02016R2281 — NL — 09.01.2017 — 000.001

Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B VERORDENING (EU) 2016/2281 VAN DE COMMISSIE van 30 november 2016 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten, wat betreft eisen inzake ecologisch ontwerp voor luchtverwarmingsproducten, koelproducten, hogetemperatuurproces-chillers en ventilatorluchtkoelers (Voor de EER relevante tekst) (PB L 346 van 20.12.2016, blz. 1)

Gewĳzigd bĳ:









▼B

VERORDENING (EU) 2016/2281 VAN DE COMMISSIE

van 30 november 2016

tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten, wat betreft eisen inzake ecologisch ontwerp voor luchtverwarmingsproducten, koelproducten, hogetemperatuurproces-chillers en ventilatorluchtkoelers

(Voor de EER relevante tekst)







Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

1. Bij deze verordening worden eisen inzake ecologisch ontwerp vastgesteld voor het op de markt introduceren en/of in gebruik nemen van:

a) luchtverwarmingsproducten met een nominaal verwarmingsvermogen van niet meer dan 1 MW;

b) koelproducten en hogetemperatuurproces-chillers met een nominaal koelvermogen van niet meer dan 2 MW;

c) ventilatorluchtkoelers.

2. Deze verordening is niet van toepassing op producten die ten minste aan een van de volgende criteria voldoen:

a) producten die vallen onder Verordening (EU) 2015/1188 van de Commissie ( 1 ) wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor toestellen voor lokale ruimteverwarming betreft;

b) producten die vallen onder Verordening (EU) nr. 206/2012 van de Commissie ( 2 ) wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor airconditioners en ventilatoren betreft;

c) producten die vallen onder Verordening (EU) nr. 813/2013 van de Commissie ( 3 ) wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor ruimteverwarmingstoestellen en combinatieverwarmingstoestellen betreft;

d) producten die vallen onder Verordening (EU) 2015/1095 van de Commissie ( 4 ) wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor professionele koelbewaarkasten, snelkoelers/-vriezers, condensoreenheden en proces-chillers betreft;

e) comfortchillers waarbij het water een uitlaattemperatuur van minder dan + 2 °C heeft en hogetemperatuurproces-chillers waarbij het water een uitlaattemperatuur van minder dan + 2 °C of meer dan +12 °C heeft;

f) producten die zijn ontworpen om voornamelijk op biobrandstoffen te werken;

g) producten die gebruikmaken van vaste brandstoffen;

h) producten die warmte of koude leveren in combinatie met elektrische stroom („warmtekrachtkoppeling”) door verbranding van een brandstof of door een omzettingsproces;

i) producten die deel uitmaken van installaties die vallen onder Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad ( 5 ) inzake industriële emissies;

j) hogetemperatuurproces-chillers die uitsluitend werken met dampcondensatie;

k) eenmalig op maat gemaakte producten die ter plekke worden gemonteerd;

l) hogetemperatuurproces-chillers waarin de koeling plaatsvindt door middel van een absorptieproces waarbij warmte als energiebron wordt gebruikt; en

m) verwarmings- en/of koelproducten waarvan de voornaamste functie is te dienen voor de productie of opslag van aan bederf onderhevige materialen bij gespecificeerde temperaturen door commerciële, institutionele of industriële installaties en waarvan de ruimteverwarming en/of -koeling een bijkomstige functie is en waarvoor de energie-efficiëntie van de functie ruimteverwarming en/of ruimtekoeling afhankelijk is van de activiteit van de primaire functie.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening gelden de definities in Richtlijn 2009/125/EG en wordt verstaan onder:

1. „luchtverwarmingsproduct” : een toestel dat: a) een luchtverwarmingssysteem omvat of daaraan warmte levert; b) met een of meer warmtegeneratoren is uitgerust; en c) een luchtverwarmingssysteem kan omvatten waarmee verwarmde lucht door middel van een luchtbewegingsmechanisme rechtstreeks naar de te verwarmen ruimte wordt gevoerd. Een warmtegenerator die is ontworpen voor een luchtverwarmingsproduct en de behuizing van een luchtverwarmingsproduct die is ontworpen om te worden uitgerust met een dergelijke warmtegenerator worden samen beschouwd als een luchtverwarmingsproduct;

2. „luchtverwarmingssysteem” : de onderdelen en/of uitrusting die nodig zijn voor de toevoer van verwarmde lucht door middel van een luchtbewegingsmechanisme, hetzij via leidingen of rechtstreeks in een verwarmde ruimte, waarbij het doel van het systeem is de gewenste binnentemperatuur van een gesloten ruimte, zoals een gebouw of delen daarvan, tot stand te brengen en te handhaven, voor het thermische comfort van mensen;

3. „warmtegenerator” : het onderdeel van een luchtverwarmingsproduct dat de nuttige warmte genereert via één of meerdere van de volgende processen: a) de verbranding van vloeibare of gasvormige brandstoffen; b) het joule-effect dat plaatsvindt in de verwarmingselementen in een verwarmingssysteem met elektrische weerstand; c) door het opvangen van warmte uit de lucht, ventilatieafvoerlucht, water of aardwarmtebron(nen) en de overdracht van deze warmte aan het luchtverwarmingssysteem met behulp van een dampcompressiecyclus of een sorptiecyclus;

4. „koelproduct” : een toestel dat: a) een luchtkoelsysteem of waterkoelsysteem bevat of daaraan gekoelde lucht of gekoeld water levert, en b) met een of meer koudegeneratoren is uitgerust. Een koudegenerator die is ontworpen voor een koelproduct en de behuizing van een koelproduct die is ontworpen om te worden uitgerust met een dergelijke koudegenerator worden samen beschouwd als het koelproduct;

5. „luchtkoelsysteem” : de onderdelen of uitrusting die nodig zijn voor de toevoer van gekoelde lucht door middel van een luchtbewegingsmechanisme via leidingen of rechtstreeks naar de te koelen ruimte, om de gewenste binnentemperatuur van een gesloten ruimte, zoals een gebouw of delen daarvan, tot stand te brengen en te handhaven, voor het thermische comfort van mensen;

6. „waterkoelsysteem” : de onderdelen en/of uitrusting die nodig zijn voor de distributie van gekoeld water en de doorgifte van warmte van binnenruimten naar gekoeld water, waarbij het doel van het systeem is de gewenste binnentemperatuur van een gesloten ruimte, zoals een gebouw of delen daarvan, tot stand te brengen en te handhaven, voor het thermische comfort van mensen;

7. „koudegenerator” : het onderdeel van een koelproduct dat een temperatuurverschil genereert waarmee warmte aan de warmtebron kan worden onttrokken, de binnenruimte kan worden afgekoeld, en overgebracht naar een warmteput, zoals de lucht, water of de aarde, met gebruikmaking van een dampcompressiecyclus of sorptiecyclus;

8. „comfortchiller” : een koelproduct: a) waarvan de binnenshuis geplaatste warmtewisselaar (verdamper) warmte aan een waterkoelsysteem (warmtebron) onttrekt, en dat ontworpen is om te werken bij uitlaattemperaturen van het water van + 2 °C of meer; b) dat is uitgerust met een koudegenerator; en c) waarvan de buitenshuis geplaatste warmtewisselaar (condensor) deze warmte aan de lucht, water of de aarde als warmteput(ten) afgeeft;

9. „ventilatorluchtkoeler” : een apparaat dat zorgt voor gedwongen circulatie van de binnenlucht, voor een of meer van de volgende doeleinden: verwarming, koeling, ontvochtiging en filtering van de binnenlucht, voor het thermische comfort van mensen, maar waarvan de verwarmings- of koelingsbron en een warmtewisselaar buitenshuis geen deel uitmaakt. Het apparaat kan voorzien zijn van minimale leidingen om de inname en de uitlaat van lucht te leiden, met inbegrip van geconditioneerde lucht. Het product kan zo zijn ontworpen dat het in een behuizing kan worden ingebouwd, of kan zelf een behuizing hebben, waardoor het in de te koelen ruimte kan worden geplaatst. Het kan een warmtegenerator omvatten die werkt op basis van het joule-effect en die is ontworpen om uitsluitend als back-upverwarmingselement te worden gebruikt;

10. „hogetemperatuurproces-chiller” : een product dat: a) ten minste één compressor omvat die wordt aangedreven of bestemd is om te worden aangedreven door een elektrische motor, en dat ten minste één verdamper omvat; b) geschikt is voor de afkoeling en het continu gelijk houden van de temperatuur van een vloeistof, teneinde te voorzien in de koeling voor een koelinrichting die of koelsysteem dat niet is bestemd voor de koeling van een ruimte voor het thermische comfort van mensen; c) onder nominale standaardomstandigheden zijn nominaal koelvermogen kan bereiken bij een uitlaattemperatuur van een binnenshuis geplaatste warmtewisselaar van 7 °C; d) de condensor, de elementen waaruit het koelmiddelcircuit bestaat of andere hulpmiddelen al dan niet omvat.

11. „nominaal koelvermogen” (P) : het koelvermogen dat de hogetemperatuurproces-chiller kan bereiken bij vollast, gemeten bij een inlaatluchttemperatuur van 35 °C voor luchtgekoelde hogetemperatuurproces-chillers en een inlaatwatertemperatuur van 30 °C voor watergekoelde hogetemperatuurproces-chillers, uitgedrukt in kW;

12. „luchtgekoelde hogetemperatuurproces-chiller” : een hogetemperatuurproces-chiller, waarvan het medium voor warmteoverdracht aan de condensorzijde lucht is;

13. „watergekoelde hogetemperatuurproces-chiller” : een hogetemperatuurproces-chiller, waarvan het medium voor warmteoverdracht aan de condensorzijde water of pekel is;

14. „biobrandstof” : een brandstof die gewonnen is uit biomassa;

15. „biomassa” : de biologisch afbreekbare delen van producten, afvalstoffen en residuen van biologische herkomst uit de landbouw (met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen), bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, met inbegrip van visserij en aquacultuur, alsmede de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval;

16. „vaste brandstof” : een brandstof die bij normale temperaturen binnenshuis een vaste vorm heeft;

17. „opgegeven verwarmingsvermogen” : het verwarmingsvermogen van een warmtepomp, luchtverwarmingstoestel of ventilatorluchtkoeler bij het leveren van ruimteverwarming bij nominale standaardomstandigheden (Prated,h), uitgedrukt in kW;

18. „nominaal koelvermogen” (Prated,c) : het koelvermogen van comfortchillers en/of airconditioners of ventilatorluchtkoeler bij koeling van ruimten bij nominale standaardomstandigheden, uitgedrukt in kW;

19. „nominale standaardomstandigheden” : de functioneringsomstandigheden van comfortchillers, airconditioners en warmtepompen, waaronder zij worden getest om hun nominaal verwarmingsvermogen, koelvermogen, geluidsvermogensniveau en/of emissies van stikstofoxiden te bepalen. Voor producten die interne verbrandingsmotoren gebruiken, is dit het equivalent voor het aantal toeren per minuut (Erpmequivalent);

20. „uitlaattemperatuur van het water” : de temperatuur van het water dat de comfortchiller verlaat, uitgedrukt in graden Celsius.

