02012R0206 — NL — 09.01.2017 — 001.001

Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B VERORDENING (EU) Nr. 206/2012 VAN DE COMMISSIE van 6 maart 2012 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor airconditioners en ventilatoren betreft (Voor de EER relevante tekst) (PB L 072 van 10.3.2012, blz. 7)

Gewĳzigd bĳ:









▼B

VERORDENING (EU) Nr. 206/2012 VAN DE COMMISSIE

van 6 maart 2012

tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor airconditioners en ventilatoren betreft

(Voor de EER relevante tekst)







Artikel 1

Doel en toepassingsgebied

1. In deze verordening worden eisen inzake ecologisch ontwerp vastgesteld voor het in de handel brengen van op het elektriciteitsnet aangesloten airconditioners met een nominaal vermogen ≤ 12 kW voor koeling, of verwarming als het product geen koelfunctie heeft, en ventilatoren met een elektrisch opgenomen vermogen ≤ 125 W.

2. Deze verordening is niet van toepassing op:

a) apparaten die gebruikmaken van niet-elektrische energiebronnen;

b) airconditioners waarvan het condensorgedeelte of het verdampergedeelte, of beide, geen gebruik maken van lucht als medium voor warmteoverdracht.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening gelden de definities van artikel 2 van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad.

Daarnaast zijn de volgende definities van toepassing:

1. „airconditioner” : een apparaat voor het koelen of verwarmen, of beide, van binnenlucht, dat gebruik maakt van een door een elektrische compressor aangedreven dampcompressiecyclus, met inbegrip van airconditioners die extra functies bieden zoals ontvochtiging, luchtzuivering, ventilatie of aanvullende luchtverwarming door middel van elektrische weerstandsverwarming, alsmede een apparaat dat gebruik kan maken van water (condensaatwater afkomstig van de verdamper of water dat van buitenaf wordt toegevoegd) voor verdamping op de condensor, mits het apparaat ook in staat is zonder het aanvullende water te werken en uitsluitend van lucht gebruik te maken;

2. „airconditioner met twee luchtkanalen” : een airconditioner waarbij, gedurende het koelen of verwarmen, de inlaatlucht van de condensor (of verdamper) van buitenaf via een eerste kanaal naar de eenheid wordt gebracht en via een tweede kanaal naar buiten wordt afgevoerd, en die in zijn geheel in de te behandelen ruimte, bij een muur, is geplaatst (hierna ook „tweekanaals-airconditioner” genoemd);

3. „airconditioner met één luchtkanaal” : een airconditioner waarbij, gedurende het koelen of verwarmen, de inlaatlucht van de condensor (of verdamper) vanuit de ruimte waarin de eenheid zich bevindt, wordt aangevoerd en buiten deze ruimte wordt afgevoerd (hierna ook „éénkanaals-airconditioner” genoemd);

4. „nominaal vermogen” (Prated) : het koel- of verwarmingsvermogen van de dampcompressiecyclus van de eenheid onder nominale standaardomstandigheden;

5. „ventilator” : een apparaat dat voornamelijk bestemd is voor het voortbrengen van een luchtbeweging rondom of op een deel van het menselijk lichaam met het oog op persoonlijk koelcomfort, met inbegrip van ventilatoren met extra functies zoals verlichting;

6. „opgenomen vermogen” (PF) : het elektrisch opgenomen vermogen, uitgedrukt in watt, van een ventilator die tegen het opgegeven maximaal ventilatordebiet werkt, en gemeten terwijl het oscillerend mechanisme actief is (indien/voor zover van toepassing).

Voor de bijlagen worden in bijlage I aanvullende definities vermeld.

Artikel 3

Eisen inzake ecologisch ontwerp en tijdschema

1. De eisen inzake ecologisch ontwerp voor airconditioners en ventilatoren zijn opgenomen in bijlage I.

2. Elke eis inzake ecologisch ontwerp wordt volgens het onderstaande tijdschema toegepast:

Vanaf 1 januari 2013: voldoen éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners aan de eisen van bijlage I, deel 2, onder a).

Vanaf 1 januari 2013: a) voldoen airconditioners, met uitzondering van éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners, aan de eisen van bijlage I, deel 2, onder b) en deel 3, onder a), b) en c); b) voldoen éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners aan de eisen van bijlage I, deel 3, onder a), b) en d); c) voldoen ventilatoren aan de eisen van bijlage I, deel 3, onder a), b) en e).

Vanaf 1 januari 2014: a) voldoen airconditioners aan de eisen inzake ecologisch ontwerp van bijlage I, deel 2, onder c); b) voldoen éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners aan de eisen van bijlage I, deel 2, onder d).

3. De naleving van de eisen inzake ecologisch ontwerp wordt gemeten en berekend overeenkomstig de eisen in bijlage II.

Artikel 4

Overeenstemmingsbeoordeling

1. De in artikel 8 van Richtlijn 2009/125/EG vastgestelde procedure voor overeenstemmingsbeoordeling bestaat uit de in bijlage IV bij die richtlijn beschreven interne ontwerpcontrole of het in bijlage V bij die richtlijn beschreven beheersysteem.

2. Voor de toepassing van de overeenstemmingsbeoordeling van artikel 8 van Richtlijn 2009/125/EG moet het technische documentatiedossier de resultaten van de berekening in bijlage II bij deze verordening bevatten.

Artikel 5

Controleprocedure met het oog op markttoezicht

Bij het uitvoeren van de in artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2009/125/EG bedoelde markttoezichtcontroles met betrekking tot de naleving van de in bijlage I bij deze verordening beschreven eisen gebruiken de lidstaten de in bijlage III bij de onderhavige verordening beschreven controleprocedure.

Artikel 6

Benchmarks

De indicatieve benchmarks voor best presterende airconditioners die op de markt beschikbaar zijn op het ogenblik dat deze verordening van kracht wordt, zijn vastgelegd in bijlage IV.

Artikel 7

Herziening

Uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening beoordeelt de Commissie deze verordening in het licht van de technologische vooruitgang en legt zij het resultaat van deze beoordeling voor aan het Overlegforum inzake ecologisch ontwerp. Bij deze beoordeling wordt met name gekeken naar de eisen inzake efficiëntie en geluidsvermogensniveau, de gehanteerde aanpak ter bevordering van het gebruik van koelmiddelen met laag aardopwarmingsvermogen (GWP) en het toepassingsgebied van de verordening voor airconditioners en eventuele veranderingen in het marktaandeel van de soorten apparaten, waaronder airconditioners met een nominaal afgegeven vermogen van minimaal 12 kW. Deze beoordeling zal ook betrekking hebben op de geschiktheid van de eisen voor de stand-by-stand en de uit-stand en van de seizoensgebonden berekenings- en meetmethode, inclusief de wenselijkheid van een eventuele seizoensgebonden berekenings- en meetmethode voor koel- en verwarmingsseizoenen voor alle airconditioners die onder de verordening vallen.

Artikel 8

Inwerkingtreding en toepassing

1. Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

2. Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2013.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.









