Energieverbruik per uur, in kWh/60min:

— Tekst „kWh/60 min*”: Calibri regular 14 pt, 100 % zwart.

— Waarde „XY”: Calibri bold 22 pt, 100 % zwart.

Geluidsemissie:

— Rand: 2 pt – kleur: 100 % cyaan – afgeronde hoeken: 3,5 mm.

— Waarde: Calibri bold 22 pt, 100 % zwart.

— Tekst: Calibri regular 14 pt, 100 % zwart.

Naam van de leverancier of handelsmerk.

Typeaanduiding van de leverancier:

De naam van de leverancier of het handelsmerk en de typeaanduiding moeten passen in een ruimte van 82 × 10,5 mm.

Referentieperiode:

— Tekst: Calibri bold 10 pt.

5.5 Airconditioners met één luchtkanaal die uitsluitend verwarmen, ingedeeld in energie-efficiëntieklassen A+++ t/m D

(a) Op het etiket wordt de volgende informatie vermeld:

I. naam van de leverancier of het handelsmerk;

II. typeaanduiding van de leverancier;

III. tekst „COP” met een rode luchtaanjager en indicatie van stromende lucht;

IV. energie-efficiëntie; de punt van de pijl die de energie-efficiëntieklasse van het apparaat bevat, wordt op dezelfde hoogte geplaatst als de punt van de pijl van de relevante energie-efficiëntieklasse;

V. nominaal vermogen voor verwarming in kW, afgerond op één decimaal;

VI. COPrated, afgerond op één decimaal;

VII. energieverbruik per uur, in kWh/60 minuten, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

VIII. geluidsniveaus voor binnen- en buiteneenheden, uitgedrukt in dB(A) re1 pW, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

Alle vereiste waarden worden bepaald overeenkomstig bijlage VII.

(b) Het ontwerp van het etiket moet in overeenstemming zijn met punt 5.6. In afwijking van het bovenstaande mag, wanneer aan een bepaald model een EU-milieukeur is toegekend krachtens Verordening (EG) nr. 66/2010, een kopie van de EU-milieukeur worden toegevoegd.

5.6 Ontwerp van het etiket

Specificaties:

(i) Het etiket moet ten minste 100 mm breed en 200 mm hoog zijn. Als het etiket op groter formaat wordt afgedrukt, moet de inhoud in verhouding tot de bovenvermelde specificaties blijven.

(ii) De achtergrond van het etiket moet wit zijn.

(iii) De gebruikte kleuren zijn cyaan, magenta, geel en zwart en worden volgens het volgende voorbeeld vermeld: 00-70-X-00: 0 % cyaan, 70 % magenta, 100 % geel, 0 % zwart.

(iv) Het etiket moet aan de volgende vereisten voldoen (de cijfers verwijzen naar bovenstaande figuur):

Rand van het etiket: lijndikte: 5 pt – kleur: 100 % cyaan – afgeronde hoeken: 3,5 mm.

EU-logo: kleuren: X-80-00-00 en 00-00-X-00.

Energie-etiket: kleur: X-00-00-00.

Pictogram zoals afgebeeld: EU-logo + energie-etiket: breedte: 82 mm, hoogte: 16 mm.

Rand sublogo's: 1 pt – kleur: 100 % cyaan – lengte: 92,5 mm.

COP-indicatie:

Tekst: Calibri regular 10 pt, hoofdletters, 100 % zwart.

Schaal A-G:

— Pijl: hoogte: 7 mm, tussenruimte: 1,3 mm – kleuren: — Hoogste klasse: X-00-X-00, Tweede klasse: 70-00-X-00, Derde klasse: 30-00-X-00, Vierde klasse: 00-00-X-00, Vijfde klasse: 00-30-X-00, Zesde klasse: 00-70-X-00, Laagste klasse(n): 00-X-X-00.

—



Tekst: Calibri bold 18 pt, hoofdletters, wit; Calibri bold 7 pt, wit.