Voor de doeleinden van de bijlagen II tot en met VII worden aanvullende definities vastgesteld in bijlage I.

Artikel 3

Eisen inzake ecologisch ontwerp en tijdschema

1. De eisen inzake ecologisch ontwerp voor luchtverwarmingsproducten, koelproducten, ventilatorluchtkoelers en hogetemperatuurproces-chillers zijn vastgesteld in bijlage II.

2. Elke eis inzake ecologisch ontwerp wordt volgens het onderstaande tijdschema toegepast:

a) Met ingang van 1 januari 2018:

i) voldoen de luchtverwarmingsproducten aan de eisen van punt 1, onder a), en punt 5 van bijlage II;

ii) voldoen de koelproducten aan de eisen van punt 2, onder a) en punt 5 van bijlage II;

iii) voldoen hogetemperatuurproces-chillers aan de eisen van punt 3, onder a), en punt 5 van bijlage II;

iv) voldoen ventilatorluchtkoelers aan de eisen van punt 5 van bijlage II;

b) Met ingang van 26 september 2018:

i) voldoen luchtverwarmingsproducten en koelproducten aan de eisen van punt 4, onder a), van bijlage II;

c) Met ingang van 1 januari 2021:

i) voldoen luchtverwarmingsproducten aan de eisen van punt 1, onder b), van bijlage II;

ii) voldoen koelproducten aan de eisen van punt 2, onder b), van bijlage II;

iii) voldoen hogetemperatuurproces-chillers aan de eisen van punt 3, onder b), van bijlage II;

iv) voldoen luchtverwarmingsproducten aan de eisen van punt 4, onder b), van bijlage II.

3. De naleving van de eisen inzake ecologisch ontwerp wordt gemeten en berekend overeenkomstig de in bijlage III vastgestelde eisen.

Artikel 4

Overeenstemmingsbeoordeling

Fabrikanten kunnen kiezen of zij voor de in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 2009/125/EG vastgestelde procedure voor overeenstemmingsbeoordeling de in bijlage IV bij die richtlijn beschreven interne ontwerpcontrole, dan wel het in bijlage V bij die richtlijn beschreven beheersysteem gebruiken.

De fabrikanten verstrekken de technische documentatie die de in punt 5, onder c), van bijlage II bij deze verordening vastgestelde informatie bevat.

Artikel 5

Controleprocedure voor markttoezichtsdoeleinden

Bij het uitvoeren van de in artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2009/125/EG bedoelde markttoezichtscontroles met betrekking tot de naleving van de in bijlage II bij deze verordening beschreven eisen, gebruiken de bevoegde autoriteiten van de lidstaten de in bijlage IV bij deze verordening beschreven controleprocedure.

Artikel 6

Benchmarks

De indicatieve benchmarks voor de indeling van op de markt verkrijgbare luchtverwarmingsproducten, koelproducten en hogetemperatuurproces-chillers als „de best presterende” op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening, worden in bijlage V bij deze verordening gegeven.

Artikel 7

Evaluatie

De Commissie evalueert deze verordening in het licht van de technologische vooruitgang in verband met luchtverwarmingsproducten, koelproducten en hogetemperatuurproces-chillers. Zij legt de resultaten van deze evaluatie uiterlijk op 1 januari 2022 voor aan het Overlegforum inzake ecologisch ontwerp. De evaluatie omvat een beoordeling van de volgende aspecten:

a) de noodzaak om eisen inzake ecologisch ontwerp vast te stellen die betrekking hebben op door koelmiddelen veroorzaakte broeikasgasemissies;

b) de noodzaak om eisen inzake ecologisch ontwerp vast te stellen voor hogetemperatuurproces-chillers die werken met dampcondensatie en hogetemperatuurproces-chillers die werken met absorptietechnologie;

c) de noodzaak om strengere eisen inzake ecologisch ontwerp vast te stellen voor de energie-efficiëntie en emissies van stikstofoxiden van luchtverwarmingsproducten, koelproducten en hogetemperatuurproces-chillers;

d) de noodzaak om eisen inzake ecologisch ontwerp vast te stellen voor de geluidsemissies van luchtverwarmingsproducten, koelproducten, hogetemperatuurproces-chillers en ventilatorluchtkoelers;

e) de noodzaak om emissie-eisen vast te stellen op basis van het nuttige verwarmings- of koelvermogen in plaats van de energietoevoer;

f) de noodzaak om eisen inzake ecologisch ontwerp vast te stellen voor combinatieluchtverwarmingstoestellen;

g) de noodzaak om eisen inzake energie-etikettering vast te stellen voor huishoudelijke luchtverwarmingsproducten;

h) de noodzaak om strengere eisen inzake ecologisch ontwerp vast te stellen voor C2- en C4-luchtverwarmingstoestellen;

i) de noodzaak om strengere eisen inzake ecologisch ontwerp vast te stellen voor dakairconditioners, airconditioners met luchtkanalen en warmtepompen;

j) de noodzaak van certificatie door derden; en

k) voor alle producten: de waarde van de toleranties voor de controle, zoals vermeld in de controleprocedures die zijn vastgesteld in bijlage IV.

Artikel 8

Afwijking

1. Tot en met 1 januari 2018 kunnen de lidstaten het op de markt introduceren en/of in gebruik nemen van luchtverwarmingsproducten, koelproducten en hogetemperatuurproces-chillers die in overeenstemming zijn met de nationale bepalingen inzake de seizoensgebonden energie-efficiëntie of de seizoensgebonden energieprestatieverhouding die van kracht zijn op het tijdstip van de vaststelling van deze verordening, toestaan.

2. Tot en met 26 september 2018 kunnen de lidstaten het op de markt introduceren en/of in gebruik nemen van de luchtverwarmingsproducten en koelproducten die in overeenstemming zijn met de nationale bepalingen inzake emissies van stikstofoxiden die van kracht zijn op het tijdstip van de vaststelling van deze verordening, toestaan.

Artikel 9

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.









BIJLAGE I

Definities voor de bijlagen II tot en met V

Voor de toepassing van deze verordening gelden de definities van Richtlijn 2009/125/EG en wordt verstaan onder:

Gemeenschappelijke definities

(1) „omzettingscoëfficiënt” (CC) : een coëfficiënt die de geraamde gemiddelde EU-opwekkingsefficiëntie van 40 % weergeeft, die is vastgesteld in bijlage IV bij Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie ( 6 ); de waarde van de omzettingscoëfficiënt is CC = 2,5;

(2) „bovenste verbrandingswaarde” (GCV) : de totale hoeveelheid warmte die wordt afgegeven door een hoeveelheid brandstof per eenheid als deze volledig met zuurstof wordt verbrand en de verbrandingsproducten tot omgevingstemperatuur zijn afgekoeld; deze hoeveelheid omvat de warmte van de condensatie van waterdamp in de brandstof en van waterdamp die ontstaat door de verbranding van waterstof in de brandstof;

(3) „aardopwarmingsvermogen” (GWP) : het klimaatopwarmingsvermogen van een broeikasgas in verhouding tot dat van koolstofdioxide (CO2), berekend in termen van het opwarmingsvermogen in een periode van 100 jaar van één kilogram van een broeikasgas in verhouding tot één kilogram CO2. De in aanmerking genomen GWP-waarden zijn die welke zijn opgenomen in de bijlagen I, II, en IV bij Verordening (EU) nr. 517/2014. GWP-waarden voor mengsels van koelmiddelen worden bepaald via de methode van bijlage IV van Verordening (EU) nr. 517/2014;

(4) „luchtdebiet” : het luchtdebiet in m3/h dat wordt gemeten bij de luchtuitlaat van binnen- en/of buiteneenheden (indien van toepassing) van comfortchillers, airconditioners of warmtepompen, en ventilatorluchtkoelers onder nominale standaardomstandigheden voor koeling of verwarming, wanneer het product geen koelfunctie heeft;

(5) „geluidsvermogensniveau” (LWA) : het A-gewogen geluidsvermogensniveau, binnen en/of buiten gemeten, onder nominale standaardomstandigheden en uitgedrukt in dB;

(6) „aanvullend verwarmingstoestel” : een warmtegenerator van het luchtverwarmingsproduct die extra warmte genereert tijdens omstandigheden waarbij de verwarmingsbelasting het verwarmingsvermogen van de voorkeurswarmtegenerator overschrijdt;

(7) „voorkeurswarmtegenerator” : de warmtegenerator van het luchtverwarmingsproduct met de grootste bijdrage aan de totale warmte die tijdens het verwarmingsseizoen wordt geleverd;

(8) „seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming” (ηs,h ) : de verhouding tussen de jaarlijkse referentieverwarmingsvraag met betrekking tot het verwarmingsseizoen waarvoor het luchtverwarmingsproduct is bestemd, en het jaarlijkse energieverbruik voor verwarming, voor zover van toepassing gecorrigeerd voor bijdragen voor temperatuurregeling en het elektriciteitsverbruik van een of meer grondwaterpompen, uitgedrukt in procenten;

(9) „seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimtekoeling” (ηs,c ) : de verhouding tussen de jaarlijkse referentiekoelvraag met betrekking tot het koelseizoen waarvoor het koelproduct is bestemd, en het jaarlijkse referentie-energieverbruik voor koeling, voor zover van toepassing gecorrigeerd voor bijdragen voor temperatuurregeling en het elektriciteitsverbruik van een of meer grondwaterpompen, uitgedrukt in procenten;

(10) „temperatuurregeling” : apparatuur die met de eindgebruiker communiceert ten aanzien van de waarden en tijden van de gewenste binnentemperatuur en die relevante gegevens zoals de feitelijke binnen- en/of buitentemperatuur doorgeeft aan een interface van het luchtverwarmings- of koelproduct zoals een centrale verwerkingseenheid, die daarmee een bijdrage levert aan de regeling van de binnentemperatuur/-temperaturen;

(11) „bin” (binj) : een combinatie van een buitentemperatuur (Tj ) en bin-uren (hj ), zoals vastgesteld in de tabel 26, 27 en 28 van bijlage III;

(12) „bin-uren” (hj ) : het aantal uren per seizoen, uitgedrukt in uren per jaar, waarbij de buitentemperatuur zich voor elke bin voordoet, zoals vastgesteld in de tabellen 26, 27 en 28 van bijlage III;

(13) „binnentemperatuur” (Tin ) : de drogebolluchttemperatuur binnenshuis, uitgedrukt in graden Celsius; de relatieve vochtigheid kan worden aangeduid door de bijbehorende natteboltemperatuur;

(14) „buitentemperatuur” (Tj ) : de drogebolbuitenluchttemperatuur, uitgedrukt in graden Celsius; de relatieve vochtigheid kan worden aangeduid door de bijbehorende natteboltemperatuur;

(15) „vermogensregeling” : de capaciteit van een warmtepomp, airconditioner, comfortchiller of hogetemperatuurproces-chiller om zijn verwarmings- of koelvermogen aan te passen door het volumedebiet van het koelmiddel/de koelmiddelen te wijzigen; moet worden aangeduid als „vast” als het volumedebiet niet kan worden gewijzigd, als „getrapt” als het volumedebiet wordt gewijzigd of gevarieerd in reeksen van niet meer dan twee stappen of als „variabel” als het volumedebiet wordt gewijzigd of gevarieerd in reeksen van drie of meer stappen;

(16) „verliescoëfficiënt” (Cdh ) voor verwarming en (Cdc ) voor koeling) : de mate van efficiëntieverlies als gevolg van de cyclische variatie van het product; indien niet door meting vastgesteld, is de standaardwaarde van de verliescoëfficiënt 0,25 voor een airconditioner of warmtepomp of 0,9 voor een comfortchiller of een hogetemperatuurproces-chiller;

(17) „emissies van stikstofoxiden” : de som van de emissies van stikstofmonoxide en stikstofdioxide door luchtverwarmingsproducten of koelproducten die gasvormige of vloeibare brandstoffen gebruiken, uitgedrukt in stikstofdioxide, vastgesteld terwijl het nominaal verwarmingsvermogen, uitgedrukt in mg/kWh in termen van GCV, wordt gegeven.