BIJLAGE I

Eisen inzake ecologisch ontwerp

1. DEFINITIES VOOR DE BIJLAGEN

1. „Omkeerbare airconditioner” : een airconditioner die zowel kan koelen als verwarmen;

2. „Nominale standaardomstandigheden” : de combinatie van de binnentemperatuur (Tin) en buitentemperatuur (Tj) die de bedrijfsomstandigheden beschrijft, waarbij het geluidsvermogensniveau, het nominaal vermogen, het nominaal luchtdebiet, de nominale energie-efficiëntieverhouding (EERrated) en/of de nominale prestatiecoëfficiënt (COPrated) worden bepaald, zoals vermeld in bijlage II, tabel 2;

3. „Binnentemperatuur” (Tin) : de droge binnenluchttemperatuur (°C) (waarbij de relatieve vochtigheid wordt aangeduid door de bijbehorende natte-boltemperatuur);

4. „Buitentemperatuur” (Tj) : de droge buitenluchttemperatuur (°C) (waarbij de relatieve vochtigheid wordt aangeduid door de bijbehorende natte-boltemperatuur);

5. „Nominale energie-efficiëntieverhouding” (EERrated) : het opgegeven vermogen voor koeling (kW) gedeeld door het nominaal opgenomen vermogen voor koeling (kW) van een eenheid bij koeling onder nominale standaardomstandigheden;

6. „Nominale prestatiecoëfficiënt” (COPrated) : het opgegeven vermogen voor verwarming (kW) gedeeld door het nominaal opgenomen vermogen voor verwarming (kW) van een eenheid bij verwarming onder nominale standaardomstandigheden;

7. „Aardopwarmingsvermogen” (GWP) : de geschatte mate waarin 1 kg van het in de dampcompressiecyclus toegepaste koelmiddel aan de opwarming van de aarde bijdraagt, uitgedrukt in kg CO2-equivalenten over een tijdsduur van 100 jaar; de in aanmerking genomen GWP-waarden zijn die welke zijn opgenomen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 842/2006; voor gefluoreerde koelmiddelen zijn de GWP-waarden die welke zijn gepubliceerd in het derde evaluatierapport van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering ( 1 ) (IPCC 2001 GWP-waarden voor een periode van 100 jaar); voor niet-gefluoreerde gassen zijn de GWP-waarden die welke zijn gepubliceerd in het eerste IPCC-evaluatierapport ( 2 ) voor een periode van 100 jaar; GWP-waarden voor mengsels van koelmiddelen worden bepaald via de formule van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 842/2006; voor koelmiddelen die vallen onder bovengenoemde referenties wordt als referentie het IPCC UNEP-rapport 2010 inzake koeling, airconditioning en warmtepompen, d.d. februari 2011, of recenter, gebruikt;

8. „Uit-stand” : een toestand waarbij de airconditioner of ventilator aan het elektriciteitsnet is gekoppeld en geen functie uitvoert. Toestanden die ook als „uit-stand” worden beschouwd, zijn gevallen waarin slechts wordt aangegeven dat het apparaat zich in de „uit-stand” bevindt en standen waarin uitsluitend functies worden uitgevoerd om de elektromagnetische compatibiliteit in de zin van Richtlijn 2004/108/EG van het Europees Parlement en de Raad te garanderen ( 3 );

9. „Stand-by-stand” : stand waarin de apparatuur (airconditioner of ventilator) aan het elektriciteitsnet is gekoppeld, afhankelijk is van de energietoevoer van het elektriciteitsnet om naar behoren te kunnen functioneren en gedurende onbepaalde tijd uitsluitend de volgende functies uitvoert: de reactiveringsfunctie, hetzij de reactiveringsfunctie in combinatie met, uitsluitend, de indicatie van de werking van de reactiveringsfunctie, en/of de informatie- of toestandweergave;

10. „Reactiveringsfunctie” : functie die de activering van andere standen, inclusief de aan-stand, aan de hand van een schakelaar-op-afstand, waaronder afstandsbediening, een interne sensor of een timer, mogelijk maakt en aanvullende functies, waaronder de hoofdfunctie, inschakelt;

11. „Informatie- of toestandweergave” : doorlopende functie die zorgt voor de weergave van informatie of van de toestand van de apparatuur op een scherm, inclusief klokken;

12. „Geluidsvermogensniveau” : het A-gewogen geluidsvermogensniveau (dB(A)) binnenshuis en/of buitenshuis dat gemeten wordt onder nominale standaardomstandigheden voor koeling (of verwarming, indien het product geen koelfunctie heeft);

13. „Referentieontwerpvoorwaarden” : de combinatie van voorschriften voor de referentieontwerptemperatuur, de maximale bivalente temperatuur en de maximale bedrijfstemperatuur, zoals aangegeven in bijlage II, tabel 3;

14. „Referentieontwerptemperatuur” : de buitentemperatuur (°C) voor koeling (Tdesignc) of verwarming (Tdesignh), zoals beschreven in bijlage II, tabel 3, waarbij de deellastverhouding gelijk is aan 1, en die varieert naargelang het bestemde seizoen voor hetzij koeling hetzij verwarming;

15. „Deellastverhouding” (pl(Tj)) : de buitentemperatuur minus 16 °C, gedeeld door de referentieontwerptemperatuur minus 16 °C, voor hetzij koeling hetzij verwarming;

16. „Seizoen” : een van de vier sets van bedrijfsomstandigheden (beschikbaar voor vier seizoenen: één koelseizoen, drie verwarmingsseizoenen: gemiddeld/kouder/warmer) met een beschrijving per bin van de combinatie van buitentemperaturen en het aantal uren dat deze temperaturen zich voordoen per seizoen waarvoor de eenheid geschikt voor het doel wordt verklaard;

17. „Bin” (met index j) : een combinatie van een buitentemperatuur (Tj) en bin-uren (hj), zoals beschreven in bijlage II, tabel 1;

18. „Bin-uren” : het aantal uren per seizoen (hj) dat de buitentemperatuur zich voor elke bin voordoet, zoals beschreven in bijlage II, tabel 1;

19. „Seizoensgebonden energie-efficiëntie” (SEER) : de totale energie-efficiëntieverhouding van de eenheid die representatief is voor het hele koelseizoen en wordt berekend als de jaarlijkse referentiekoelvraag gedeeld door het jaarlijkse elektriciteitsverbruik voor koeling;

20. „Jaarlijkse referentiekoelvraag” (QC) : de referentiekoelvraag (kWh/a) te gebruiken als grondslag voor de berekening van SEER en berekend als het product van de ontwerpbelasting voor koeling (Pdesignc) en de equivalente actieve-modusuren voor koeling (HCE);

21. „Equivalente actieve-modusuren voor koeling” (HCE) : het veronderstelde aantal uren per jaar (h/a) dat de eenheid de ontwerpbelasting voor koeling (Pdesignc) moet leveren om te voldoen aan de jaarlijkse referentiekoelvraag, zoals beschreven in bijlage II, tabel 4;

22. „Jaarlijks elektriciteitsverbruik voor koeling” (QCE) : het vereiste elektriciteitsverbruik (kWh/a) om te voldoen aan de jaarlijkse referentiekoelvraag, dat wordt berekend als de jaarlijkse referentiekoelvraag gedeeld door de seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding in actieve modus (SEERon), en het elektriciteitsverbruik van de eenheid voor de thermostaat-uit-, stand-by-, uit- en carterverwarming-stand tijdens het koelseizoen;

23. „Seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding in actieve modus” (SEERon) : de gemiddelde energie-efficiëntieverhouding van de eenheid in actieve modus voor de koelfunctie, berekend op basis van deellast- en bin-specifieke energie-efficiëntieverhoudingen (EERbin(Tj)) en gewogen door het aantal bin-uren dat de bin zich voordoet;