Energie-efficiëntieklasse:

— Pijl: breedte: 20 mm, hoogte: 15 mm, 100 % zwart;

—



Tekst: Calibri bold 30 pt, hoofdletters, wit. Calibri bold 14 pt, hoofdletters, wit.

Energie:

— Tekst: Calibri regular 8 pt, hoofdletters, 100 % zwart.

Vertaling van „minuten”:

— Tekst: Calibri regular 7 pt, 100 % zwart.

Nominaal vermogen in kW:

— Tekst „kW”: Calibri regular 14 pt, 100 % zwart.

— Waarde „XY,Z”: Calibri bold 22 pt, 100 % zwart.

COP-waarde, afgerond op één decimaal:

— Tekst „COP”: Calibri regular 14 pt, hoofdletters, 100 % zwart.

— Waarde „X,Y”: Calibri bold 22 pt, 100 % zwart.

Energieverbruik per uur, in kWh/60 minuten:

— Tekst „kWh/60 min*”: Calibri regular 14 pt, 100 % zwart.

— Waarde „XY”: Calibri bold 22 pt, 100 % zwart.

Geluidsemissie:

— Rand: 2 pt – kleur: 100 % cyaan – afgeronde hoeken: 3,5 mm.

— Waarde: Calibri bold 22 pt, 100 % zwart.

— Tekst: Calibri regular 14 pt, 100 % zwart.

Naam van de leverancier of handelsmerk.

Typeaanduiding van de leverancier:

De naam van de leverancier of het handelsmerk en de typeaanduiding moeten passen in een ruimte van 82 × 10,5 mm.

Referentieperiode:

— Tekst: Calibri bold 10 pt.









BIJLAGE IV

Productkaart

1. De informatie op de productkaart wordt in de volgende volgorde verstrekt:

(a) naam van de leverancier of het handelsmerk;

(b) typeaanduiding van de binnenhuisairconditioner of van de binnen- en buiteneenheden van de airconditioner;

(c) onverlet de eisen krachtens de milieukeurregeling van de Unie kan, wanneer aan een model een „milieukeur van de Europese Unie” overeenkomstig Verordening (EG) nr. 66/2010 is toegekend, een kopie van die milieukeur worden toegevoegd;

(d) geluidsniveaus van de binnen- en buiteneenheden bij nominale standaardomstandigheden in de koelings- en/of verwarmingsmodus;

(e) naam en GWP van het gebruikte koelmiddel en de volgende standaardtekst:

„Lekkage van koelmiddel leidt tot klimaatverandering. Bij lekkage in de lucht draagt een koelmiddel met een laag aardopwarmingsvermogen (GWP) minder bij tot de opwarming van de aarde dan een koelmiddel met een hoog GWP. Dit apparaat bevat een koelmiddel met een GWP gelijk aan [xxx]. Dit houdt in dat als 1 kg van deze koelvloeistof in de lucht vrijkomt, het effect op de aardopwarming over een periode van 100 jaar [xxx] keer groter zou zijn dan bij het vrijkomen van 1 kg CO2. Laat het koelcircuit steeds ongemoeid en probeer nooit het product zelf te demonteren; vraag dit steeds aan een vakman.”.

2. Aanvullend wordt op de productkaart van airconditioners de volgende informatie opgenomen inzake de koelmodus, wanneer de efficiëntie wordt aangegeven op basis van de seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding (SEER):

(a) de SEER en de energie-efficiëntieklasse van het model (model van een eenheid of combinatie van eenheden), bepaald overeenkomstig de de definities en testprocedures van bijlagen I en VII voor de koelmodus, alsmede de grenzen voor de energie-efficiëntieklassen als gedefinieerd in bijlage II;

(b) het indicatieve jaarlijkse elektriciteitsverbruik QCE in kWh/jaar gedurende het koelingsseizoen, bepaald overeenkomstig de definities en testprocedures van bijlagen I en VII respectievelijk. Dit wordt beschreven als: „energieverbruik „XYZ” kWh per jaar, gebaseerd op de resultaten van standaardtests. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en de plaats waar het zich bevindt”;

(c) de ontwerpbelasting Pdesignc in kW van het apparaat in de koelmodus, bepaald overeenkomstig de definities en testprocedures van bijlagen I en VII respectievelijk.