Definities in verband met luchtverwarmingstoestellen

(18) „luchtverwarmingstoestel” : een luchtverwarmingsproduct dat de warmte van een warmtegenerator rechtstreeks aan de lucht doorgeeft en dat deze warmte via een luchtverwarmingssysteem distribueert of zo'n systeem bevat;

(19) „op gasvormige of vloeibare brandstoffen werkend luchtverwarmingstoestel” : een luchtverwarmingstoestel dat gebruikmaakt van een warmtegenerator die werkt op basis van de verbranding van gasvormige of vloeibare brandstoffen;

(20) „op elektriciteit werkend luchtverwarmingstoestel” : een luchtverwarmingstoestel dat gebruikmaakt van een warmtegenerator die werkt op basis van het joule-effect in verwarming met elektrische weerstand;

(21) „luchtverwarmingstoestel type B1” : een luchtverwarmingstoestel dat gebruikmaakt van gasvormige of vloeibare brandstoffen en specifiek is ontworpen om te worden verbonden met een rookafvoerkanaal met natuurlijke trek dat de verbrandingsresten afvoert tot buiten de ruimte waarin het luchtverwarmingstoestel type B1 is geïnstalleerd, waarbij de verbrandingslucht rechtstreeks uit deze ruimte wordt gehaald; een luchtverwarmingstoestel type B1 wordt uitsluitend als luchtverwarmingstoestel type B1 in de handel gebracht;

(22) „luchtverwarmingstoestel type C2” : een luchtverwarmingstoestel dat gebruikmaakt van gasvormige of vloeibare brandstoffen en specifiek is ontworpen om de verbrandingslucht aan te voeren via een gemeenschappelijk leidingstelsel waarop meerdere toestellen zijn aangesloten en om het rookgas via dat leidingstelsel af te voeren; een luchtverwarmingstoestel type C2 wordt uitsluitend als luchtverwarmingstoestel type C2 in de handel gebracht;

(23) „luchtverwarmingstoestel type C4” : een luchtverwarmingstoestel dat gebruikmaakt van gasvormige of vloeibare brandstoffen en specifiek is ontworpen om de verbrandingslucht aan te voeren via een gemeenschappelijk leidingstelsel waarop meerdere toestellen zijn aangesloten en om het rookgas via een andere pijp van het rookgasstelsel af te voeren; een luchtverwarmingstoestel type C4 wordt uitsluitend als luchtverwarmingstoestel type C4 in de handel gebracht;

(24) „minimumvermogen” : het minimale verwarmingsvermogen van het luchtverwarmingstoestel (Pmin ), uitgedrukt in kW;

(25) „nuttig rendement bij nominaal verwarmingsvermogen” (ηnom ) : de verhouding tussen het nominale verwarmingsvermogen en het totale opgenomen vermogen om dit verwarmingsvermogen te bereiken, uitgedrukt in procenten, waarbij het totale opgenomen vermogen is gebaseerd op de GCV van de brandstof bij gebruik van gasvormige of vloeibare brandstoffen;

(26) „nuttig rendement bij minimumvermogen” (ηpl ) : de verhouding tussen het minimumvermogen en het totale opgenomen vermogen om dit verwarmingsvermogen te bereiken, uitgedrukt in procenten, waarbij het totale opgenomen vermogen is gebaseerd op de GCV van de brandstof;

(27) „seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in actieve modus (ηs,on )” : de seizoensgebonden thermische energie-efficiëntie vermenigvuldigd met de emissie-efficiëntie, uitgedrukt in procenten;

(28) „seizoensgebonden thermische energie-efficiëntie (ηs,th )” : het gewogen gemiddelde van het nuttig rendement bij nominaal verwarmingsvermogen en het nuttig rendement bij minimumvermogen, waarbij rekening wordt gehouden met de omhullingsverliezen;

(29) „emissie-efficiëntie (ηs,flow )” : een correctie die wordt toegepast bij de berekening van de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in actieve modus, waarbij rekening wordt gehouden met het equivalente luchtdebiet van de verwarmde lucht en met het verwarmingsvermogen;

(30) „verliesfactor van de omhulling” (Fenv ) : het verlies aan seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming als gevolg van het warmteverlies van de warmtegenerator naar gebieden buiten de te verwarmen ruimte, uitgedrukt in procenten;

(31) „aanvullend elektriciteitsverbruik” : het verlies aan seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming ten gevolge van het elektriciteitsverbruik bij nominaal verwarmingsvermogen (elmax ), bij minimumvermogen (elmin), en in stand-bystand (elsb ) uitgedrukt in procenten;

(32) „waakvlamverliezen” : het verlies aan seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming ten gevolge van het energieverbruik voor de ontstekingsbrander uitgedrukt in procenten;

(33) „permanent energieverbruik van de waakvlam” (Pign ) : het energieverbruik van een brander die is bedoeld om de hoofdbrander aan te steken en die alleen kan worden gedoofd door ingrijpen van de gebruiker, uitgedrukt in W, gebaseerd op de GCV van de brandstof;

(34) „ontluchtingskanaalverliezen” : het verlies aan seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in perioden waarin de voorkeurswarmtegenerator niet actief is, uitgedrukt in procenten.

Definities van warmtepompen, airconditioners en comfortchillers

(35) „warmtepomp” : een luchtverwarmingsproduct: a) waarvan de buitenshuis geplaatste warmtewisselaar (verdamper) warmte aan de lucht, de ventilatieafvoerlucht, het water, of uit aardwarmtebronnen onttrekt; b) dat een warmtegenerator heeft die een dampcompressiecyclus of een sorptiecyclus gebruikt; c) waarvan de binnenshuis geplaatste warmtewisselaar (condensor) deze warmte aan een luchtverwarmingssysteem afgeeft; d) dat uitgerust kan zijn met een aanvullend verwarmingstoestel; e) dat al dan niet omkeerbaar is, in welk geval het als airconditioner werkt;

(36) „lucht-luchtwarmtepomp” : een warmtepomp met een warmtegenerator die gebruikmaakt van een dampcompressiecyclus aangedreven door een elektrische motor of interne verbrandingsmotor en waarbij de buitenshuis geplaatste warmtewisselaar (verdamper) warmteoverdracht vanuit de lucht mogelijk maakt;

(37) „water/pekel-luchtwarmtepomp” : een warmtepomp met een warmtegenerator die gebruikmaakt van een dampcompressiecyclus aangedreven door een elektrische motor of verbrandingsmotor en waarbij de buitenshuis geplaatste warmtewisselaar (verdamper) warmteoverdracht vanuit water of pekel mogelijk maakt;

(38) „dakwarmtepomp” : een op het dak geïnstalleerde lucht-luchtwarmtepomp, aangedreven door een elektrische compressor, waarvan de verdamper, de compressor en de condensor in één enkel pakket zijn geïntegreerd;

(39) „sorptiecycluswarmtepomp” : een warmtepomp met een warmtegenerator die een sorptiecyclus gebruikt op basis van de externe verbranding van brandstoffen en/of de toevoer van warmte;

(40) „multi-splitwarmtepomp” : een warmtepomp met meerdere binneneenheden, een of meer koelcircuits, een of meer compressoren en een of meer buiteneenheden, waarbij de binneneenheden al dan niet afzonderlijk worden geregeld;

(41) „airconditioner” : een koelproduct dat voor ruimtekoeling zorgt en: a) waarvan de binnenshuis geplaatste warmtewisselaar (verdamper) warmte aan een luchtkoelsysteem (warmtebron) onttrekt; b) dat een koudegenerator heeft die een dampcompressiecyclus of een sorptiecyclus gebruikt; c) waarvan de buitenshuis geplaatste warmtewisselaar (condensor) deze warmte aan de lucht, water of de aarde als warmteput afgeeft, al dan niet met warmteoverdracht op basis van verdamping van extern toegevoegd water; d) dat al dan niet omkeerbaar is, in welk geval het als warmtepomp werkt;

(42) „lucht-luchtairconditioner” : een airconditioner met een koudegenerator die gebruikmaakt van een dampcompressiecyclus aangedreven door een elektrische motor of interne verbrandingsmotor en waarbij de buitenshuis geplaatste warmtewisselaar (condensor) warmteoverdracht naar de lucht mogelijk maakt;

(43) „water/pekel-luchtairconditioner” : een airconditioner met een koudegenerator die gebruikmaakt van een dampcompressiecyclus aangedreven door een elektrische motor of interne verbrandingsmotor en waarbij de buitenshuis geplaatste warmtewisselaar (condensor) warmteoverdracht naar water of pekel mogelijk maakt;

(44) „dakairconditioner” : een op het dag geïnstalleerde lucht-luchtairconditioner, aangedreven door een elektrische compressor, waarvan de verdamper, de compressor en de condensor in één enkel pakket zijn geïntegreerd;

(45) „multi-splitairconditioner” : een airconditioner met meerdere binneneenheden, een of meer koelcircuits, een of meer compressoren en een of meer buiteneenheden, waarbij de binneneenheden al dan niet afzonderlijk worden geregeld;

(46) „sorptiecyclusairconditioner” : een airconditioner met een koudegenerator die een sorptiecyclus gebruikt op basis van de externe verbranding van brandstoffen en/of de toevoer van warmte;

(47) „lucht-watercomfortchiller” : een comfortchiller met een koudegenerator die gebruikmaakt van een dampcompressiecyclus aangedreven door een elektrische motor of interne verbrandingsmotor en waarbij de buitenshuis geplaatste warmtewisselaar (condensor) warmteoverdracht naar de lucht mogelijk maakt, met inbegrip van warmteoverdracht die is gebaseerd op verdamping in deze lucht van extern toegevoegd water, mits het apparaat ook in staat is zonder het aanvullende water te werken en uitsluitend van lucht gebruik te maken;

(48) „water/pekel-watercomfortchiller” : een comfortchiller met een koudegenerator die gebruikmaakt van een dampcompressiecyclus aangedreven door een elektrische motor of verbrandingsmotor en waarbij de buitenshuis geplaatste warmtewisselaar (condensor) warmteoverdracht naar water of pekel mogelijk maakt, waarbij warmteoverdracht die is gebaseerd op verdamping van extern toegevoegd water is uitgesloten;

(49) „sorptiecycluscomfortchiller” : een comfortchiller met een koudegenerator die een sorptiecyclus gebruikt op basis van de externe verbranding van brandstoffen en/of de toevoer van warmte.