24. „Deellast” : de koelbelasting (Pc(Tj)) of de verwarmingsbelasting (Ph(Tj)) (kW) bij een bepaalde buitentemperatuur Tj, berekend als de ontwerpbelasting vermenigvuldigd met de deellastverhouding;

25. „Bin-specifieke energie-efficiëntieverhouding” (EERbin(Tj)) : de specifieke energie-efficiëntieverhouding voor elke bin j met buitentemperatuur Tj in een bepaald seizoen, afgeleid van de deellast, het opgegeven vermogen en de opgegeven energie-efficiëntieverhouding (EERd(Tj)) voor specifieke bins (j) en berekend voor andere bins middels inter-/extrapolatie, en waar nodig gecorrigeerd door de verliescoëfficiënt;

26. „Seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt” (SCOP) : de totale prestatiecoëfficiënt van de eenheid, die representatief is voor het hele aangewezen verwarmingsseizoen (de waarde van SCOP heeft betrekking op een aangewezen verwarmingsseizoen), berekend als de jaarlijkse referentieverwarmingsvraag gedeeld door het jaarlijkse elektriciteitsverbruik voor verwarming;

27. „Jaarlijkse referentieverwarmingsvraag” (QH) : de referentieverwarmingsvraag (kWh/a) met betrekking tot een aangewezen verwarmingsseizoen, te gebruiken als grondslag voor de berekening van SCOP en berekend als het product van de ontwerpbelasting voor verwarming (Pdesignh) en de seizoensgebonden equivalente actieve-modusuren voor verwarming (HHE);

28. „Equivalente actieve-modusuren voor verwarming” (HHE) : het veronderstelde aantal uren per jaar (h/a) dat de eenheid de ontwerpbelasting voor verwarming (Pdesignh) moet leveren om te voldoen aan de jaarlijkse referentieverwarmingsvraag, zoals beschreven in bijlage II, tabel 4;

29. „Jaarlijks elektriciteitsverbruik voor verwarming” (QHE) : het vereiste elektriciteitsverbruik (kWh/a) om te voldoen aan de aangeduide jaarlijkse referentieverwarmingsvraag en dat betrekking heeft op een aangewezen verwarmingsseizoen; en dat wordt berekend als de jaarlijkse referentieverwarmingsvraag gedeeld door de prestatiecoëfficiënt in actieve modus (SCOPon) en het elektriciteitsverbruik van de eenheid voor de thermostaat-uit-, stand-by-, uit- en carterverwarming-stand tijdens het verwarmingsseizoen;

30. „Seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt in actieve modus” (SCOPon) : de gemiddelde prestatiecoëfficiënt van de eenheid in actieve modus voor het aangewezen verwarmingsseizoen, berekend op basis van deellast, vermogen van de elektrische back-upverwarming (waar nodig) en bin-specifieke prestatiecoëfficiënten (COPbin(Tj)) en gewogen door het aantal bin-uren dat de bin zich voordoet;

31. „Vermogen van de elektrische back-upverwarming” (elbu(Tj)) : is het verwarmingsvermogen (kW) van een echte of veronderstelde elektrische back-upverwarming met een COP van 1, die het opgegeven vermogen voor verwarming (Pdh(Tj)) aanvult om te voldoen aan de deellast voor verwarming (Ph(Tj)) indien Pdh(Tj) lager is dan Ph(Tj), voor de buitentemperatuur (Tj);

32. „Bin-specifieke prestatiecoëfficiënt” (COPbin(Tj)) : de specifieke prestatiecoëfficiënt voor elke bin j met buitentemperatuur Tj in een bepaald seizoen, afgeleid van de deellast, het opgegeven vermogen en de opgegeven prestatiecoëfficiënt (COPd(Tj)) voor specifieke bins (j) en berekend voor andere bins middels inter-/extrapolatie, en waar nodig gecorrigeerd door de verliescoëfficiënt;

33. „Opgegeven vermogen” (kW) : het vermogen van de dampcompressiecyclus van de eenheid voor koeling (Pdc(Tj)) of verwarming (Pdh(Tj)), met betrekking tot een buitentemperatuur Tj en binnentemperatuur (Tin), zoals door de fabrikant is opgegeven;

34. „Bedrijfswaarde” (SV) ((m3/min)/W) : voor ventilatoren de verhouding tussen het maximaal ventilatordebiet (m3/min) en het opgenomen vermogen (W);

35. „Vermogenscontrole” : de capaciteit van de eenheid om haar vermogen aan te passen door het volumedebiet te wijzigen. Eenheden moeten worden aangeduid als „vast” als de eenheid haar volumedebiet niet kan wijzigen, „trapsgewijs” als het volumedebiet wordt gewijzigd of afgewisseld in reeksen van niet meer dan twee stappen of „variabel” als het volumedebiet wordt gewijzigd of afgewisseld in reeksen van drie of meer stappen;

36. „Functie” : de aanduiding of de eenheid in staat is tot het koelen van binnenlucht, het verwarmen van binnenlucht of beide;

37. „Ontwerpbelasting” : de opgegeven koelbelasting (Pdesignc) en/of opgegeven verwarmingsbelasting (Pdesignh) (kW) bij de referentieontwerptemperatuur, waarbij voor de koelmodus Pdesignc gelijk is aan het opgegeven vermogen voor koeling bij Tj gelijk aan Tdesignc; voor de verwarmingsmodus Pdesignh gelijk is aan de deellast bij Tj gelijk aan Tdesignh;

38. „Opgegeven energie-efficiëntieverhouding” (EERd(Tj)) : de energie-efficiëntieverhouding voor een beperkt aantal specifieke bins (j) met buitentemperatuur (Tj), zoals is opgegeven door de fabrikant;

39. „Opgegeven prestatiecoëfficiënt” (COPd(Tj)) : de prestatiecoëfficiënt voor een beperkt aantal specifieke bins (j) met buitentemperatuur (Tj), zoals is opgegeven door de fabrikant;

40. „Bivalente temperatuur” (Tbiv) : de door de fabrikant opgegeven buitentemperatuur (Tj) (°C) voor verwarming waarop het opgegeven vermogen gelijk is aan de deellast en waaronder het opgegeven vermogen moet worden aangevuld door vermogen van een elektrische back-upverwarming om te voldoen aan de deellast voor verwarming;

41. „Uiterste bedrijfstemperatuur” (Tol) : de door de fabrikant opgegeven buitentemperatuur (°C) voor verwarming waaronder de airconditioner niet in staat is tot afgifte van verwarmingsvermogen. Onder deze temperatuur is het opgegeven vermogen gelijk aan nul;

42. „Cyclisch-intervalvermogen” (kW) : is het (tijdgewogen) gemiddelde van het opgegeven vermogen over het cyclisch-testinterval voor koeling (Pcycc) of verwarming (Pcych);

43. „Cyclisch-intervalefficiëntie voor koeling” (EERcyc) : de gemiddelde energie-efficiëntieverhouding over het cyclisch-testinterval (waarbij de compressor wordt in- en uitgeschakeld ), berekend als het geïntegreerde koelvermogen over het interval (kWh) gedeeld door het geïntegreerde elektrisch opgenomen vermogen over datzelfde interval (kWh);