3. Aanvullend wordt op de productkaart van airconditioners de volgende informatie opgenomen inzake de verwarmingsmodus, wanneer de efficiëntie wordt opgegeven op basis van de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt (SCOP):

(a) de SCOP en de energie-efficiëntieklasse van het model of de combinatie, in de verwarmingsmodus, bepaald overeenkomstig de definities en testprocedures van bijlagen I en VII respectievelijk, alsmede de grenzen voor de energie-efficiëntieklassen als gedefinieerd in bijlage II;

(b) het indicatieve jaarlijkse elektriciteitsverbruik QHE voor een verwarmingsseizoen „Gemiddeld” in kWh/jaar, bepaald overeenkomstig de definities en testprocedures van bijlagen I en VII respectievelijk. Dit wordt beschreven als: „energieverbruik „XYZ” kWh per jaar, gebaseerd op de resultaten van standaardtests. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en de plaats waar het zich bevindt”;

(c) andere aangegeven verwarmingsseizoenen waarvoor het apparaat geschikt voor gebruik is verklaard, met de opties Warmer (optioneel) of Kouder (optioneel) als omschreven in bijlage I;

(d) de ontwerpbelasting Pdesignh, in kW, van het apparaat in de verwarmingsmodus, bepaald overeenkomstig de definities en testprocedures van bijlagen I en VII;

(e) het opgegeven vermogen en een indicatie van het vermogen van de back-upverwarming, te gebruiken voor de berekening van de SCOP bij de referentieontwerpvoorwaarden.

4. Aanvullend wordt op de productkaart van airconditioners de volgende informatie opgenomen, wanneer de efficiëntie wordt opgegeven op basis van de nominale energie-efficiëntieverhouding (EERrated) of de nominale prestatiecoëfficiënt (COPrated):

(a) de energie-efficiëntieklasse van het model bepaald overeenkomstig de definities en testprocedures van bijlagen I en VII, alsmede de grenzen voor de energie-efficiëntieklassen als gedefinieerd in bijlage II;

(b) voor airco's met twee luchtkanalen („double duct” - DD), het indicatieve elektriciteitsverbruik per uur QDD in kWh/60 minuten, bepaald overeenkomstig de definities en testprocedures van bijlagen I en VII. Dit wordt beschreven als: „Energieverbruik „X,Y” kWh per 60 minuten, gebaseerd op de resultaten van standaardtests. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en de plaats waar het zich bevindt”;

(c) voor airco's met één luchtkanaal („single duct” - SD), het indicatieve elektriciteitsverbruik per uur QSD in kWh/60 minuten, bepaald overeenkomstig de definities en testprocedures van bijlagen I en VII. Dit wordt beschreven als: „Energieverbruik „X,Y” kWh per 60 minuten, gebaseerd op de resultaten van standaardtests. Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en de plaats waar het zich bevindt”;

(d) het koelvermogen Prated , in kW, van het apparaat, bepaald overeenkomstig de definities en testprocedures van bijlagen I en VII;

(e) het verwarmingsvermogen Prated , in kW, van het apparaat, bepaald overeenkomstig de definities en testprocedures van bijlagen I en VII.

5. Eén kaart kan betrekking hebben op meerdere modellen die door dezelfde leverancier worden geleverd.

6. De informatie op de kaart kan worden verstrekt door het etiket in kleur of in zwart-wit af te beelden. In dit geval wordt ook de nog niet op het etiket weergegeven informatie van de punten 1 t/m 4 verstrekt.