Definities in verband met de berekeningsmethode voor comfortchillers, airconditioners en warmtepompen

(50) „referentieontwerpvoorwaarden” : de combinatie van de referentieontwerptemperatuur, de maximale bivalente temperatuur en de maximale uiterste bedrijfstemperatuur, zoals aangegeven in tabel 24 van bijlage III;

(51) „referentieontwerptemperatuur” : de buitentemperatuur voor koeling (Tdesign,c ) of verwarming (Tdesign,h ), zoals beschreven in tabel 24 van bijlage III, waarbij de deellastverhouding gelijk is aan 1, en die varieert naargelang van het seizoen voor hetzij koeling hetzij verwarming, uitgedrukt in graden Celsius;

(52) „bivalente temperatuur” (Tbiv ) : de door de fabrikant opgegeven buitentemperatuur (Tj) voor verwarming waarop het opgegeven verwarmingsvermogen gelijk is aan de deellast en waaronder het opgegeven verwarmingsvermogen moet worden aangevuld door vermogen van een elektrische back-upverwarming om te voldoen aan de deellast voor verwarming, uitgedrukt in graden Celsius;

(53) „uiterste bedrijfstemperatuur” (Tol ) : de door de fabrikant opgegeven buitentemperatuur voor verwarming waaronder de warmtepomp niet in staat is tot afgifte van verwarmingsvermogen en het opgegeven verwarmingsvermogen gelijk is aan nul, uitgedrukt in graden Celsius;

(54) „deellastverhouding” (pl(Tj)) : de buitentemperatuur minus 16 °C, gedeeld door de referentieontwerptemperatuur minus 16 °C, voor hetzij ruimtekoeling hetzij ruimteverwarming;

(55) „seizoen” : een reeks omgevingsomstandigheden, aangewezen als een verwarmingsseizoen of koelseizoen, waarbij de combinatie van buitentemperaturen en bin-uren met betrekking tot dat seizoen aan de hand van bin wordt beschreven;

(56) „deellast voor verwarming” (Ph(Tj)) : de verwarmingsbelasting bij een bepaalde buitentemperatuur, berekend als de ontwerpverwarmingsbelasting vermenigvuldigd met de deellastverhouding en uitgedrukt in kW;

(57) „deellast voor koeling” (Pc(Tj)) : de koelbelasting bij een bepaalde buitentemperatuur, berekend als de ontwerpkoelbelasting vermenigvuldigd met de deellastverhouding en uitgedrukt in kW;

(58) „seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding” (SEER) : de totale energie-efficiëntieverhouding van de airconditioner of comfortchiller die representatief is voor het koelseizoen en wordt berekend als de jaarlijkse referentiekoelvraag gedeeld door het jaarlijkse energieverbruik voor koeling;

(59) „seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt” (SCOP) : de totale prestatiecoëfficiënt van een warmtepomp die elektriciteit gebruikt en die representatief is voor het verwarmingsseizoen, berekend als de jaarlijkse referentieverwarmingsvraag gedeeld door het jaarlijkse energieverbruik voor verwarming;

(60) „jaarlijkse referentiekoelvraag” (QC ) : de referentiekoelvraag, te gebruiken als grondslag voor de berekening van de SEER en berekend als het product van de ontwerpkoelbelasting (Pdesign,c) en de equivalente actieve-modusuren voor koeling (HCE), uitgedrukt in kWh;

(61) „jaarlijkse referentieverwarmingsvraag” (QH ) : de referentieverwarmingsvraag die betrekking heeft op een aangewezen verwarmingsseizoen, te gebruiken als grondslag voor de berekening van de SCOP en berekend als het product van de ontwerpverwarmingsbelasting (Pdesign,h ) en de equivalente actieve-modusuren voor verwarming (HHE ), uitgedrukt in kWh;

(62) „jaarlijks energieverbruik voor koeling” (QCE ) : het benodigde energieverbruik om te voldoen aan de jaarlijkse referentiekoelvraag, dat wordt berekend als de jaarlijkse referentiekoelvraag gedeeld door de seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding in actieve modus (SEERon ), en het elektriciteitsverbruik van de eenheid voor de thermostaat-uit-, standby-, uit- en carterverwarmingstand tijdens het koelseizoen, uitgedrukt in kWh;

(63) „jaarlijks energieverbruik voor verwarming” (QHE ) : het energieverbruik benodigd om te voldoen aan de jaarlijkse referentieverwarmingsvraag voor een aangewezen verwarmingsseizoen, dat wordt berekend als de jaarlijkse referentieverwarmingsvraag gedeeld door de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt in actieve modus (SCOPon ), en het elektriciteitsverbruik van de eenheid voor de thermostaat-uit-, standby-, uit- en carterverwarmingstand tijdens het verwarmingsseizoen, uitgedrukt in kWh;

(64) „equivalente actieve-modusuren voor koeling” (HCE ) : het veronderstelde aantal uren per jaar dat de eenheid de ontwerpkoelbelasting (Pdesign,c) moet leveren om te voldoen aan de jaarlijkse referentiekoelvraag, uitgedrukt in uren;

(65) „equivalente actieve-modusuren voor verwarming” (HHE ) : het veronderstelde aantal uren per jaar dat een luchtverwarmingstoestel met warmtepomp de ontwerpverwarmingsbelasting moet leveren om te voldoen aan de jaarlijkse referentieverwarmingsvraag, uitgedrukt in uren;

(66) „seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding in actieve modus” (SEERon ) : de gemiddelde energie-efficiëntieverhouding van de eenheid in actieve modus voor de koelfunctie, berekend op basis van deellast- en bin-specifieke energie-efficiëntieverhoudingen (EERbin(Tj)) en gewogen voor het aantal bin-uren dat de bin-omstandigheid zich voordoet;

(67) „seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt in actieve modus” (SCOPon ) : de gemiddelde prestatiecoëfficiënt van de warmtepomp in actieve modus voor het verwarmingsseizoen, berekend op basis van deellast, vermogen van de elektrische back-upverwarming (waar nodig) en bin-specifieke prestatiecoëfficiënten (COPbin(Tj)) en gewogen voor het aantal bin-uren dat de bin-omstandigheid zich voordoet;

(68) „bin-specifieke prestatiecoëfficiënt” (COPbin(Tj)) : de prestatiecoëfficiënt van de warmtepomp voor elke binj met buitentemperatuur (Tj ) in een bepaald seizoen, afgeleid van de deellast, het opgegeven vermogen en de opgegeven prestatiecoëfficiënt (COPd(Tj)) en berekend voor andere bins door middel van inter-/extrapolatie, en waar nodig gecorrigeerd voor de toepasselijke verliescoëfficiënt;

(69) „bin-specifieke energie-efficiëntieverhouding” (EERbin(Tj)) : de specifieke energie-efficiëntieverhouding voor elke binj met buitentemperatuur (Tj ) in een bepaald seizoen, afgeleid van de deellast, het opgegeven vermogen en de opgegeven energie-efficiëntieverhouding (EERd(Tj)) en berekend voor andere bins door middel van inter-/extrapolatie, en waar nodig gecorrigeerd voor de toepasselijke verliescoëfficiënt;

(70) „opgegeven verwarmingsvermogen” (Pdh(Tj)) : het verwarmingsvermogen van de dampcompressiecyclus van een warmtepomp, met betrekking tot een buitentemperatuur (Tj ) en binnentemperatuur (Tin ), zoals opgegeven door de fabrikant, uitgedrukt in kW;

(71) „opgegeven koelvermogen” (Pdh(Tj)) : het verwarmingsvermogen van de dampcompressiecyclus van de airconditioner of comfortchiller, met betrekking tot een buitentemperatuur (Tj ) en binnentemperatuur (Tin ), zoals opgegeven door de fabrikant, uitgedrukt in kW;

(72) „ontwerpverwarmingsbelasting” (Pdesign,h ) : de verwarmingsbelasting toegepast op een warmtepomp bij de referentieontwerptemperatuur, waarbij de ontwerpverwarmingsbelasting (Pdesign,h ) gelijk is aan de deellast voor verwarming bij een buitentemperatuur (Tj ), gelijk aan de referentieontwerptemperatuur voor verwarming (Tdesign,h ), uitgedrukt in kW;

(73) „ontwerpkoelbelasting” (Pdesign,c ) : koelbelasting toegepast op een comfortchiller of airconditioner bij de referentieontwerpvoorwaarden, waarbij de ontwerpkoelbelasting (Pdesign,c ) gelijk is aan het opgegeven koelvermogen bij een buitentemperatuur (Tj ), gelijk aan de referentieontwerptemperatuur voor koeling (Tdesign,c ), uitgedrukt in kW;

(74) „opgegeven prestatiecoëfficiënt” (COPd(Tj)) : de prestatiecoëfficiënt voor een beperkt aantal specifieke bins (j) met buitentemperatuur (Tj );

(75) „opgegeven energie-efficiëntieverhouding” (EERd(Tj)) : de energie-efficiëntieverhouding voor een beperkt aantal specifieke bins (j) met buitentemperatuur (Tj );

(76) „vermogen van de elektrische back-upverwarming” (elbu(Tj)) : is het verwarmingsvermogen van een echt of verondersteld aanvullend verwarmingstoestel met een COP van 1, die het opgegeven verwarmingsvermogen (Pdh(Tj)) aanvult om te voldoen aan de deellast voor verwarming (Ph(Tj)) indien (Pdh(Tj)) lager is dan (Ph(Tj)), voor de buitentemperatuur (Tj ), uitgedrukt in kW;

(77) „vermogensverhouding” : de deellast voor verwarming (Ph(Tj)) gedeeld door het opgegeven verwarmingsvermogen (Pdh(Tj)) of de deellast voor koeling (Pc(Tj)) gedeeld door het opgegeven koelvermogen (Pdc(Tj));

Bedrijfsstanden voor de berekening van de seizoensgebonden ruimteverwarmings- of koelenergie-efficiëntie van luchtverwarmingsproducten en koelproducten

(78) „actieve modus” : de modus die overeenkomt met de uren met een koel- of verwarmingsbelasting van het gebouw en waarbij de koel- of verwarmingsfunctie van de eenheid is geactiveerd. Deze toestand kan betekenen dat de eenheid cyclisch wordt in-/uitgeschakeld om een vereiste binnenluchttemperatuur te bereiken of te behouden;