44. „Cyclisch-intervalefficiëntie voor verwarming” (COPcyc) : de gemiddelde prestatiecoëfficiënt over het cyclisch-testinterval (waarbij de compressor wordt in- en uitgeschakeld), berekend als het geïntegreerde verwarmingsvermogen over het interval (kWh) gedeeld door het geïntegreerde elektrisch opgenomen vermogen over datzelfde interval (kWh);

45. „Verliescoëfficiënt” : de mate van efficiëntieverlies als gevolg van cyclische variatie (het in- en uitschakelen van de compressor in actieve modus), die voor koeling (Cdc) of verwarming (Cdh) is vastgesteld of als standaardwaarde 0,25 is gekozen;

46. „Actieve modus” : de modus die overeenkomt met de uren met een koel- of verwarmingsbelasting van het gebouw en waarbij de koel- of verwarmingsfunctie van de eenheid is geactiveerd. Deze toestand kan het cyclisch in-/uitschakelen van de eenheid meebrengen om een vereiste binnenluchttemperatuur te bereiken of te behouden;

47. „Thermostaat-uit-stand” : de modus die overeenkomt met de uren zonder koel- of verwarmingsbelasting waarbij de koel- of verwarmingsfunctie van de eenheid is ingeschakeld maar de eenheid niet operationeel is, aangezien er geen koel- of verwarmingsbelasting is. Deze toestand heeft daarom betrekking op buitentemperaturen en niet op binnenbelastingen. Het cyclisch in-/uitschakelen in actieve modus wordt niet beschouwd als thermostaat-uit;

48. „Carterverwarming-in-werking-stand” : de toestand waarin de eenheid een verwarmingsapparaat heeft geactiveerd om te voorkomen dat het koelmiddel naar de compressor loopt en aldus bij het starten van de compressor de concentratie koelmiddel in de olie te beperken;

49. „Elektriciteitsverbruik in thermostaat-uit-stand” (PTO) : het elektriciteitsverbruik (kW) van de eenheid, terwijl deze zich in de thermostaat-uit -stand bevindt;

50. „Elektriciteitsverbruik in stand-by-stand” (PSB) : het elektriciteitsverbruik (kW) van de eenheid, terwijl deze zich in de stand-by-stand bevindt;

51. „Elektriciteitsverbruik in uit-stand” (POFF : het elektriciteitsverbruik (kW) van de eenheid, terwijl deze zich in de uit-stand bevindt;

52. „Elektriciteitsverbruik in carterverwarming-stand” (PCK) : het elektriciteitsverbruik (kW) van de eenheid, terwijl deze zich in de carterverwarming-stand bevindt;

53. „Bedrijfsuren in thermostaat-uit-stand” (HTO) : het jaarlijkse aantal uren (h/a) dat de eenheid geacht wordt zich in de thermostaat-uit-stand te bevinden, en waarvan de waarde afhangt van het aangewezen seizoen en de functie;

54. „Bedrijfsuren in stand-by-stand” (HSB) : het jaarlijkse aantal uren (h/a) dat de eenheid geacht wordt zich in de stand-by-stand te bevinden, en waarvan de waarde afhangt van het aangewezen seizoen en de functie;

55. „Bedrijfsuren in uit-stand” (HOFF) : het jaarlijkse aantal uren (h/a) dat de eenheid geacht wordt zich in de uit-stand te bevinden, en waarvan de waarde afhangt van het aangewezen seizoen en de functie;

56. „Bedrijfsuren in carterverwarming-stand” (HCK) : het jaarlijkse aantal uren (h/a) dat de eenheid geacht wordt zich in de carterverwarming-stand te bevinden, en waarvan de waarde afhangt van het aangewezen seizoen en de functie;

57. „Nominaal luchtdebiet” : het luchtdebiet (m3/h) dat wordt gemeten bij de luchtuitlaat van binnen- en/of buiteneenheden (indien van toepassing) van airconditioners onder nominale standaardomstandigheden voor koeling (of verwarming, wanneer het product geen koelfunctie heeft);

58. „Nominaal opgenomen vermogen voor koeling” (PEER) : het elektrisch opgenomen vermogen (kW) van een eenheid tijdens het koelen onder nominale standaardomstandigheden;

59. „Nominaal opgenomen vermogen voor verwarming” (PCOP) : het elektrisch opgenomen vermogen (kW) van een eenheid tijdens het verwarmen onder nominale standaardomstandigheden;

60. „Elektriciteitsverbruik van éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners” (QSD respectievelijk QDD) : het elektriciteitsverbruik van airconditioners met één luchtkanaal of met twee luchtkanalen voor de koel- en/of verwarmingsmodus (afhankelijk van welke van toepassing is) (uitgedrukt in kWh/h voor airconditioners met één luchtkanaal en in kWh/a voor airconditioners met twee luchtkanalen);

61. „Vermogensverhouding” : de verhouding tussen het totale vermelde koel- of verwarmingsvermogen van alle werkende binneneenheden en het vermelde koel- of verwarmingsvermogen van de buiteneenheid onder nominale standaardomstandigheden;

62. „Maximaal ventilatordebiet” (F) : het luchtdebiet van de ventilator op de hoogste stand (m3/min), dat is gemeten bij de ventilatoruitlaat terwijl het oscillerend mechanisme (in voorkomend geval) is uitgeschakeld;

63. „Oscillerend mechanisme” : het vermogen van de ventilator om de richting van de luchtstroom automatisch te wijzigen terwijl de ventilator in bedrijf is;

64. „Geluidsvermogensniveau van de ventilator” : het A-gewogen geluidsvermogensniveau van de ventilator tijdens maximaal ventilatordebiet, dat bij de uitlaat gemeten wordt;

65. „Actieve-modusuren van de ventilator” (HCE) : het aantal uren (h/a) waarin de ventilator verondersteld wordt het maximaal ventilatordebiet te leveren, zoals beschreven in bijlage II, tabel 4.

2. EISEN INZAKE MINIMALE ENERGIE-EFFICIËNTIE, MAXIMAAL ELEKTRICITEITSVERBRUIK IN DE UIT-STAND EN STAND-BY-STAND EN MAXIMAAL GELUIDSVERMOGENSNIVEAU

a) Met ingang van 1 januari 2013 dienen éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners te voldoen aan de eisen van onderstaande tabellen 1, 2 en 3, berekend overeenkomstig bijlage II. Eénkanaals- en tweekanaals-airconditioners en ventilatoren moeten voldoen aan de eisen voor de stand-by-stand en de uit-stand, zoals aangegeven in de onderstaande tabel 2. De eisen inzake minimale energie-efficiëntie en maximaal geluidsvermogensniveau hebben betrekking op de nominale standaardomstandigheden die in bijlage II, tabel 2, zijn vermeld.







