2000D0367 — NL — 06.06.2000 — 000.001 — 1
Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen
►B BESCHIKKINGVANDECOMMISSIE
van3mei2000
ter uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad inzake de indeling van voor de bouw
bestemdeproducten,bouwwerkenendelendaarvaninklassenvanmateriaalgedrag bijbrand
(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1001)
(VoordeEERrelevantetekst)
(2000/367/EG)
(PB L 133 van 6.6.2000, blz. 26)
Gerectificeerdbij:
►C1Rectificatie PB L 219 van 14.8.2001, blz. 30 (2000/367/EG)
▼B
BESCHIKKINGVANDECOMMISSIE
van3mei2000
ter uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad inzake de
indeling van voor de bouw bestemde producten, bouwwerken en
delendaarvaninklassenvanmateriaalgedrag bijbrand
(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 1001)
(VoordeEERrelevante tekst)
(2000/367/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988
betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuurs-
rechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde
producten(1), gewijzigdbij Richtlijn 93/68/EEG(2), inzonderheid op de
artikelen 3, 6 en 20,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)In artikel 3, leden 2 en 3, van Richtlijn 89/106/EEG is bepaald
dat, teneinde rekening te houden met verschillen ten aanzien vanbeschermingsniveaus voor bouwwerken, die mogelijkerwijs opnationaal, regionaal of lokaal vlak bestaan, voor ieder funda-
menteel voorschrift klassen in de basisdocumenten kunnen
worden vastgesteld. Deze documenten zijn in de vorm van een„mededeling van de Commissie betreffende de basisdocumentenvan Richtlijn 89/106/EEG van de Raad(
3)” gepubliceerd.
(2)In punt 4.2.1 van basisdocument nr. 2 wordt de noodzaak voorverschillende niveaus van het fundamentele voorschrift „brand-veiligheid” gemotiveerd op grond van het type, het gebruik en deplaats van de bouwwerken, de indeling ervan en de beschikbaar-
heidvan nood voorzieningen.
(3)In punt 2.2 van basisdocument nr. 2 wordt een aantal onderling
samenhangende maatregelen opgesomd in verband met de
naleving van het fundamentele voorschrift „brandveiligheid”,
die tezamen tot de vaststelling van een brandveiligheidsstrategiebijdragen, welke in de lidstaten op verschillende wijze kanworden ontwikkeld.
(4)In punt 4.3.1.3 van basisdocument nr. 2 wordt één van deze in delidstaten bestaande maatregelen genoemd, die betrekking heeft opde brandveiligheidsprestaties van voor de bouw bestemdeproducten en/of delen van bouwwerken.
(5)Teneinde het mogelijk te maken de brandveiligheidsprestaties vanvoor de bouw bestemde producten en bouwwerken of delen
daarvan te beoordelen, bestaat de geharmoniseerde oplossing in
een in basisdocument nr. 2 opgenomen systeem van brand-prestatieklassen.
(6)Dit systeem van klassen is bij een tot de Europese normalise-ringsorganisaties CEN en Cenelec gericht mandaat van deCommissie aangepast aan de technische vooruitgang.
(7)Overeenkomstig artikel 6, lid3, van Richtlijn 89/106/EEG leggende lidstaten de prestatieniveaus waaraan op hun grondgebied moetworden voldaan, uitsluitend in het kader van de op communautairniveau aangenomen indelingen en uitsluitend met gebruik vanalle, enige of één klasse(n) vast.2000D0367 — NL — 06.06.2000 — 000.001 — 2
(1) PB L 40 van 11.2.1989, blz. 12.
(2) PB L 220 van 30.8.1993, blz. 1.
(3) PB C 62 van 28.2.1994, blz. 1.
▼B
(8)De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeen-
stemming met het advies van het Permanent Comité voor de
bouw,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:
Artikel 1
Het door de Gemeenschap aangenomen indelingssysteem voor het
gedrag bij brand van voor de bouw bestemde producten, bouwwerken endelen daarvan is beschreven in de bijlage.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.2000D0367 — NL — 06.06.2000 — 000.001 — 3
▼B
BIJLAGE
DEFINITIES,PROEVENENBRANDPRESTATIECRITERIA
De relevante definities, proeven en brandprestatiecriteria worden volledig beschreven in of zijn
gebaseerd op de Europese normen, wanneer in deze bijlage wordt verwezen.
SYMBOLEN
R DraagvermogenE IntegriteitI IsolatieW Straling
M Mechanische actie
C ZelfsluitendheidS RookdoorlatendheidP of PH Continuïteit van de stroom en/of het signaal
G Weerstandtegen roetontbrand ing
K Beschermingsvermogen tegen brand
Nota's
1. De volgende indelingen worden uitgedrukt in minuten tenzij anders vermeld.
2. De Europese normen EN 13501-2, EN 13501-3 (Classificatie) en EN 1992-1.2, EN 1993-1.2, EN
1994-1.2, EN 1995-1.2, EN 1996-1.2, EN 1999-1.2 (Eurocodes) waarnaar in deze beslissing wordt
verwezen zullen onderworpen zijn aan dezelfde in artikel 5, lid 1, van Richtlijn 89/106/EEG
beschreven veiligheidsprocedures.