(79) „stand-bystand” : stand waarin het luchtverwarmingstoestel, de comfortchiller, de airconditioner of de warmtepomp aan het elektriciteitsnet is gekoppeld, afhankelijk is van de energietoevoer van het elektriciteitsnet om naar behoren te kunnen functioneren en gedurende onbepaalde tijd uitsluitend de volgende functies uitvoert: de reactiveringsfunctie, hetzij de reactiveringsfunctie in combinatie met, uitsluitend, de indicatie van de werking van de reactiveringsfunctie, en/of de informatie- of toestandweergave;

(80) „reactiveringsfunctie” : functie die de activering van andere standen, inclusief de aan-stand, aan de hand van een schakelaar-op-afstand, waaronder afstandsbediening via een netwerk, een interne sensor of een timer mogelijk maakt en aanvullende functies, waaronder de hoofdfunctie, inschakelt;

(81) „informatie- of toestandweergave” : doorlopende functie die zorgt voor de weergave van informatie of van de toestand van de apparatuur op een scherm, inclusief klokken;

(82) „uitstand” : een toestand waarbij de comfortchiller, airconditioner of warmtepomp aan het elektriciteitsnet is gekoppeld en geen functie uitvoert. Toestanden die ook als „uitstand” worden beschouwd, zijn gevallen waarin slechts wordt aangegeven dat het apparaat zich in de „uitstand” bevindt en standen waarin uitsluitend functies worden uitgevoerd om de elektromagnetische compatibiliteit in de zin van Richtlijn 2004/108/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 7 ) te garanderen;

(83) „thermostaat-uitstand” : de toestand die overeenkomt met de uren zonder koel- of verwarmingsbelasting waarbij de koel- of verwarmingsfunctie van de eenheid is ingeschakeld maar de eenheid niet operationeel is; cyclische variatie in de actieve modus wordt niet als thermostaat-uitstand beschouwd;

(84) „carterverwarmingstand” : de toestand waarin de eenheid een verwarmingsapparaat heeft geactiveerd om te voorkomen dat het koelmiddel naar de compressor loopt en zodoende bij het starten van de compressor de concentratie koelmiddel in de olie te beperken;

(85) „elektriciteitsverbruik in uitstand” (POFF ) : het elektriciteitsverbruik van een eenheid in de uitstand, uitgedrukt in kW;

(86) „elektriciteitsverbruik in thermostaat-uitstand” (PTO ) : het elektriciteitsverbruik van de eenheid, terwijl deze zich in de thermostaat-uitstand bevindt, uitgedrukt in kW;

(87) „elektriciteitsverbruik in stand-bystand” (PSB ) : het elektriciteitsverbruik van de eenheid, terwijl deze zich in de stand-bystand bevindt, uitgedrukt in kW;

(88) „elektriciteitsverbruik in carterverwarmingsstand” (PCK) : het elektriciteitsverbruik van de eenheid, terwijl deze zich in de carterverwarmingsstand bevindt, uitgedrukt in kW;

(89) „bedrijfsuren in uitstand” (HOFF ) : het jaarlijkse aantal uren [h/a] dat de eenheid geacht wordt zich in de uitstand te bevinden, en waarvan de waarde afhangt van het aangewezen seizoen en de functie;

(90) „bedrijfsuren in thermostaat-uitstand” (HTO ) : het jaarlijkse aantal uren [h/a] dat de eenheid geacht wordt zich in de thermostaat-uitstand te bevinden, en waarvan de waarde afhangt van het aangewezen seizoen en de functie;

(91) „bedrijfsuren in stand-bystand” (HSB ) : het jaarlijkse aantal uren [h/a] dat de eenheid geacht wordt zich in de stand-bystand te bevinden, en waarvan de waarde afhangt van het aangewezen seizoen en de functie;

(92) „bedrijfsuren in carterverwarmingstand” (HCK ) : het jaarlijkse aantal uren [h/a] dat de eenheid geacht wordt zich in de carterverwarmingstand te bevinden, en waarvan de waarde afhangt van het aangewezen seizoen en de functie.

Definities in verband met de berekeningsmethode voor airconditioners, comfortchillers en warmtepompen die brandstoffen gebruiken

(93) „seizoensgebonden primaire energieverhouding voor koeling” (SPERc ) : de voor het koelseizoen representatieve totale energie-efficiëntieverhouding van de airconditioner of comfortchiller die brandstoffen gebruikt;

(94) „seizoensgebonden gasverbruiksefficiëntie voor koeling” (SGUEc ) : de gasverbruiksefficiëntie voor het hele koelseizoen;

(95) „gasverbruiksefficiëntie bij gedeeltelijke belasting” : de gasverbruiksefficiëntie bij koeling (GUEc,bin ) of verwarming (GUEh,bin ) bij buitentemperatuur Tj;

(96) „gasverbruiksefficiëntie bij opgegeven vermogen” : gasverbruiksefficiëntie bij koeling (GUEcDC ) of verwarming (GUEhDC ) bij het in tabel 21 van bijlage III vastgestelde opgegeven vermogen, en gecorrigeerd voor mogelijke cyclische variatie van de eenheid, wanneer het werkelijke koelvermogen (QEc ) meer bedraagt dan de koelbelasting (Pc(Tj)) of het werkelijke verwarmingsvermogen (QEh ) meer bedraagt dan de verwarmingsbelasting (Ph(Tj));

(97) „werkelijk koelvermogen” (QEc ) : het gemeten koelvermogen gecorrigeerd voor de warmte van het apparaat (pomp(en) of ventilator(en)) voor de circulatie van het medium voor warmteoverdracht via de binnenshuis geplaatste warmtewisselaar, uitgedrukt in kW;

(98) „werkelijk warmteterugwinningsvermogen” : het gemeten warmteterugwinningsvermogen, gecorrigeerd voor de warmte van het apparaat (pomp(en)) van het warmteterugwinningscircuit voor koeling (QEhr,c ) of verwarming (QEhr,h ), uitgedrukt in kW;

(99) „gemeten warmte-input voor koeling” (Qgmc ) : gemeten brandstofinput bij deellast als omschreven in tabel 21 van bijlage III, uitgedrukt in kW;

(100) „seizoensgebonden hulpenergiefactor voor koeling” (SAEFc ) : de energie-efficiëntie voor het koelseizoen, met inbegrip van de bijdrage van de thermostaat-uit-, stand-by-, uit- en carterverwarming-standen;

(101) „jaarlijkse referentiekoelvraag” (QC ) : de jaarlijkse koelvraag, berekend als de ontwerpkoelbelasting (Pdesign,c ), vermenigvuldigd met de equivalente actieve-modusuren voor koeling (HCE );

(102) „seizoensgebonden hulpenergiefactor voor koeling in de actieve modus” (SAEFc,on ) : de energie-efficiëntie voor het koelseizoen, waarbij de bijdrage van de thermostaat-uit-, stand-by-, uit- en carterverwarming-standen is uitgesloten;

(103) „hulpenergiefactor voor koeling bij gedeeltelijke belasting” (AEFc,bin ) : de energie-efficiëntie bij het koelen bij buitentemperatuur (Tj );

(104) „elektrisch ingangsvermogen voor koeling” (PEc ) : het werkelijke elektrische ingangsvermogen voor koeling, in kW;

(105) „seizoensgebonden primaire energieverhouding voor verwarming” (SPERh ) : de voor het verwarmingsseizoen representatieve totale energie-efficiëntieverhouding van de warmtepomp die brandstoffen gebruikt;

(106) „seizoensgebonden gasverbruiksefficiëntie voor verwarming” (SGUEh ) : de gasverbruiksefficiëntie voor het verwarmingsseizoen;

(107) „werkelijk verwarmingsvermogen” (QEh ) : het gemeten verwarmingsvermogen gecorrigeerd voor de warmte van het apparaat (pomp(en) of ventilator(en)) voor de circulatie van het medium voor warmteoverdracht via de binnenshuis geplaatste warmtewisselaar, uitgedrukt in kW;

(108) „gemeten warmte-input voor verwarming” (Qgmh ) : gemeten brandstofinput bij deellast als omschreven in tabel 21 van bijlage III, uitgedrukt in kW;

(109) „seizoensgebonden hulpenergiefactor voor verwarming” (SAEFh ) : de energie-efficiëntie voor het verwarmingsseizoen, met inbegrip van de bijdrage van de thermostaat-uit-, stand-by-, uit- en carterverwarming-standen;

(110) „jaarlijkse referentieverwarmingsvraag” (QH ) : de jaarlijkse verwarmingsvraag, berekend als de ontwerpverwarmingsbelasting, vermenigvuldigd met de jaarlijkse equivalente actieve-modusuren voor verwarming (HHE );

(111) „seizoensgebonden hulpenergiefactor voor verwarming in de actieve modus” (SAEFh,on ) : de energie-efficiëntie voor het verwarmingsseizoen, waarbij de bijdrage van de thermostaat-uit-, stand-by-, uit- en carterverwarming-standen is uitgesloten;

(112) „hulpenergiefactor voor verwarming bij gedeeltelijke belasting” (AEFh,bin ) : de hulpenergie-efficiëntie bij het verwarmen bij buitentemperatuur Tj;

(113) „hulpenergiefactor bij opgegeven vermogen” : de hulpenergiefactor bij koeling (AEFc,dc ) of verwarming (AEFh,dc ) bij deellast als omschreven in tabel 21 van bijlage III, en gecorrigeerd voor mogelijke cyclische variatie van de eenheid, wanneer het werkelijke koelvermogen (QEc ) meer bedraagt dan de koelbelasting (Pc(Tj)) of het werkelijke verwarmingsvermogen (QEh ) meer bedraagt dan de verwarmingsbelasting (Ph(Tj));

(114) „elektrisch ingangsvermogen voor verwarming” (PEh ) : het werkelijke elektrische ingangsvermogen voor verwarming, in kW;

(115) „NOx-uitstoot van warmtepompen, comfortchillers en airconditioners met een interne verbrandingsmotor” : de som van stikstofmonoxide- en stikstofdioxide-emissie, van warmtepompen, comfortchillers en airconditioners met een interne verbrandingsmotor, gemeten onder nominale standaardomstandigheden, met gebruikmaking van het equivalent voor het aantal toeren per minuut, uitgedrukt in mg stikstofdioxide per kWh brandstofinput in termen van GCV;

(116) „equivalent voor het aantal toeren per minuut (Erpmequivalent )” : het aantal toeren per minuut van de interne verbrandingsmotor, berekend op basis van een aantal toeren per minuut van de motor bij 70, 60, 40 en 20 % van de deellast voor verwarming (of koeling indien er geen verwarmingsfunctie wordt aangeboden) en met wegingsfactoren van, respectievelijk, 0,15, 0,25, 0,30 en 0,30.