BIJLAGE V

Technische documentatie

De in artikel 3, lid 1, onder c), bedoelde technische documentatie omvat minimaal het volgende:

(a) de naam en het adres van de leverancier;

(b) een algemene beschrijving van het model, waardoor het eenduidig en gemakkelijk te herkennen is. Airconditioners met één luchtkanaal worden „lokale airconditioners” genoemd;

(c) in voorkomend geval de referenties voor de toegepaste geharmoniseerde normen;

(d) in voorkomend geval, de overige gebruikte berekeningsmethoden, meetnormen en specificaties;

(e) de identificatie en handtekening van de persoon die gemachtigd is om de leverancier te binden;

(f) in voorkomend geval, technische parameters voor metingen, vastgesteld overeenkomstig bijlage VII:

(i) buitenafmetingen;

(ii) specificatie van het type airconditioner;

(iii) specificatie of het apparaat ontworpen is voor uistluitend koeling, uitsluitend verwarming of beide;

(iv) de energie-efficiëntieklasse van het model zoals gedefinieerd in bijlage II;

(v) de energie-efficiëntieverhouding (EERrated) en de prestatiecoëfficiënt (COPrated) voor éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners of de seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding (SEER) en de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt (SCOP) voor andere airconditioners;

(vi) het verwarmingsseizoen waarvoor het apparaat geschikt voor gebruik is verklaard;

(vii) de geluidsemissies uitgedrukt in dB(A) re1 pW, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

(viii) de naam en het GWP van het gebruikte koelmiddel.

(g) de resultaten van de berekeningen die zijn uitgevoerd overeenkomstig bijlage VII.

Aan het einde van bovenstaande lijst kunnen de leveranciers aanvullende informatie toevoegen.

Wanneer de informatie in de technische documentatie voor een bepaald model airconditioner is verkregen door berekeningen op basis van het ontwerp of door de extrapolatie van gegevens van andere equivalente apparaten, of beide, dan moet de documentatie nadere bijzonderheden bevatten over bedoelde berekeningen of extrapolaties, of beide, en over tests die leveranciers hebben uitgevoerd om de nauwkeurigheid van die berekeningen te controleren. De informatie bevat ook een lijst van alle andere equivalente airconditionermodellen waarover de informatie op soortgelijke wijze is verkregen.









BIJLAGE VI

Informatie die moet worden verstrekt wanneer niet kan worden verwacht dat de eindgebruiker het product uitgestald te zien krijgt

1. De informatie waarnaar wordt verwezen in artikel 4, onder b), wordt in de volgende volgorde verstrekt:

(a) de energie-efficiëntieklasse van het model zoals gedefinieerd in bijlage II;

(b) voor andere airconditioners dan éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners:

(i) de seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding (SEER) en/of de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt (SCOP);

(ii) de ontwerpbelasting (in kW);

(iii) het jaarlijkse elektriciteitsverbruik;

(iv) het koelings- en/of elk verwarmingsseizoen („Gemiddeld, Kouder, Warmer”) waarvoor het apparaat geschikt voor gebruik is verklaard;

(c) voor éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners:

(i) de energie-efficiëntieverhouding (EER) en/of de prestatiecoëfficiënt (COP);

(ii) het nominale vermogen (kW);

(iii) voor airco's met twee luchtkanalen, het elektriciteitsverbruik per uur voor koeling en/of verwarming;

(iv) voor airco's met één luchtkanaal, het elektriciteitsverbruik per uur voor koeling en/of verwarming;

(d) de geluidsemissies uitgedrukt in dB(A) re1 pW, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal;

(e) de naam en het GWP van het gebruikte koelmiddel.

2. Wanneer daarnaast andere in de productkaart opgenomen informatie wordt verstrekt, gebeurt dit in de in bijlage IV vermelde vorm en volgorde.

3. Alle informatie waarnaar in deze bijlage wordt verwezen, dient in een leesbaar lettertype en een leesbare lettergrootte te worden afgedrukt of afgebeeld.