Tabel 1 Eisen inzake minimale energie-efficiëntie Airconditioners met twee luchtkanalen Airconditioners met één luchtkanaal EERrated COPrated EERrated COPrated Als GWP van koelmiddel > 150 2,40 2,36 2,40 1,80 Als GWP van koelmiddel ≤ 150 2,16 2,12 2,16 1,62







Tabel 2 Eisen inzake maximaal elektriciteitsverbruik van éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners en ventilatoren in de uit-stand en stand-by-stand Uit-stand Het elektriciteitsverbruik van apparatuur in welke vorm van uit-stand ook mag niet meer dan 1,00 W bedragen. Stand-by-stand Het elektriciteitsverbruik van apparatuur in een toestand waarin uitsluitend een reactiveringsfunctie of uitsluitend een reactiveringsfunctie en een indicatie van de ingeschakelde reactiveringsfunctie wordt geboden, mag niet meer dan 1,00 W bedragen. Het elektriciteitsverbruik van apparatuur in een toestand waarin uitsluitend een informatie- of statusweergave of uitsluitend een combinatie van een reactiveringsfunctie en een informatie- of statusweergave wordt geboden, mag niet meer dan 2,00 W bedragen. Beschikbaarheid van stand-by- en/of uit-stand Behalve wanneer dit niet geschikt is met het oog op de gebruiksbestemming van het product, dient de apparatuur over een uit-stand en/of een stand-by-stand te beschikken en/of over een andere stand waarin de met het elektriciteitsnet verbonden apparatuur niet meer verbruikt dan de geldende voorschriften voor het elektriciteitsverbruik in de uit-stand en/of de stand-by-stand.

Tabel 3

Eisen inzake maximaal geluidsvermogensniveau

Geluidsvermogensniveau binnenshuis, uitgedrukt in dB(A)

65

b) Met ingang van 1 januari 2013 dienen airconditioners, uitgezonderd éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners, te voldoen aan de eisen inzake minimale energie-efficiëntie en maximaal geluidsvermogensniveau, zoals aangegeven in de onderstaande tabellen 4 en 5, berekend overeenkomstig bijlage II. De eisen inzake energie-efficiëntie houden rekening met de referentieontwerpvoorwaarden in bijlage II, tabel 3, waarbij in voorkomend geval het verwarmingsseizoen „Gemiddeld” wordt toegepast. De eisen inzake geluidsvermogen hebben betrekking op de nominale standaardomstandigheden in bijlage II, tabel 2.







Tabel 4 Eisen inzake minimale energie-efficiëntie SEER SCOP (Verwarmingsseizoen „Gemiddeld”) Als GWP van koelmiddel > 150 3,60 3,40 Als GWP van koelmiddel ≤ 150 3,24 3,06







Tabel 5 Eisen inzake maximaal geluidsvermogensniveau Nominaal vermogen ≤ 6 kW 6 < Nominaal vermogen ≤12 kW Geluidsvermogensniveau binnenshuis, uitgedrukt in dB(A) Geluidsvermogensniveau buitenshuis, uitgedrukt in dB(A) Geluidsvermogensniveau binnenshuis, uitgedrukt in dB(A) Geluidsvermogensniveau buitenshuis, uitgedrukt in dB(A) 60 65 65 70

c) Met ingang van 1 januari 2014 dienen airconditioners te voldoen aan de eisen van de onderstaande tabel, berekend overeenkomstig bijlage II. De eisen inzake energie-efficiëntie voor airconditioners, uitgezonderd éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners, hebben betrekking op de referentieontwerpvoorwaarden van bijlage II, tabel 3, waarbij in voorkomend geval het verwarmingsseizoen „Gemiddeld” wordt toegepast. De eisen inzake energie-efficiëntie voor éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners hebben betrekking op de nominale standaardomstandigheden van bijlage II, tabel 2.







Tabel 6 Eisen inzake minimale energie-efficiëntie Airconditioners, uitgezonderd airconditioners met één luchtkanaal en met twee luchtkanalen Airconditioners met twee luchtkanalen Airconditioners met één luchtkanaal SEER SCOP (verwarmingsseizoen: gemiddeld) EERrated COPrated EERrated COPrated Indien GWP van koelmiddel > 150 voor < 6 kW 4,60 3,80 2,60 2,60 2,60 2,04 Indien GWP van koelmiddel ≤ 150 voor < 6 kW 4,14 3,42 2,34 2,34 2,34 1,84 Indien GWP van koelmiddel > 150 voor 6 – 12 kW 4,30 3,80 2,60 2,60 2,60 2,04 Indien GWP van koelmiddel ≤ 150 voor 6 – 12 kW 3,87 3,42 2,34 2,34 2,34 1,84

d) Met ingang van 1 januari 2014 dienen éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners en ventilatoren te voldoen aan de eisen van onderstaande tabel 7, berekend overeenkomstig bijlage II.







Tabel 7 Eisen inzake maximaal elektriciteitsverbruik in de uit-stand en stand-by-stand Uit-stand Het elektriciteitsverbruik van apparatuur in welke vorm van uit-stand ook mag niet meer dan 0,50 W bedragen. Stand-by-stand Het elektriciteitsverbruik van apparatuur in een toestand waarin uitsluitend een reactiveringsfunctie of uitsluitend een reactiveringsfunctie en een indicatie van de ingeschakelde reactiveringsfunctie wordt geboden, mag niet meer dan 0,50 W bedragen. Het elektriciteitsverbruik van apparatuur in een toestand waarin uitsluitend een informatie- of statusweergave of uitsluitend een combinatie van een reactiveringsfunctie en een informatie- of statusweergave wordt geboden, mag niet meer dan 1,00 W bedragen. Beschikbaarheid van stand-by- en/of uit-stand Behalve wanneer dit niet geschikt is met het oog op de gebruiksbestemming van het product, dient de apparatuur over een uit-stand en/of een stand-by-stand te beschikken en/of over een andere stand waarin de met het elektriciteitsnet verbonden apparatuur niet meer verbruikt dan de geldende voorschriften voor het elektriciteitsverbruik in de uit-stand en/of de stand-by-stand. Stroombeheer Apparatuur die haar hoofdfunctie niet uitvoert of waarvan de functies niet noodzakelijk zijn voor een ander energieverbruikend product of andere energieverbruikende producten, moet, behalve wanneer dit niet geschikt is met het oog op de gebruiksbestemming van de apparatuur, over een stroombeheerfunctie of een soortgelijke functie beschikken waarmee de apparatuur na een minimale, met de gebruiksbestemming van de apparatuur overeenstemmende tijd automatisch wordt overgeschakeld naar: — hetzij de stand-by-stand — hetzij de uit-stand — hetzij een andere stand waarin de met het elektriciteitsnet verbonden apparatuur niet meer verbruikt dan de geldende voorschriften voor het elektriciteitsverbruik in de uit-stand en/of de stand-by-stand. De stroombeheerfunctie dient vóór levering te worden geactiveerd.

3. PRODUCTINFORMATIE-EISEN

a) Met ingang van 1 januari 2013 moet de in de onderstaande punten vermelde en overeenkomstig bijlage II berekende informatie over airconditioners en ventilatoren worden vermeld op:

i) de technische documentatie van het product;

ii) vrij toegankelijke websites van fabrikanten van airconditioners en ventilatoren.

b) Fabrikanten van airconditioners en ventilatoren moeten laboratoria die markttoezichtcontroles uitvoeren op aanvraag de nodige informatie verstrekken over de instelling van de eenheid die is toegepast voor het vaststellen van opgegeven vermogens, SEER/EER-, SCOP/COP-waarden en bedrijfswaarden, en zij moeten contactgegevens verstrekken om dergelijke informatie te verkrijgen.

c) Informatie-eisen inzake airconditioners, uitgezonderd éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners.