INDELING
1.Dragendeelementenzonderbrandcompartimenteringsfunctie
Geldt voor wanden, vloeren, daken, liggers, kolommen, balkons, trappen, loop-
bruggen
Norm(en) EN 13501-2; EN 1365-1,2,3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-
1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2
Indeling:R 15 20 30 45 60 90 120 180 240 360
Opmerkingen —
2.Dragendeelementenmeteenbrandcompartimenteringsfunctie
Geldt voor wanden
Norm(en) EN 13501-2; EN 1365-1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN
1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2
Indeling:2000D0367 — NL — 06.06.2000 — 000.001 — 4
▼B
RE 20 30 60 90 120 180 240
REI 15 20 30 45 60 90 120 180 240
REI-M 30 60 90 120 180 240REW 20 30 60 90 120 180 240Opmerkingen —
Geldt voor vloeren en daken
Norm(en) EN 13501-2; EN 1365-2; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN
1995-1.2; EN 1999-1.2
Indeling:RE 20 30 60 90 120 180 240
REI 15 20 30 45 60 90 120 180 240
Opmerkingen —
3.Producten en systemen voor de bescherming van dragende elementen of delen van
bouwwerken
Geldt voor plafonds zonder afzonderlijke brandbeveiliging
Norm(en) EN 13501-2; ENV 13381-1
Indeling: uitgedrukt in dezelfde termen als bij de te beschermen dragende elementenOpmerkingen Indien zij ook voldoen aan de eisen van de proef semi-natuurlijke branden
wordt het symbool „sn” toegevoegd aan de indeling.
Geldt voor tegen brand beschermende coatings, bekledingen en afschermingen
Norm(en) EN 13501-2; ►
C1ENV 13381-2 tot 7 ◄
Indeling: uitgedrukt in dezelfde termen als bij de te beschermen dragen elementenOpmerkingen —
4.Niet-dragendeelementenofdelenvanbouwwerkenenproductendaarvoor
Geldt voor scheidingswanden (inclusief gedeelten zonder brandbeveiliging)
Norm(en) EN 13501-2; EN 1364-1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN
1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2
Indeling:E 2 03 0 6 09 01 2 0
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240
EI-M 30 60 90 120EW 20 30 60 90 1202000D0367 — NL — 06.06.2000 — 000.001 — 5
▼B
Opmerkingen —
Geldt voor plafonds met afzonderlijke brandbeveiliging
Norm(en) EN 13501-2; EN 1364-2
Indeling:
EI 15 30 45 60 90 120 180 240Opmerkingen De indeling wordt aangevuld door „(a →b)”, „(b→a)”, of „(a ↔b)” om
aan te geven of het element beproefd is en voldoet aan de eisen van
binnenuit, van buitenuit of van beide.
Geldt voor gevels (vliesgevels) en buitenmuren (inclusief beglaasde elementen)
Norm(en) EN 13501-2; EN 1364-3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2;
EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2
Indeling:
E 15 30 60 90 120EI 15 30 60 90 120EW 20 30 60
Opmerkingen De indeling wordt aangevuld door „(i →o)”, „(o→i)”, of „(i ↔o)” om
aan te geven of het element beproefd is en voldoet aan de eisen van
binnenuit, van buitenuit of van beide.
Wanneer vereist betekent mechanische stabiliteit dat het gedurende de tijd
voor de E- of EI-indeling weinig waarschijnlijk is dat vallende delen
persoonlijke letsels zullen veroorzaken.
Geldt voor verhoogde vloeren
Norm(en) EN 13501-2; EN 1366-6Indeling:R1 5 3 0
RE 30
REI 30Opmerkingen De indeling wordt aangevuld met toevoeging van het achtervoegsel „f” om
aan te geven dat er volledige brandwerendheid is, of „r” om aan te geven
dat de brandwerendheid uitsluitend geldt voor blootstelling aan de
gereduceerde constante temperatuur.
Geldt voor afdichtingen en afdichtingen voor rechte voegen
Norm(en) EN 13501-2; EN 1366-3,4
Indeling:
E 15 30 45 60 90 120 180 240EI 15 20 30 45 60 90 120 180 2402000D0367 — NL — 06.06.2000 — 000.001 — 6
▼B
Opmerkingen —
Geldt voor branddeuren en -luiken (inclusief deuren/luiken met beglazing en beslag)
en hun sluitwerk
Norm(en) EN 13501-2; EN 1634-1Indeling:
E 15 20 30 45 60 90 120 180 240
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240EW 20 30 60Opmerkingen De I-indeling wordt aangevuld met toevoeging van het achtervoegsel „1”
of „2” om aan te geven welke isolatiedefinitie gebruikt is. Toevoeging van
het symbool „C” geeft aan dat het product ook voldoet aan het
„zelfsluitendheids”-criterium (voldoet/voldoet-niet-test) (
1).