BIJLAGE VII

Metingen en berekeningen

1. Met het oog op de naleving en de controle op de naleving van de eisen van deze verordening dienen metingen en berekeningen te worden verricht met gebruikmaking van geharmoniseerde normen waarvan de referentienummers voor dat doel zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, of aan de hand van een andere betrouwbare, nauwkeurige en reproduceerbare meetprocedure, waarbij rekening wordt gehouden met de algemeen erkende meest recente meetmethoden en waarvan de resultaten van een lage onzekerheid worden geacht.

2. Bij de bepaling van het seizoensgebonden elektriciteitsverbruik en de seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding (SEER) en seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt (SCOP) wordt rekening gehouden met:

(a) de Europese seizoensomstandigheden als omschreven in tabel 1 van deze bijlage;

(b) de referentieontwerpvoorwaarden als omschreven in tabel 3 van deze bijlage;

(c) het elektriciteitsverbruik in alle relevante bedrijfsmodi, met gebruikmaking van de in tabel 4 van deze bijlage vermelde tijdsperiodes;

(d) de effecten van de verslechtering van de energie-efficiëntie ten gevolge van de aan-/uitcycli (wanneer van toepassing), afhankelijk van het type sturing van het koelings- en/of verwarmingsvermogen;

(e) correcties van de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënten in omstandigheden waarin door het verwarmingsvermogen niet kan worden voldaan aan de verwarmingsbelasting;

(f) de bijdrage van de back-upverwarmer (wanneer van toepassing) in de berekening van de seizoensgebonden efficiëntie van een airconditioner in de verwarmingsmodus.

3. Wanneer de informatie met betrekking tot een specifiek model, dat een combinatie is van een binnen- en buiteneenheid of van binnen- en buiteneenheden, verkregen is door berekeningen op basis van het ontwerp of door de extrapolatie van gegevens van andere combinaties, dan moet de documentatie nadere bijzonderheden bevatten over bedoelde berekeningen of extrapolaties en over tests die zijn uitgevoerd om de nauwkeurigheid van die berekeningen te controleren (inclusief nadere gegevens over het mathematisch model voor de berekening van de prestaties van dergelijke combinaties en van de metingen die zijn uitgevoerd om dit model te verifiëren).

4. De energie-efficiëntieverhouding (EERrated) en, wanneer van toepassing, de prestatiecoëfficiënt (COPrated) van éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners wordt vastgesteld bij de nominale standaardomstandigheden als omschreven in tabel 2 van deze bijlage.

5. Bij de berekening van het elektriciteitsverbruik voor koeling en/of verwarming wordt rekening gehouden met het elektriciteitsverbruik in alle relevante bedrijfsmodi, in voorkomend geval, met gebruikmaking van de in tabel 4 van deze bijlage vermelde tijdsperiodes.







Tabel 1 Binnummer (j), buitentemperatuur (Tj) in °C en aantal uren per bin (hj) voor het koelseizoen en voor de verwarmingsseizoenen „Gemiddeld”, „Warmer” en „Kouder”. „db” = droge buitenluchttemperatuur KOELSEIZOEN VERWARMINGSSEIZOEN Gemiddeld Warmer Kouder j # Tj °C hj uren j # Tj °C hjA h hj W h hjC h db db 1 17 205 1 tot 8 – 30 tot – 23 0 0 0 2 18 227 9 –22 0 0 1 3 19 225 10 –21 0 0 6 4 20 225 11 –20 0 0 13 5 21 216 12 –19 0 0 17 6 22 215 13 –18 0 0 19 7 23 218 14 –17 0 0 26 8 24 197 15 –16 0 0 39 9 25 178 16 –15 0 0 41 10 26 158 17 –14 0 0 35 11 27 137 18 –13 0 0 52 12 28 109 19 –12 0 0 37 13 29 88 20 –11 0 0 41 14 30 63 21 –10 1 0 43 15 31 39 22 –9 25 0 54 16 32 31 23 –8 23 0 90 17 33 24 24 –7 24 0 125 18 34 17 25 –6 27 0 169 19 35 13 26 –5 68 0 195 20 36 9 27 –4 91 0 278 21 37 4 28 –3 89 0 306 22 38 3 29 –2 165 0 454 23 39 1 30 –1 173 0 385 24 40 0 31 0 240 0 490 32 1 280 0 533 33 2 320 3 380 34 3 357 22 228 35 4 356 63 261 36 5 303 63 279 37 6 330 175 229 38 7 326 162 269 39 8 348 259 233 40 9 335 360 230 41 10 315 428 243 42 11 215 430 191 43 12 169 503 146 44 13 151 444 150 45 14 105 384 97 46 15 74 294 61 Totaal 2 602 4 910 3 590 6 446