Tabel 1 Informatie-eisen (1) (het aantal decimalen in het vakje wijst op de nauwkeurigheid van de vermelding) Functie (aanduiden indien aanwezig) Indien de functie verwarming omvat: vermeld het verwarmingsseizoen waarop de informatie betrekking heeft. De aangeduide waarden mogen telkens slechts op één verwarmingsseizoen betrekking hebben. Neem hierin in ieder geval het verwarmingsseizoen „Gemiddeld” op. koeling J/N Gemiddeld (verplicht) J/N verwarming J/N Warmer (indien aangewezen) J/N Kouder (indien aangewezen) J/N Item symbool waarde eenheid Item symbool waarde eenheid Ontwerpbelasting Seizoensgebonden efficiëntie koeling Pdesignc x,x kW koeling SEER x,x — verwarming / Gemiddeld Pdesignh x,x kW verwarming / Gemiddeld SCOP/A x,x — verwarming / Warmer Pdesignh x,x kW verwarming / Warmer SCOP/W x,x — verwarming / Kouder Pdesignh x,x kW verwarming / Kouder SCOP/C x,x — Opgegeven vermogen (1) voor koeling, bij een binnentemperatuur van 27(19) °C en buitentemperatuur Tj Opgegeven energie-efficiëntieverhouding (1), bij een binnentemperatuur van 27(19) °C en buitentemperatuur Tj Tj=35 °C Pdc x,x kW Tj=35 °C EERd x,x — Tj=30 °C Pdc x,x kW Tj=30 °C EERd x,x — Tj=25 °C Pdc x,x kW Tj=25 °C EERd x,x — Tj=20 °C Pdc x,x kW Tj=20 °C EERd x,x — Opgegeven vermogen (1) voor verwarming / verwarmingsseizoen Gemiddeld, bij een binnentemperatuur van 20 °C en buitentemperatuur Tj Opgegeven prestatiecoëfficiënt (1) / verwarmingsseizoen Gemiddeld, bij een binnentemperatuur van 20 °C en buitentemperatuur Tj Tj= – 7 °C Pdh x,x kW Tj= – 7 °C COPd x,x — Tj=2 °C Pdh x,x kW Tj=2 °C COPd x,x — Tj=7 °C Pdh x,x kW Tj=7 °C COPd x,x — Tj=12 °C Pdh x,x kW Tj=12 °C COPd x,x — Tj=bivalente temperatuur Pdh x,x kW Tj=bivalente temperatuur COPd x,x — Tj=uiterste bedrijfstemperatuur Pdh x,x kW Tj=uiterste bedrijfstemperatuur COPd x,x — Opgegeven vermogen (1) voor verwarming / verwarmingsseizoen Warmer, bij een binnentemperatuur van 20 °C en buitentemperatuur Tj Opgegeven prestatiecoëfficiënt (1) / verwarmingsseizoen Warmer, bij een binnentemperatuur van 20 °C en buitentemperatuur Tj Tj=2 °C Pdh x,x kW Tj=2 °C COPd x,x — Tj=7 °C Pdh x,x kW Tj=7 °C COPd x,x — Tj=12 °C Pdh x,x kW Tj=12 °C COPd x,x — Tj=bivalente temperatuur Pdh x,x kW Tj=bivalente temperatuur COPd x,x — Tj=uiterste bedrijfstemperatuur Pdh x,x kW Tj=uiterste bedrijfstemperatuur COPd x,x — Opgegeven vermogen (1) voor verwarming / verwarmingsseizoen Kouder, bij een binnentemperatuur van 20 °C en buitentemperatuur Tj Opgegeven prestatiecoëfficiënt (1) / verwarmingsseizoen Kouder, bij een binnentemperatuur van 20 °C en buitentemperatuur Tj Tj= – 7 °C Pdh x,x kW Tj= – 7 °C COPd x,x — Tj=2 °C Pdh x,x kW Tj=2 °C COPd x,x — Tj=7 °C Pdh x,x kW Tj=7 °C COPd x,x — Tj=12 °C Pdh x,x kW Tj=12 °C COPd x,x — Tj=bivalente temperatuur Pdh x,x kW Tj=bivalente temperatuur COPd x,x — Tj=uiterste bedrijfstemperatuur Pdh x,x kW Tj=uiterste bedrijfstemperatuur COPd x,x — Tj= – 15 °C Pdh x,x kW Tj= – 15 °C COPd x,x — Bivalente temperatuur Uiterste bedrijfstemperatuur verwarming / Gemiddeld Tbiv x °C verwarming / Gemiddeld Tol x °C verwarming / Warmer Tbiv x °C verwarming / Warmer Tol x °C verwarming / Kouder Tbiv x °C verwarming / Kouder Tol x °C Cyclisch-intervalvermogen Cyclisch-intervalefficiëntie voor koeling Pcycc x,x kW voor koeling EERcyc x,x — voor verwarming Pcych x,x kW voor verwarming COPcyc x,x — Verliescoëfficiënt koeling (2) Cdc x,x — Verliescoëfficiënt verwarming (2) Cdh x,x — Elektrisch opgenomen vermogen in andere standen dan de „actieve modus” Jaarlijks elektriciteitsverbruik uit-stand POFF x,x kW koeling QCE x kWh/a stand-by-stand PSB x,x kW verwarming / Gemiddeld QHE x kWh/a thermostaat-uit-stand PTO x,x kW verwarming / Warmer QHE x kWh/a carterverwarming-stand PCK x,x kW verwarming / Kouder QHE x kWh/a Vermogenscontrole (duid een van de drie mogelijkheden aan) Andere items vast J/N geluidsvermogensniveau (binnen/buiten) LWA x,x / x,x dB(A) trapsgewijs J/N aardopwarmingsvermogen GWP x kgCO2 eq. variabel J/N nominaal luchtdebiet (binnen/buiten) — x / x m3/h Contactgegevens voor nadere informatie Naam en adres van de fabrikant of van zijn gemachtigde. (1) Voor multisplit-apparaten dienen gegevens te worden verstrekt bij vermogensverhouding 1. (*1) Voor eenheden met trapsgewijs vermogen moeten in elk vakje in het gedeelte „Opgegeven vermogen van de eenheid” en „Opgegeven EER/COP van de eenheid” twee waarden met een schuine streep („/”) ertussen worden opgegeven. (*2) Indien standaardwaarde Cd = 0,25 wordt gekozen, zijn (resultaten van) cyclische-variatietests niet vereist. Anders is de waarde van de cyclische-variatietest voor verwarming of voor koeling vereist.

De fabrikant dient, in zoverre relevant met het oog op de functionaliteit, de zoals in bovenstaande tabel 1 gevraagde informatie in de technische documentatie van het product op te nemen. Voor eenheden met vermogenscontrole die als „trapsgewijs” is aangeduid, dienen in elk vakje onder „Opgegeven vermogen” de hoogste en de laagste waarde, ofwel „ho/la”, met een schuine streep („/”) ertussen te worden opgegeven.

d) Informatie-eisen voor éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners.

Airconditioners met één luchtkanaal worden op de verpakking, in productdocumentatie en reclamemateriaal, zowel in elektronische als papieren vorm, „plaatselijke airconditioners” genoemd.

Fabrikanten moeten de in de onderstaande tabel beschreven informatie verstrekken.