Definities in verband met hogetemperatuurproces-chillers

(117) „nominaal opgenomen vermogen” (DA ) : het elektrisch opgenomen vermogen dat de hogetemperatuurproces-chiller (met inbegrip van de compressor, de condensorventilator(en) of -pomp(en), de verdamperpomp(en) en mogelijke hulpmiddelen) nodig heeft om het nominale koelvermogen te bereiken, uitgedrukt in kW tot op twee decimalen;

(118) „nominale energie-efficiëntieverhouding” (EERA ) : het nominale koelvermogen, uitgedrukt in kW, gedeeld door het nominale opgenomen vermogen, uitgedrukt in kW tot op twee decimalen;

(119) „seizoensgebonden energieprestatieverhouding” (SEPR) : de efficiëntieverhouding van een hogetemperatuurproces-chiller onder nominale standaardomstandigheden, die representatief is voor de verschillen qua belasting en omgevingstemperatuur gedurende het hele jaar, berekend als de verhouding tussen de jaarlijkse koelvraag en het jaarlijkse elektriciteitsverbruik;

(120) „jaarlijkse koelvraag” : de som van elke bin-specifieke koelbelasting vermenigvuldigd met het overeenkomstige aantal bin-uren;

(121) „koelbelasting” : het nominale koelvermogen, vermenigvuldigd met de deellastverhouding van hogetemperatuurproces-chillers, uitgedrukt in kW tot op twee decimalen;

(122) „deellast” (PC(Tj)) : de koelbelasting bij een specifieke omgevingstemperatuur Tj, berekend als de vollast vermenigvuldigd met de deellastverhouding van hogetemperatuurproces-chillers bij dezelfde omgevingstemperatuur Tj en uitgedrukt in kW tot op twee decimalen;

(123) „deellastverhouding van hogetemperatuurproces-chillers ( P R (T j ) )” : a) voor hogetemperatuurproces-chillers met gebruikmaking van luchtgekoelde condensatie: de omgevingstemperatuur Tj minus 5 °C, gedeeld door de referentieomgevingstemperatuur minus 5 °C, vermenigvuldigd met 0,2 en vermeerderd met 0,8. Als de omgevingstemperatuur hoger is dan de referentieomgevingstemperatuur, bedraagt de deellastverhouding van hogetemperatuurproces-chillers 1. Als de omgevingstemperatuur lager is dan 5 °C, bedraagt de deellastverhouding van hogetemperatuurproces-chillers 0,8; b) voor hogetemperatuurproces-chillers met gebruikmaking van watergekoelde condensors: de waterinlaattemperatuur (waterinlaat tot condensor) minus 9 °C, gedeeld door de referentieomgevingstemperatuur van waterinlaat tot condensor (30 °C) minus 9 °C, en vermenigvuldigd met 0,2 en vermeerderd met 0,8. Als de omgevingstemperatuur (waterinlaat tot condensor) hoger is dan de referentieomgevingstemperatuur, bedraagt de deellastverhouding van hogetemperatuurproces-chillers 1. Als de omgevingstemperatuur lager is dan 9 °C (waterinlaat tot condensor), bedraagt de deellastverhouding van hogetemperatuurproces-chillers 0,8; c) de verhouding wordt uitgedrukt in procenten tot op één decimaal;

(124) „jaarlijks elektriciteitsverbruik” : wordt berekend als de som van de verhoudingen tussen elke bin-specifieke koelvraag en de overeenkomstige bin-specifieke energie-efficiëntieverhouding, vermenigvuldigd met het overeenkomstige aantal bin-uren;

(125) „omgevingstemperatuur” : a) voor hogetemperatuurproces-chillers met een luchtgekoelde condensor: de drogebolluchttemperatuur, uitgedrukt in graden Celsius; b) voor hogetemperatuurproces-chillers die watergekoelde condensatie gebruiken: de waterinlaattemperatuur bij de condensor, uitgedrukt in graden Celsius;

(126) „referentieomgevingstemperatuur” : de omgevingstemperatuur, uitgedrukt in graden Celsius, waarbij de deellastverhouding gelijk is aan 1. Deze bedraagt 35 °C. Voor luchtgekoelde hogetemperatuurproces-chillers geldt een luchtinlaattemperatuur van 35 °C, voor watergekoelde hogetemperatuurproces-chillers geldt een wateraanvoertemperatuur bij de condensor van 30 °C bij 35 °C buitenluchttemperatuur van de condensor;

(127) „energie-efficiëntieverhouding bij deellast” (EERPL(Tj)) : de energie-efficiëntieverhouding voor elke bin in het jaar, afgeleid van de opgegeven energie-efficiëntieverhouding (EERDC) voor specifieke bins en voor andere bins berekend door lineaire interpolatie;

(128) „opgegeven koelvraag” : de koellast bij gespecificeerde bin-omstandigheden, berekend als het nominale koelvermogen vermenigvuldigd met de overeenkomstige deellastverhouding van hogetemperatuurproces-chillers;

(129) „opgegeven energie-efficiëntieverhouding” (EERDC ) : de energie-efficiëntieverhouding van de hogetemperatuurproces-chiller op een specifiek punt, waar nodig gecorrigeerd met de verliescoëfficiënt indien het opgegeven minimale koelvermogen groter is dan de koellast of geïnterpoleerd indien de dichtstbijzijnde opgegeven koelvermogens boven en beneden de koellast liggen;

(130) „opgegeven opgenomen vermogen” : het elektrisch opgenomen vermogen dat de hogetemperatuurproces-chiller nodig heeft om het opgegeven koelvermogen op een specifiek punt te bereiken;

(131) „opgegeven koelvermogen” : het door de hogetemperatuurproces-chiller geleverde koelvermogen om het opgegeven koelvermogen op een specifiek punt te bereiken.

Definities in verband met ventilatorluchtkoelers

(132) „totaal elektrisch ingangsvermogen (Pelec )” : het totale elektrische vermogen dat wordt opgenomen door de ventilatorluchtkoeler, met inbegrip van een of meer ventilatoren en bijkomende toestellen.









BIJLAGE II

Eisen inzake ecologisch ontwerp

1. Seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming door luchtverwarmingsproducten:

a) Met ingang van 1 januari 2018 mag de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van luchtverwarmingsproducten niet lager zijn dan de waarden van tabel 1







Tabel 1 Eerste niveau van minimale seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van luchtverwarmingsproducten, uitgedrukt in procenten ηs,h (*1) Luchtverwarmingstoestellen die brandstoffen gebruiken, met uitzondering van luchtverwarmingstoestellen type B1 met een nominaal warmtevermogen van minder dan 10 kW en van luchtverwarmingstoestellen type C2 en type C4 met een nominaal warmtevermogen van minder dan 15 kW 72 Luchtverwarmingstoestellen type B1 met een nominaal warmtevermogen van minder dan 10 kW en luchtverwarmingstoestellen type C2 en type C4 met een nominaal warmtevermogen van minder dan 15 kW 68 Luchtverwarmingtoestellen die elektriciteit gebruiken 30 Lucht-luchtwarmtepompen, aangedreven door een elektromotor, met uitzondering van dakwarmtepompen 133 Dakwarmtepompen 115 Lucht-luchtwarmtepompen, aangedreven door een interne verbrandingsmotor 120 (*1) Dient in de desbetreffende tabellen in deze bijlage en in de technische documentatie afgerond op één decimaal te worden opgegeven.

Voor multi-splitwarmtepompen stelt de fabrikant de conformiteit met deze verordening vast op basis van metingen en berekeningen overeenkomstig bijlage III. Voor elk model buiteneenheid wordt een lijst met aanbevolen combinaties met compatibele binneneenheden opgenomen in de technische documentatie. De verklaring van overeenstemming is dientengevolge van toepassing op alle combinaties die in deze lijst zijn opgenomen. De lijst met aanbevolen combinaties wordt voorafgaand aan de aankoop/lease/huur van een buiteneenheid ter beschikking gesteld.

b) Met ingang van 1 januari 2021 mag de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van luchtverwarmingsproducten niet lager zijn dan de waarden van tabel 2







Tabel 2 Tweede niveau van minimale seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van luchtverwarmingsproducten, uitgedrukt in procenten ηs,h (*1) Luchtverwarmingstoestellen die brandstoffen gebruiken, met uitzondering van luchtverwarmingstoestellen type B1 met een nominaal warmtevermogen van minder dan 10 kW en van luchtverwarmingstoestellen type C2 en type C4 met een nominaal warmtevermogen van minder dan 15 kW 78 Luchtverwarmingtoestellen die elektriciteit gebruiken 31 Lucht-luchtwarmtepompen, aangedreven door een elektromotor, met uitzondering van dakwarmtepompen 137 Dakwarmtepompen 125 Lucht-luchtwarmtepompen, aangedreven door een interne verbrandingsmotor 130 (*1) Dient in de desbetreffende tabellen in deze bijlage en in de technische documentatie afgerond op één decimaal te worden opgegeven.

Voor multi-splitwarmtepompen stelt de fabrikant de conformiteit met deze verordening vast op basis van metingen en berekeningen overeenkomstig bijlage III. Voor elk model buiteneenheid wordt een lijst met aanbevolen combinaties met compatibele binneneenheden opgenomen in de technische documentatie. De verklaring van overeenstemming is dientengevolge van toepassing op alle combinaties die in deze lijst zijn opgenomen. De lijst met aanbevolen combinaties wordt voorafgaand aan de aankoop/lease/huur van een buiteneenheid ter beschikking gesteld.

2. Seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimtekoeling door koelproducten:

a) Met ingang van 1 januari 2018 mag de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimtekoeling van koelproducten niet lager zijn dan de waarden van tabel 3







Tabel 3 Eerste niveau van minimale seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimtekoeling van koelproducten, uitgedrukt in procenten ηs,c (*1) Lucht-waterchillers met een nominaal koelvermogen van < 400 kW, indien aangedreven door een elektromotor 149 Lucht-waterchillers met een nominaal koelvermogen van ≥ 400 kW, indien aangedreven door een elektromotor 161 Water/pekel-waterchillers met een nominaal koelvermogen van < 400 kW, indien aangedreven door een elektromotor 196 Water/pekel-waterchillers met ≥ 400 kW nominaal koelvermogen < 1 500 kW, indien aangedreven door een elektromotor 227 Water/pekel-waterchillers met een nominaal koelvermogen van ≥ 1 500 kW, indien aangedreven door een elektromotor 245 Lucht-watercomfortchillers, indien aangedreven door een interne verbrandingsmotor 144 Lucht-luchtairconditioners, aangedreven door een elektromotor, met uitzondering van dakairconditioners 181 Dakairconditioners 117 Lucht-luchtairconditioners, aangedreven door een interne verbrandingsmotor 157 (*1) Dient in de desbetreffende tabellen in deze bijlage en in de technische documentatie afgerond op één decimaal te worden opgegeven.