Tabel 2 Nominale standaardomstandigheden, temperaturen in droge buitenluchttemperatuur (de natte-boltemperatuur staat tussen haakjes) Apparaat Functie Luchttemperatuur binnen (°C) Luchttemperatuur buiten (°C) Airconditioners, met uitzondering van airco's met één luchtkanaal koeling 27 (19) 35 (24) verwarming 20 (max. 15) 7(6) Airconditioners met één luchtkanaal koeling 35 (24) 35 (24) (1) verwarming 20 (12) 20 (12) (1) (*1) In het geval van airconditioners met één luchtkanaal waarbij de condensor (verdamper) bij koeling (verwarming) niet wordt voorzien van buitenlucht, maar van binnenlucht.







Tabel 3 Referentieontwerpvoorwaarden, temperaturen in droge buitenluchttemperatuur (de natte-boltemperatuur staat tussen haakjes) Functie / seizoen Binnenluchttemperatuur (°C) Buitenluchttemperatuur (°C) Bivalente temperatuur (°C) Maximale bedrijfstemperatuur (°C) Tin Tdesignc/Tdesignh Tbiv Tol Koeling 27 (19) Tdesignc = 35 (24) n.v.t. n.v.t. Verwarming / Gemiddeld 20 (15) Tdesignh = – 10 (– 11) max. 2 max. – 7 Verwarming / Warmer Tdesignh = 2 (1) max. 7 max. 2 Verwarming / Kouder Tdesignh = – 22 (– 23) max. – 7 max. – 15







Tabel 4 Voor de berekening van het elektriciteitsverbruik te gebruiken bedrijfsuren per type apparaat en per functionele modus Type apparaat / functionaliteit (wanneer van toepassing) Eenheid Verwarmingsseizoen Aan-stand Thermostaat-uit-stand Stand-by-stand Uit-stand: Carterverwarming-stand koeling: HCE verwarming: HHE HTO HSB HOFF HCK Airconditioners, met uitzondering van éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners Koelmodus, als het apparaat uitsluitend koelt h/annum 350 221 2 142 5 088 7 760 Koel- en verwarmingsmodus, als het apparaat beide modi heeft Koelmodus h/annum 350 221 2 142 0 2 672 Verwarmingsmodus h/annum Gemiddeld 1 400 179 0 0 179 Warmer 1 400 755 0 0 755 Kouder 2 100 131 0 0 131 Verwarmingsmodus, als het apparaat uitsluitend verwarmt h/annum Gemiddeld 1 400 179 0 3 672 3 851 Warmer 1 400 755 0 4 345 4 476 Kouder 2 100 131 0 2 189 2 944 Tweekanaals-airconditioner koeling: HCE verwarming: HHE HTO HSB HOFF HCK Koelmodus, als het apparaat uitsluitend koelt h/60 min. 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Koel- en verwarmingsmodus, als het apparaat beide modi heeft Koelmodus h/60 min. 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Verwarmingsmodus h/60 min. 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Verwarmingsmodus, als het apparaat uitsluitend verwarmt h/60 min. 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Eénkanaals-airconditioner koeling: HCE verwarming: HHE Koelmodus h/60 min. 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Verwarmingsmodus h/60 min. 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.