(1) De „C”-classificatie kan worden aangevuld met de nummers 0 tot 5 volgens de gebruikscategorie. De details
zullen aan de relevante technische specificatie van het product worden toegevoegd.
Geldt voor rookdichte deuren
Norm(en) EN 13501-2; EN 1634-3Indeling: S
200of Sanaar gelang van de testvoorwaarden waaraan is voldaan
Opmerkingen Toevoeging van het symbool „C” geeft aan dat het product ook voldoet aan
het „zelfsluitendheids”-criterium (voldoet/voldoet-niet-test) (1).
(1) De „C”-classificatie kan worden aangevuld met de nummers 0 tot 5 volgens de gebruikscategorie. De details
zullen aan de relevante technische specificatie van het product worden toegevoegd.
Geldt voor afsluitingen voor transportbanden en spoorgebonden transportsystemen
Norm(en) EN 13501-2; EN 1366-7
Indeling:E 15 30 45 60 90 120 180 240EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240
EW 20 30 60
Opmerkingen De I-indeling wordt aangevuld met toevoeging van het achtervoegsel „1”
of „2” om aan te geven welke isolatiedefinitie gebruikt is. Toevoeging van
het symbool „C” geeft aan dat het product ook voldoet aan het
„zelfsluitendheids”-criterium (voldoet/voldoet-niet-test) (
1).
(1) De „C”-classificatie kan worden aangevuld met de nummers 0 tot 5 volgens de gebruikscategorie. De details
zullen aan de relevante technische specificatie van het product worden toegevoegd.
Geldt voor dienstleidingen en schachten
Norm(en) EN 13501-2; EN 1366-5
Indeling:E 15 20 30 45 60 90 120 180 2402000D0367 — NL — 06.06.2000 — 000.001 — 7
▼B
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240
Opmerkingen De indeling wordt aangevuld door „(i →o)”, „(o→i)” of „(i ↔o)” om
aan te geven of het element beproefd is en voldoet aan de eisen van
binnenuit, van buitenuit of van beide. Bovendien geven de symbolen „ve”
en/of „ho” aan of het product geschikt is voor verticaal en/of horizontaal
gebruik.
Geldt voor schoorstenen
Norm(en) EN 13501-2; EN 13216Indeling: G + afstand mm (bv. G 50)Opmerkingen Afstand niet vereist voor ingebouwde producten.
Geldt voor bekledingen voor wanden en plafonds
Norm(en) EN 13501-2; EN 13381-8
Indeling: K
Opmerkingen Voldoet/voldoet-niet-test.
5.Producten voor gebruik in ventilatiesystemen (met uitzondering van rook- en warmteafvoer-
systemen)
Geldt voor ventilatiekanalen
Norm(en) EN 13501-3; EN 1366-1Indeling:
EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240
E3 0 6 0Opmerkingen De indeling wordt aangevuld door „(i →o)”, „(o→i)”, of „(i ↔o)” om
aan te geven of het element beproefd is en voldoet aan de eisen van
binnenuit, van buitenuit of van beide. Bovendien geven de symbolen „v
e”
en/of „ho” aan of het product geschikt is voor verticaal en/of horizontaal
gebruik. Toevoeging van het symbool „S” geeft aan dat voldaan wordt
aan een extra eis inzake lekbestendigheid.
Geldt voor brandkleppen
Norm(en) EN 13501-3; EN 1366-2Indeling:EI 15 20 30 45 60 90 120 180 240
E 15 30 60 90 120
Opmerkingen De indeling wordt aangevuld door „(i →o)”, „(o→i)” of „(i ↔o)” om
aan te geven of het element beproefd is en voldoet aan de eisen van
binnenuit, van buitenuit of van beide. Bovendien geven de symbolen „v
e”
en/of „ho” aan of het product geschikt is voor verticaal en/of horizontaal
gebruik. Toevoeging van het symbool „S” geeft aan dat voldaan wordt aan
een extra eis inzake lekbestendigheid.2000D0367 — NL — 06.06.2000 — 000.001 — 8
▼B
6.Productenvoorgebruikbinneninstallaties
Geldt voor elektrische en glasvezelkabels en toebehoren;
kanalen en brandbeschermingssystemen voor kabels
Norm(en) EN 13501-3
Indeling:
P 1 53 06 0 9 0 1 2 0Opmerkingen —
Geldt voor stroomkabels en signaalkabels of systemen met kleine diameter (minder
dan 20 mm diameter en met geleiders van hoogstens 2,5 mm
2doorsnede)
Norm(en) EN 13501-3; EN 50200Indeling:PH 15 30 60 90 120
Opmerkingen —2000D0367 — NL — 06.06.2000 — 000.001 — 9