Voor multi-splitairconditioners stelt de fabrikant de conformiteit met deze verordening vast op basis van metingen en berekeningen overeenkomstig bijlage III. Voor elk model buiteneenheid wordt een lijst met aanbevolen combinaties met compatibele binneneenheden opgenomen in de technische documentatie. De verklaring van overeenstemming is dientengevolge van toepassing op alle combinaties die in deze lijst zijn opgenomen. De lijst met aanbevolen combinaties wordt voorafgaand aan de aankoop/lease/huur van een buiteneenheid ter beschikking gesteld.

b) Met ingang van 1 januari 2021 mag de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimtekoeling van koelproducten niet lager zijn dan de waarden van tabel 4







Tabel 4 Tweede niveau van minimale seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimtekoeling van koelproducten, uitgedrukt in procenten ηs,c (*1) Lucht-waterchillers met een nominaal koelvermogen van < 400 kW, indien aangedreven door een elektromotor 161 Lucht-waterchillers met een nominaal koelvermogen van ≥ 400 kW, indien aangedreven door een elektromotor 179 Water/pekel-waterchillers met een nominaal koelvermogen van < 400 kW, indien aangedreven door een elektromotor 200 Water/pekel-waterchillers met ≥ 400 kW nominaal koelvermogen < 1 500 kW, indien aangedreven door een elektromotor 252 Water/pekel-waterchillers met een nominaal koelvermogen van ≥ 1 500 kW, indien aangedreven door een elektromotor 272 Lucht-waterchillers met een nominaal koelvermogen van ≥ 400 kW, indien aangedreven door een interne verbrandingsmotor 154 Lucht-luchtairconditioners, aangedreven door een elektromotor, met uitzondering van dakairconditioners 189 Dakairconditioners 138 Lucht-luchtairconditioners, aangedreven door een interne verbrandingsmotor 167 (*1) Dient in de desbetreffende tabellen in deze bijlage en in de technische documentatie afgerond op één decimaal te worden opgegeven.

Voor multi-splitairconditioners stelt de fabrikant de conformiteit met deze verordening vast op basis van metingen en berekeningen overeenkomstig bijlage III. Voor elk model buiteneenheid wordt een lijst met aanbevolen combinaties met compatibele binneneenheden opgenomen in de technische documentatie. De verklaring van overeenstemming is dientengevolge van toepassing op alle combinaties die in deze lijst zijn opgenomen. De lijst met aanbevolen combinaties wordt voorafgaand aan de aankoop/lease/huur van een buiteneenheid ter beschikking gesteld.

3. Seizoensgebonden energieprestatieverhouding van hogetemperatuurproces-chillers:

a) Met ingang van 1 januari 2018 mag de seizoensgebonden energieprestatieverhouding van hogetemperatuurproces-chillers niet lager zijn dan de waarden in tabel 5







Tabel 5 Eerste niveau seizoensgebonden energieprestatieverhouding van hogetemperatuurproces-chillers Medium voor warmteoverdracht aan de condensorzijde Nominaal koelvermogen Minimumwaarde voor SEPR (*1) Lucht PA < 400 kW 4,5 PA ≥ 400 kW 5,0 Water PA < 400 kW 6,5 400 kW ≤ PA < 1 500 kW 7,5 PA ≥ 1 500 kW 8,0 (*1) Dient in de desbetreffende tabellen in deze bijlage en in de technische documentatie afgerond op twee decimalen te worden opgegeven.

b) Met ingang van 1 januari 2021 mag de seizoensgebonden energieprestatieverhouding van hogetemperatuurproces-chillers niet lager zijn dan de waarden in tabel 6







Tabel 6 Tweede niveau seizoensgebonden energieprestatieverhouding van hogetemperatuurproces-chillers Medium voor warmteoverdracht aan de condensorzijde Nominaal koelvermogen Minimumwaarde voor SEPR (*1) Lucht PA < 400 kW 5,0 PA ≥ 400 kW 5,5 Water PA < 400 kW 7,0 400 kW ≤ PA < 1 500 kW 8,0 PA ≥ 1 500 kW 8,5 (*1) Dient in de desbetreffende tabellen in deze bijlage en in de technische documentatie afgerond op twee decimalen te worden opgegeven.

4. Emissies van stikstofoxiden;

a) Met ingang van 26 september 2018 mogen de emissies van stikstofoxiden, uitgedrukt in stikstofdioxide, van luchtverwarmingstoestellen, warmtepompen, comfortchillers en airconditioners niet hoger zijn dan de waarden in tabel 7







Tabel 7 Eerste niveau maximale emissies van stikstofoxiden, uitgedrukt in mg/kWh brandstofinput in termen van GCV Luchtverwarmingstoestellen die gasvormige brandstoffen gebruiken 100 Luchtverwarmingstoestellen die vloeibare brandstoffen gebruiken 180 Warmtepompen, comfortchillers en airconditioners, met een externe verbrandingsmotor op gasvormige brandstoffen 70 Warmtepompen, comfortchillers en airconditioners, met een externe verbrandingsmotor op vloeibare brandstoffen 120 Warmtepompen, comfortchillers en airconditioners, met een interne verbrandingsmotor op gasvormige brandstoffen 240 Warmtepompen, comfortchillers en airconditioners, met een interne verbrandingsmotor op vloeibare brandstoffen 420

b) Met ingang van 1 januari 2021 mogen de emissies van stikstofoxiden, uitgedrukt in stikstofdioxide, van luchtverwarmingstoestellen, niet hoger zijn dan de waarden in tabel 8







Tabel 8 Tweede niveau maximale emissies van stikstofoxiden, uitgedrukt in mg/kWh brandstofinput in termen van GCV Luchtverwarmingstoestellen die gasvormige brandstoffen gebruiken 70 Luchtverwarmingstoestellen die vloeibare brandstoffen gebruiken 150

5. Productinformatie:

a) Met ingang van 1 januari 2018 bieden de gebruikershandleidingen voor installateurs en eindgebruikers en vrij toegankelijke websites van fabrikanten, hun gemachtigde vertegenwoordigers en importeurs de volgende productinformatie:

1. voor luchtverwarmingstoestellen de in tabel 9 van deze bijlage bedoelde informatie, gemeten en berekend in overeenstemming met bijlage III;

2. voor comfortchillers de in tabel 10 van deze bijlage bedoelde informatie, gemeten en berekend in overeenstemming met bijlage III;

3. voor lucht-luchtairconditioners de in tabel 11 van deze bijlage bedoelde informatie, gemeten en berekend in overeenstemming met bijlage III;

4. voor water/pekel-luchtairconditioners de in tabel 12 van deze bijlage bedoelde informatie, gemeten en berekend in overeenstemming met bijlage III;

5. voor ventilatorluchtkoelers de in tabel 13 van deze bijlage bedoelde informatie, gemeten en berekend in overeenstemming met bijlage III;

6. voor warmtepompen de in tabel 14 van deze bijlage bedoelde informatie, gemeten en berekend in overeenstemming met bijlage III;

7. voor hogetemperatuurproces-chillers de in tabel 15 van deze bijlage bedoelde informatie, gemeten en berekend in overeenstemming met bijlage III;

8. de te nemen specifieke voorzorgsmaatregelen voor de assemblage, de installatie of het onderhoud van het product;

9. voor warmtegeneratoren of koudegeneratoren bestemd voor luchtverwarmings- of koelproducten en met dergelijke verwarmings- of koelgeneratoren uit te rusten behuizingen van luchtverwarmingsproducten of koelproducten: de kenmerken ervan, de assemblage-eisen, met het oog op naleving van de eisen inzake ecologisch ontwerp voor luchtverwarmings- of koelproducten, en, in voorkomend geval, het overzicht van door de fabrikant aanbevolen combinaties;

10. voor multi-splitwarmtepompen en multi-splitairconditioners: een lijst met geschikte binneneenheden;

11. voor luchtverwarmingstoestellen type B1, C2 en C4 de volgende standaardtekst: „Dit luchtverwarmingstoestel mag enkel worden gekoppeld aan een rookafvoerkanaal dat wordt gedeeld tussen verschillende woningen in bestaande gebouwen. Met het oog op lagere efficiëntie moet elk ander gebruik van dit luchtverwarmingstoestel worden vermeden en zal een dergelijk gebruik resulteren in hoger energieverbruik en hogere gebruikskosten”.

b) Met ingang van 1 januari 2018 bieden de gebruikershandleidingen voor installateurs en eindgebruikers en een gedeelte voor professionals van de vrij toegankelijke websites van fabrikanten, hun gemachtigde vertegenwoordigers en importeurs de volgende productinformatie:

(1) informatie betreffende de demontage, recycling en/of verwijdering aan het eind van de levensduur.

c) De technische documentatie voor de toepassing van de overeenstemmingsbeoordeling overeenkomstig artikel 4 bevat de volgende elementen:

1. de onder a) genoemde elementen;

2. wanneer de informatie met betrekking tot een specifiek model is verkregen door berekening op grond van het ontwerp en/of de extrapolatie van andere combinaties, bevat de documentatie nadere gegevens met betrekking tot deze berekeningen en/of extrapolaties en met betrekking tot tests die zijn uitgevoerd om de correctheid van de uitgevoerde berekeningen te verifiëren, inclusief nadere gegevens over het wiskundig model voor de berekening van de prestatie van dergelijke combinaties en over maatregelen die zijn genomen om dit model te verifiëren, alsmede een lijst van andere modellen waarvoor de in de technische documentatie vervatte informatie op dezelfde basis is verkregen.

d) Fabrikanten, hun gemachtigde vertegenwoordigers en importeurs van comfortchillers, lucht-luchtairconditioners, water/pekel-luchtairconditioners, water en lucht en hogetemperatuurproces-chillers moeten laboratoria die markttoezichtcontroles uitvoeren op aanvraag de nodige informatie verstrekken over de instelling van de eenheid die is toegepast voor het vaststellen van opgegeven vermogens, SEER/EER-, SCOP/COP- en SEPR/COP-waarden, voor zover van toepassing, en zij moeten contactgegevens verstrekken om dergelijke informatie te verkrijgen.







Tabel 9 Informatie-eisen voor luchtverwarmingstoestellen Model(len): Informatie ter bepaling van het model waarop de informatie betrekking heeft: Luchtverwarmingstoestel type B1: [ja/neen] Luchtverwarmingstoestel type C2: [ja/neen] Luchtverwarmingstoestel type C4: [ja/neen] Type brandstof: [gas/vloeibaar/elektriciteit] Item Symbool Waarde Eenheid Item Symbool Waarde Eenheid Vermogen Nuttig rendement Nominaal verwarmingsvermogen Prated,h x,x kW Nuttig rendement bij nominaal verwarmingsvermogen (*1) ηnom x,x % Minimumvermogen Pmin x,x kW Nuttig rendement bij minimumvermogen (*1) ηpl x,x % Elektriciteitsverbruik (*1) Andere items Bij nominaal verwarmingsvermogen elmax x,xxx kW Verliesfactor van de omhulling Fenv x,x % Bij minimaal vermogen elmin x,xxx kW Energieverbruik van ontstekingsbrander (*1) Pign x,x kW In stand-bystand elsb x,xxx kW Emissies van stikstofoxiden (*1) (*2) NOx x mg/kWh energie-input (GCV) Emissie-efficiëntie ηs,flow x,x % Seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming ηs,h x,x % Contactgegevens Naam en adres van de fabrikant of van zijn gemachtigde (*1) niet vereist voor elektrische luchtverwarmingstoestellen (*2) met ingang van 26 september 2018.