BIJLAGE VIII

Controleproceduremet het oog op markttoezicht

Bij het verrichten van de in artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2009/125/EG bedoelde controles uit hoofde van het markttoezicht passen de autoriteiten van de lidstaten met het oog op de in bijlage II vervatte eisen de volgende controleprocedure toe.

1. De autoriteiten van de lidstaat testen één exemplaar.

2. Het airconditionermodel, met uitzondering van éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners, wordt geacht te voldoen aan het bepaalde in bijlage I, zoals van toepassing, van deze verordening indien de seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding (SEER), of de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt (SCOP), wanneer van toepassing, niet lager ligt dan de opgegeven waarde minus 8 %. De SEER- en SCOP-waarden worden vastgesteld overeenkomstig bijlage II.

Het model van een éénkanaals- en tweekanaals-airconditioner wordt geacht te voldoen aan de eisen van bijlage I, zoals van toepassing, van deze verordening indien de resultaten voor de uit- en stand-by-stand niet meer dan 10 % hoger liggen dan de grenswaarden en indien de energie-efficiëntieverhouding (EERrated), of de prestatiecoëfficiënt (COPrated), wanneer van toepassing, niet lager ligt dan de opgegeven waarde minus 10 %. De EER- en COP-waarden worden vastgesteld overeenkomstig bijlage II.

Het airconditionermodel wordt geacht te voldoen aan de eisen van deze verordening, voor zover van toepassing, indien het maximale geluidsvermogensniveau de opgegeven waarde met niet meer dan 2 dB(A) overschrijdt.

3. Als het onder punt 2 bedoelde resultaat niet wordt behaald, selecteert de markttoezichtsautoriteit op willekeurige wijze drie extra te testen eenheden van hetzelfde model.

4. Het airconditionermodel, met uitzondering van éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners, wordt geacht te voldoen aan het bepaalde in bijlage I, zoals van toepassing, van deze verordening, indien het gemiddelde van de drie eenheden voor de seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding (SEER), of voor de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt (SCOP), wanneer van toepassing, niet lager ligt dan de opgegeven waarde minus 8 %. De SEER- en SCOP-waarden worden vastgesteld overeenkomstig bijlage II.

Het model van een éénkanaals- en tweekanaals-airconditioner wordt geacht te voldoen aan de eisen van bijlage I, zoals van toepassing, van deze verordening wanneer het gemiddelde van de resultaten van de drie eenheden voor de uit- en stand-by-stand niet meer dan 10 % hoger liggen dan de grenswaarden en indien het gemiddelde van de energie-efficiëntieverhouding (EERrated), of de prestatiecoëfficiënt (COPrated), wanneer van toepassing, niet lager ligt dan de opgegeven waarde minus 10 %. De EER- en COP-waarden worden vastgesteld overeenkomstig bijlage II.

Het airconditionermodel wordt geacht te voldoen aan de eisen van deze verordening, voor zover van toepassing, indien het gemiddelde van de resultaten van de drie eenheden voor het geluidsvermogensniveau de opgegeven waarde met niet meer dan 2 dB(A) overschrijdt.

5. Als de onder punt 4 bedoelde resultaten niet worden behaald, voldoet het model niet aan deze verordening.

Met het oog op de naleving en de controle op de naleving van de eisen van deze verordening passen de lidstaten de procedures van bijlage II toe alsmede de geharmoniseerde normen waarvan de referentienummers voor dat doel bekend zijn gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, of aan de hand van een andere betrouwbare, nauwkeurige en reproduceerbare berekenings- en meetmethoden, waarbij rekening wordt gehouden met de algemeen erkende beste stand van zaken.