Tabel 2 Informatie-eisen Informatie ter bepaling van het model waarop de informatie betrekking heeft: (invullen waar nodig) Omschrijving Symbool Waarde Eenheid Nominaal vermogen voor koeling Prated voor koeling [x,x] kW Nominaal vermogen voor verwarming Prated voor verwarming [x,x] kW Nominaal opgenomen vermogen voor koeling PEER [x,x] kW Nominaal opgenomen vermogen voor verwarming PCOP [x,x] kW Nominale energie-efficiëntieverhouding EERd [x,x] — Nominale prestatiecoëfficiënt COPd [x,x] — Elektriciteitsverbruik in de thermostaat-uit-stand PTO [x,x] W Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand PSB [x,x] W Elektriciteitsverbruik van éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners (SD, resp. DD) (afzonderlijk voor koeling en verwarming aanduiden) DD: QDD DD: [x] DD: kWh/a SD: QSD SD: [x,x] SD: kWh/h Geluidsvermogensniveau LWA [x] dB(A) Aardopwarmingsvermogen GWP [x] kgCO2 eq. Contactgegevens voor nadere informatie Naam en adres van de fabrikant of van zijn gemachtigde.

e) Informatie-eisen voor ventilatoren.

Fabrikanten moeten de in de onderstaande tabel beschreven informatie verstrekken.







Tabel 3 Informatie-eisen Informatie ter bepaling van het model waarop de informatie betrekking heeft: (invullen waar nodig) Omschrijving Symbool Waarde Eenheid Maximaal ventilatordebiet F [x,x] m3/min Opgenomen vermogen P [x,x] W Bedrijfswaarde SV [x,x] (m3/min)/W Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand PSB [x,x] W Geluidsvermogensniveau van de ventilator LWA [x] dB(A) Maximale luchtsnelheid C [x,x] Meter/s Meetnorm voor bedrijfswaarde (vermeld hier de referentie naar de gehanteerde meetnorm) Contactgegevens voor nadere informatie Naam en adres van de fabrikant of van zijn gemachtigde









BIJLAGE II

Metingen en berekeningen

1. Met het oog op de naleving en de controle op de naleving van de eisen van deze verordening dienen metingen en berekeningen te worden verricht aan de hand van geharmoniseerde normen waarvan de referentienummers zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, of een andere betrouwbare, nauwkeurige en reproduceerbare methode, die beantwoordt aan de algemeen erkende stand van de techniek op dit gebied en waarvan de resultaten zeer betrouwbaar zijn. Deze methoden moeten aan de hierna vermelde technische parameters beantwoorden.

2. Bij de vaststelling van seizoensgebonden energieverbruik en efficiëntie voor de seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding (SEER) en de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt (SCOP) wordt rekening gehouden met:

a) Europese koel- en verwarmingsseizoen(en), als omschreven in tabel 1;

b) referentieontwerpvoorwaarden, als omschreven in onderstaande tabel 3;

c) het elektriciteitsverbruik voor alle relevante werkingsstanden, aan de hand van tijdsperiodes als omschreven in onderstaande tabel 4;

d) gevolgen van het energie-efficiëntieverlies als gevolg van cyclische variatie door in-/uitschakeling (indien van toepassing), afhankelijk van het soort vermogenscontrole voor koeling en/of verwarming;

e) correcties van de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënten in omstandigheden waarin het verwarmingsvermogen niet aan de verwarmingsbelasting tegemoet kan treden;

f) het aandeel van een back-upverwarming (indien van toepassing) in de berekening van de seizoensgebonden efficiëntie van een eenheid in verwarmingsmodus.

3. Wanneer de informatie met betrekking tot een specifiek model, dat een combinatie van binnen- en buiteneenheden is, verkregen is door berekening op grond van ontwerp en/of extrapolatie van andere combinaties, moet de documentatie nadere gegevens bevatten met betrekking tot deze berekeningen en/of extrapolaties en van tests die zijn uitgevoerd om de correctheid van de uitgevoerde berekeningen te verifiëren (inclusief nadere gegevens over het wiskundig model voor de berekening van de prestatie van dergelijke combinaties en over maatregelen die zijn genomen om dit model te verifiëren).

4. De nominale energie-efficiëntieverhouding (EERrated) en, in voorkomend geval, de nominale prestatiecoëfficiënt (COPrated) voor éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners worden vastgesteld onder de nominale standaardomstandigheden als omschreven in onderstaande tabel 2.

5. Bij de berekening van het seizoensgebonden elektriciteitsverbruik voor koeling (en/of verwarming) wordt rekening gehouden met het elektriciteitsverbruik voor alle relevante werkingsstanden, aan de hand van tijdsperiodes als gedefinieerd in onderstaande tabel 3, met gebruikmaking van de in onderstaande tabel 4 gegeven bedrijfsuren.

6. De ventilatorefficiëntie wordt bepaald op grond van het nominaal luchtdebiet van de eenheid gedeeld door het nominaal elektrisch opgenomen vermogen van de eenheid.

Tabel 1

Bins voor het koel- en verwarmingsseizoen (j=bin-index, Tj=buitentemperatuur, hj=uren per jaar per bin), waarbij „db”=droge-boltemperatuur







KOELSEIZOEN j # Tj °C db hj uren/annum 1 17 205 2 18 227 3 19 225 4 20 225 5 21 216 6 22 215 7 23 218 8 24 197 9 25 178 10 26 158 11 27 137 12 28 109 13 29 88 14 30 63 15 31 39 16 32 31 17 33 24 18 34 17 19 35 13 20 36 9 21 37 4 22 38 3 23 39 1 24 40 0 Totaal (uren) 2 602







VERWARMINGSSEIZOEN j # Tj °C db hj uren/annum Gemiddeld Warmer Kouder 1 t/m 8 – 30 t/m – 23 0 0 0 9 -22 0 0 1 10 -21 0 0 6 11 -20 0 0 13 12 -19 0 0 17 13 -18 0 0 19 14 -17 0 0 26 15 -16 0 0 39 16 -15 0 0 41 17 -14 0 0 35 18 -13 0 0 52 19 -12 0 0 37 20 -11 0 0 41 21 -10 1 0 43 22 -9 25 0 54 23 -8 23 0 90 24 -7 24 0 125 25 -6 27 0 169 26 -5 68 0 195 27 -4 91 0 278 28 -3 89 0 306 29 -2 165 0 454 30 -1 173 0 385 31 0 240 0 490 32 1 280 0 533 33 2 320 3 380 34 3 357 22 228 35 4 356 63 261 36 5 303 63 279 37 6 330 175 229 38 7 326 162 269 39 8 348 259 233 40 9 335 360 230 41 10 315 428 243 42 11 215 430 191 43 12 169 503 146 44 13 151 444 150 45 14 105 384 97 46 15 74 294 61 Totaal (uren) 4 910 3 590 6 446







Tabel 2 Nominale standaardomstandigheden, temperaturen in „droge-bol”-luchttemperatuur („natte bol” aangeduid tussen haakjes) Apparaat Functie Binnenluchttemperatuur (°C) Buitenluchttemperatuur (°C) Airconditioners, uitgezonderd airconditioners met één luchtkanaal koeling 27 (19) 35 (24) verwarming 20 (max. 15) 7(6) Airconditioners met één luchtkanaal koeling 35 (24) 35 (24) (1) verwarming 20 (12) 20 (12) (1) (*1) Bij airconditioners met één luchtkanaal wordt de condensor (verdamper) bij het koelen (verwarmen) niet met buitenlucht, maar met binnenlucht gevoed.