▼M1









BIJLAGE IX

Te verstrekken informatie in het geval van koop, huur of huurkoop via internet

1. Voor de doeleinden van de punten 2 tot en met 5 van deze bijlage gelden de volgende definities:

a) „weergavemechanisme”: ieder scherm, inclusief aanraakschermen, of andere visuele technologie om internetinhoud weer te geven voor gebruikers;

b) „geneste weergave”: visuele interface waarbij een beeld of gegevensreeks toegankelijk wordt door een muisklik, door er met de muis overheen te gaan (mouseover) of door uitvergroting op een aanraakscherm van een ander beeld of een andere gegevensreeks;

c) „aanraakscherm”: een scherm dat reageert op aanraking, zoals dat van tabletcomputers, slatecomputers of smartphones;

d) „alternatieve tekst”: tekst die wordt aangeboden als alternatief voor een grafische voorstelling, waardoor de informatie in een niet-grafische vorm kan worden weergegeven wanneer weergaveapparaten de betrokken voorstelling niet kunnen weergeven of ter ondersteuning van de toegankelijkheid, bijvoorbeeld als input voor spraaksynthesetoepassingen.

2. Het passende etiket dat door de leveranciers beschikbaar wordt gesteld overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder h), wordt met het weergavemechanisme in de nabijheid van de prijs van het product getoond overeenkomstig het tijdschema van artikel 3, lid 4 tot en met lid 6. ►C1 De afmetingen zijn zodanig dat het etiket duidelijk zichtbaar en leesbaar is en zijn evenredig aan de in punt 5 van bijlage III gespecificeerde afmetingen. ◄ Het etiket kan worden weergegeven met gebruikmaking van een geneste weergave, in welk geval het beeld dat wordt gebruikt voor de toegang tot het etiket voldoet aan de in punt 3 van deze bijlage vastgestelde specificaties. Indien geneste weergave wordt toegepast, verschijnt het etiket bij de eerste muisklik, mouseover of uitvergroting van het beeld op het aanraakscherm.

3. Het beeld dat bij geneste weergave wordt gebruikt voor de toegang tot het etiket:

a) is een pijl in de kleur die overeenkomt met de energie-efficiëntieklasse van het product op het etiket;

b) geeft op de pijl de energie-efficiëntieklasse van het betrokken product in wit weer in een lettergrootte die even groot is als die van de prijs, en

c) heeft één van de volgende twee formaten:

4. In het geval van een geneste weergave is de weergavevolgorde van het etiket als volgt:

a) het in punt 3 van deze bijlage bedoelde beeld wordt met het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product;

b) het beeld vormt een link naar het etiket;

c) het etiket wordt weergegeven na een muisklik, mouseover of uitvergroting van het beeld op het aanraakscherm;

d) het etiket wordt getoond in een pop-up, een nieuwe tab of bladzijde, of in een ingezette weergave op beeldscherm;

e) voor de uitvergroting van het etiket op aanraakschermen gelden de apparatuurconventies voor uitvergroting op aanraakschermen;

f) de weergave van het etiket wordt beëindigd door middel van een optie „sluiten” of door een ander standaardafsluitingsmechanisme;

g) de alternatieve tekst voor de grafische weergave, die moet worden weergegeven wanneer het etiket niet kan worden weergegeven, is de energie-efficiëntieklasse van het product in een lettergrootte die even groot is als die van de prijs.

5. De passende productkaart die door de leveranciers beschikbaar wordt gesteld overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder i), wordt met het weergavemechanisme getoond in de nabijheid van de prijs van het product. De afmeting van de productkaart is zodanig dat deze duidelijk zichtbaar en leesbaar is. De productkaart kan worden weergegeven met gebruikmaking van een geneste weergave, waarbij het beeld dat wordt gebruikt voor de toegang tot de kaart duidelijk leesbaar het woord „Productkaart” toont. Wanneer geneste weergave wordt gebruikt, verschijnt de productkaart bij de eerste muisklik, mouseover of uitvergroting van de link op het aanraakscherm.