Tabel 3 Referentieontwerpvoorwaarden, temperaturen in „droge-bol”-luchttemperatuur („natte bol” aangeduid tussen haakjes) Functie/seizoen Luchttemperatuur binnenshuis (°C) Buitenluchttemperatuur (°C) Bivalente temperatuur (°C) Uiterste bedrijfstemperatuur (°C) Tin Tdesignc/Tdesignh Tbiv Tol koeling 27 (19) Tdesignc = 35 (24) n.v.t. n.v.t. verwarming / Gemiddeld 20 (15) Tdesignh = – 10 (– 11) max. 2 max. – 7 verwarming / Warmer Tdesignh = 2 (1) max. 7 max. 2 verwarming / Kouder Tdesignh = – 22 (– 23) max. – 7 max. – 15







Tabel 4 Bedrijfsuren per type apparaat per werkingsmodus te gebruiken voor de berekening van het elektriciteitsverbruik Type apparaat / functionaliteit (indien van toepassing) Eenheid Verwarmingsseizoen Aan-stand Thermostaat-uit-stand Stand-by-stand Uit-stand Carterverwarming-stand koeling: HCE verwarming: HHE HTO HSB HOFF HCK Airconditioners, uitgezonderd éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners Koelmodus, indien apparaat alleen koeling biedt u/annum 350 221 2 142 5 088 7 760 Koel- en verwarmingsmodi, indien apparaat beide biedt Koelmodus u/annum 350 221 2 142 0 2 672 Verwarmingsmodus u/annum Gemiddeld 1 400 179 0 0 179 Warmer 1 400 755 0 0 755 Kouder 2 100 131 0 0 131 Verwarmingsmodus, indien apparaat alleen verwarming biedt u/annum Gemiddeld 1 400 179 0 3 672 3 851 Warmer 1 400 755 0 4 345 4 476 Kouder 2 100 131 0 2 189 2 944 Airconditioner met twee luchtkanalen Koelmodus, indien apparaat alleen koeling biedt u/60 min 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Koel- en verwarmingsmodi, indien apparaat beide biedt Koelmodus u/60 min 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Verwarmingsmodus u/60 min 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Verwarmingsmodus, indien apparaat alleen verwarming biedt u/60 min 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Airconditioner met één luchtkanaal Koelmodus u/60 min 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Verwarmingsmodus u/60 min 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

▼M1









BIJLAGE III

Controle op de naleving van productvoorschriften door de markttoezichtautoriteiten

De in deze bijlage vastgestelde controletoleranties worden uitsluitend gebruikt voor de controle van de gemeten parameters door de autoriteiten van de lidstaten; zij mogen door de fabrikant of de importeur niet worden gebruikt als een toegestane tolerantie voor de vaststelling van de in de technische documentatie opgenomen waarden of om deze waarden te interpreteren om ervoor te zorgen dat naleving wordt bereikt of om op welke manier dan ook betere prestaties naar buiten te brengen.

Wanneer de autoriteiten van de lidstaten aan de hand van de in deze verordening vervatte eisen, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2009/125/EG, controleren of een productmodel aan de in deze bijlage vervatte eisen voldoet, passen de autoriteiten van de lidstaten de volgende procedure toe:

(1) De autoriteiten van de lidstaat controleren één eenheid van het model.

(2) Het model wordt geacht te voldoen aan de toepasselijke eisen als:

a) de waarden in de technische documentatie als bedoeld in punt 2 van bijlage IV bij Richtlijn 2009/125/EG (opgegeven waarden) en, indien van toepassing, de waarden die worden gebruikt voor de berekening van deze waarden, niet gunstiger zijn voor de fabrikant of de importeur dan de resultaten van de metingen die worden uitgevoerd overeenkomstig punt 2, onder g), en

b) de opgegeven waarden aan de in deze verordening vastgestelde eisen voldoen en de door de fabrikant of de importeur bekendgemaakte, vereiste productinformatie geen waarden bevat die gunstiger zijn voor de fabrikant of de importeur dan de opgegeven waarden, en

c) de vastgestelde waarden (de waarden voor de betrokken parameters zoals gemeten bij tests en de waarden die op basis van deze metingen worden berekend), aan de respectieve, in tabel 1 vastgestelde controletoleranties voldoen wanneer de autoriteiten van de lidstaat de eenheid van het model testen.

(3) Als de in punt 2, onder a) of b), bedoelde resultaten niet worden behaald, wordt het model geacht niet aan deze verordening te voldoen.

(4) Als het in punt 2, onder c), bedoelde resultaat niet wordt behaald, selecteren de autoriteiten van de lidstaat drie extra te testen eenheden van hetzelfde model.

(5) Het model wordt geacht te voldoen aan de toepasselijke eisen als voor deze drie eenheden het rekenkundig gemiddelde van de vastgestelde waarden aan de in tabel 1 vastgestelde respectieve controletoleranties voldoet.

(6) Als het in punt 5 bedoelde resultaat niet wordt behaald, wordt het model geacht niet aan deze verordening te voldoen.

(7) Zodra het besluit van niet-overeenstemming van het model overeenkomstig de punten 3 en 6 is genomen, verstrekken de autoriteiten van de lidstaat alle relevante informatie aan de autoriteiten van de overige lidstaten en aan de Commissie.

De autoriteiten van de lidstaten gebruiken de in bijlage II vastgestelde meet- en berekeningsmethoden.

De autoriteiten van de lidstaten passen uitsluitend de controletoleranties toe die in tabel 1 zijn vastgesteld, en gebruiken uitsluitend de in de punten 1 tot en met 7 beschreven procedure voor de in deze bijlage bedoelde eisen. Er worden geen andere toleranties, zoals die welke zijn opgenomen in geharmoniseerde normen of in een andere meetmethode, toegepast.







Tabel 1 Controletoleranties Parameters Controletoleranties Seizoengebonden energie-efficiëntieverhouding (SEER) De vastgestelde waarde mag niet meer dan 8 % lager zijn dan de opgegeven waarde. Seizoengebonden prestatiecoëfficiënt — (SCOP) De vastgestelde waarde mag niet meer dan 8 % lager zijn dan de opgegeven waarde. Het opgenomen vermogen in de uitstand De vastgestelde waarde mag de opgegeven waarde met niet meer dan 10 % overschrijden. Opgenomen vermogen in de stand-bystand De vastgestelde waarde mag de opgegeven waarde met niet meer dan 10 % overschrijden. Energie-efficiëntieverhouding (EERrated) De vastgestelde waarde mag niet meer dan 10 % lager zijn dan de opgegeven waarde. Prestatiecoëfficiënt (COPrated) De vastgestelde waarde mag niet meer dan 10 % lager zijn dan de opgegeven waarde. Geluidsvermogensniveau De vastgestelde waarde mag de opgegeven waarde met niet meer dan 2 dB(A) overschrijden.

▼B









BIJLAGE IV

Benchmarks

Op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze verordening beantwoordde de beste in de handel beschikbare technologie voor airconditioners, wat energieprestatie betreft, aan de volgende eisen:







Benchmarks voor airconditioners: Airconditioners, uitgezonderd éénkanaals- en tweekanaals-airconditioners Airconditioner met twee luchtkanalen Airconditioner met één luchtkanaal SEER SCOP EER COP EER COP 8,50 5,10 3,00 (1) 3,15 3,15 (1) 2,60 (*1) Gebaseerd op de efficiëntie van met damp gekoelde airconditioners met één luchtkanaal. De benchmark voor het GWP-niveau van het in de airconditioner gebruikte koelmiddel is ≤ 20.