Tabel 10 Informatie-eisen voor comfortchillers Modellen: Informatie ter bepaling van het model waarop de informatie betrekking heeft: Warmtewisselaar buiten van de chiller: [selecteer: lucht of water/pekel] Warmtewisselaar binnen van de chiller: [standaard: water] Type: door een compressor aangedreven dampcompressie-kringloop of sorptieproces Voor zover van toepassing: aandrijving van de compressor: [elektromotor of op brandstof, gasvormige of vloeibare brandstof, interne of externe verbrandingsmotor] Item Symbool Waarde Eenheid Item Symbool Waarde Eenheid Nominaal koelvermogen Prated,c x,x kW Seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimtekoeling ηs,c x,x % Opgegeven koelvermogen bij deellast, bij een bepaalde buitentemperatuur Tj Opgegeven energie-efficiëntieverhouding of gasgebruikefficiëntie/ondersteunende energiefactor voor deellast bij een bepaalde buitentemperatuur Tj Tj = +35 °C Pdc x,x kW Tj = + 35 °C EERd of GUEc,bin/AEFc,bin x,x % Tj = + 30 °C Pdc x,x kW Tj = + 30 °C EERd of GUEc,bin/AEFc,bin x,x % Tj = + 25 °C Pdc x,x kW Tj = + 25 °C EERd of GUEc,bin/AEFc,bin x,x % Tj = + 20 °C Pdc x,x kW Tj = + 20 °C EERd of GUEc,bin/AEFc,bin x,x % Verliescoëfficiënt voor chillers (*1) Cdc x,x — Elektriciteitsverbruik in andere standen dan de actieve modus Uitstand POFF x,xxx kW Carterverwarmingstand PCK x,xxx kW Thermostaat-uitstand PTO x,xxx kW Stand-by-stand PSB x,xxx kW Andere items Vermogensregeling vast/getrapt/variabel Voor lucht-watercomfortchillers: luchtdebiet, buiten gemeten — x m3/h Geluidsvermogensniveau, buiten: LWA x,x/x,x dB Voor water/pekel-waterchillers: nominaal pekel- of waterdebiet, warmtewisselaar buiten — x m3/h Emissies van stikstofoxiden (indien van toepassing) NOx (*2) x mg/kWh input (GCV) GWP van het koelmiddel kg CO2 eq (100 jaar) Toegepaste nominale standaardomstandigheden: [toepassing met lage temperatuur/toepassing met gemiddelde temperatuur] Contactgegevens Naam en adres van de fabrikant of van zijn gemachtigde (*1) Als Cdc niet door meting is bepaald, is de standaardverliescoëfficiënt van chillers 0,9. (*2) met ingang van 26 september 2018







Tabel 11 Informatie-eisen voor lucht-luchtairconditioners Model(len): Informatie ter bepaling van het model waarop de informatie betrekking heeft: Warmtewisselaar buiten van de airconditioner: [standaard: lucht] Warmtewisselaar binnen van de airconditioner: [standaard: lucht] Type: door een compressor aangedreven dampcompressie-kringloop of sorptieproces Voor zover van toepassing: aandrijving van de compressor: [elektromotor of op brandstof, gasvormige of vloeibare brandstof, interne of externe verbrandingsmotor] Item Symbool Waarde Eenheid Item Symbool Waarde Eenheid Nominaal koelvermogen Prated,c x,x kW Seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimtekoeling ηs,c x,x % Opgegeven koelvermogen voor een deellast bij een bepaalde buitentemperatuur Tj en binnentemperatuur 27°/19 °C (droge/natte bol) Opgegeven energie-efficiëntieverhouding of gasgebruikefficiëntie/ondersteunende energiefactor voor deellast bij een bepaalde buitentemperatuur Tj Tj = + 35 °C Pdc x,x kW Tj = + 35 °C EERd of GUEc,bin/AEFc,bin x,x % Tj = + 30 °C Pdc x,x kW Tj = + 30 °C EERd of GUEc,bin/AEFc,bin x,x % Tj = + 25 °C Pdc x,x kW Tj = + 25 °C EERd of GUEc,bin/AEFc,bin x,x % Tj = + 20 °C Pdc x,x kW Tj = + 20 °C EERd of GUEc,bin/AEFc,bin x,x % Verliescoëfficiënt voor airconditioners (*1) Cdc x,x — Elektriciteitsverbruik in andere standen dan de actieve modus Uitstand POFF x,xxx kW Carterverwarmingstand PCK x,xxx kW Thermostaat-uitstand PTO x,xxx kW Stand-by-stand PSB x,xxx kW Andere items Vermogensregeling vast/getrapt/variabel Voor lucht-lucht-airconditioners: luchtdebiet, buiten gemeten — x m3/h Geluidsvermogensniveau, buiten: LWA x,x/x,x dB Indien door een motor aangedreven: emissies van stikstofoxiden NO x (*2) x mg/kWh brandstofinput GCV GWP van het koelmiddel kg CO2 eq (100 jaar) Contactgegevens Naam en adres van de fabrikant of van zijn gemachtigde (*1) Als Cdc niet door meting is bepaald, is de standaardverliescoëfficiënt van airconditioners 0,25. (*2) met ingang van 26 september 2018 Indien de informatie betrekking heeft op multi-splitairconditioners, kunnen het testresultaat en de prestatiegegevens worden verkregen op basis van de prestaties van de buiteneenheid, met een door de fabrikant of de importeur aanbevolen combinatie van een of meer binneneenheden.







Tabel 12 Informatie-eisen voor water/pekel-luchtairconditioners Modellen: Informatie ter bepaling van het model waarop de informatie betrekking heeft: Warmtewisselaar buiten van de airconditioner: [standaard: water/pekel] Warmtewisselaar binnen van de airconditioner: [standaard: lucht] Type: door een compressor aangedreven dampcompressie-kringloop of sorptieproces Voor zover van toepassing: aandrijving van de compressor: [elektromotor of op brandstof, gasvormige of vloeibare brandstof, interne of externe verbrandingsmotor] Item Symbool Waarde Eenheid Item Symbool Waarde Eenheid Nominaal koelvermogen Prated,c x,x kW Seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimtekoeling ηs,c x,x % Opgegeven koelvermogen voor een deellast bij een bepaalde buitentemperatuur Tj en binnentemperatuur 27°/19 °C (droge/natte bol) Opgegeven energie-efficiëntieverhouding of gasgebruikefficiëntie/ondersteunende energiefactor voor deellast bij een bepaalde buitentemperatuur Tj Buitentemperatuur Tj Koeltoren (inlaat/uitlaat) Geothermisch Tj = + 35 °C 30/35 10/15 Pdc x,x kW Tj = + 35 °C EERd of GUEc,bin/AEFc,bin x,x % Tj = + 30 °C 26/(*) 10/(*) Pdc x,x kW Tj = + 30 °C EERd of GUEc,bin/AEFc,bin x,x % Tj = + 25 °C 22/(*) 10/(*) Pdc x,x kW Tj = + 25 °C EERd of GUEc,bin/AEFc,bin x,x % Tj = + 20 °C 18/(*) 10/(*) Pdc x,x kW Tj = + 20 °C EERd of GUEc,bin/AEFc,bin x,x % Verliescoëfficiënt voor airconditioners (*1) Cdc x,x - Elektriciteitsverbruik in andere standen dan de actieve modus Uitstand POFF x,xxx kW Carterverwarmingstand PCK x,xxx kW Thermostaat-uitstand PTO x,xxx kW Stand-by-stand PSB x,xxx kW Andere items Vermogensregeling vast/getrapt/variabel Geluidsvermogensniveau, buiten: LWA x,x/x,x dB Voor water/pekel-luchtairconditioners: Nominaal pekel- of waterdebiet, warmtewisselaar buiten — x m3/h Indien door een motor aangedreven Emissies van stikstofoxiden (indien van toepassing) NOx (*2) x mg/kWh brandstofinput GCV GWP van het koelmiddel kg CO2 eq (100 jaar) Contactgegevens Naam en adres van de fabrikant of van zijn gemachtigde (*1) Als Cdc niet door meting is bepaald, is de standaardverliescoëfficiënt van airconditioners 0,25. (*2) met ingang van 26 september 2018. Indien de informatie betrekking heeft op multi-splitairconditioners, kunnen het testresultaat en de prestatiegegevens worden verkregen op basis van de prestaties van de buiteneenheid, met een door de fabrikant of de importeur aanbevolen combinatie van een of meer binneneenheden.







Tabel 13 Informatie-eisen voor ventilatorluchtkoelers Informatie ter bepaling van het model waarop de informatie betrekking heeft: Item Symbool Waarde Eenheid Item Symbool Waarde Eenheid Koelvermogen (waarneembaar) Prated,c x,x kW Totaal elektrisch ingangsvermogen Pelec x,xxx kW Koelvermogen (latent) Prated,c x,x kW Geluidsvermogensniveau (per snelheid, indien van toepassing) LWA x,x/etc. dB Verwarmingsvermogen Prated,h x,x kW Contactgegevens Naam en adres van de fabrikant of van zijn gemachtigde







Tabel 14 Informatie-eisen voor warmtepompen Informatie ter bepaling van het model waarop de informatie betrekking heeft: Warmtewisselaar buiten van de warmtepomp: [selecteer: lucht/water/pekel] Warmtewisselaar binnen van de warmtepomp: [selecteer: lucht/water/pekel] Geef aan of de verwarming is uitgerust met een aanvullend verwarmingstoestel: ja/neen Voor zover van toepassing: aandrijving van de compressor: [elektromotor of op brandstof, gasvormige of vloeibare brandstof, interne of externe verbrandingsmotor] Parameters moeten worden opgegeven voor het gemiddelde verwarmingsseizoen., parameters voor warmere en koudere verwarmingsseizoenen zijn optioneel. Item Symbool Waarde Eenheid Item Symbool Waarde Eenheid Nominaal verwarmingsvermogen Prated,h x,x kW Seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming ηs,h x,x % Opgegeven verwarmingsvermogen voor deellast bij een binnentemperatuur van 20 °C en een buitentemperatuur Tj Opgegeven prestatiecoëfficiënt of gasgebruikefficiëntie/ondersteunende energiefactor voor deellast bij een bepaalde buitentemperatuur Tj Tj = – 7 °C Pdh x,x kW Tj = + 7 °C COPd of GUEh,bin/AEFh,bin x,x % Tj = + 2 °C Pdh x,x kW Tj = + 2 °C COPd of GUEh,bin/AEFh,bin x,x % Tj = + 7 °C Pdh x,x kW Tj = + 7 °C COPd of GUEh,bin/AEFh,bin x,x % Tj = + 12 °C Pdh x,x kW Tj = + 12 °C COPd of GUEh,bin/AEFh,bin x,x % T biv = bivalente temperatuur Pdh x,x kW T biv = bivalente temperatuur COPd of GUEh,bin/AEFh,bin x,x % T OL = uiterste bedrijfstemperatuur Pdh x,x kW T OL = uiterste bedrijfstemperatuur COPd of GUEh,bin/AEFh,bin x,x % Voor lucht/water-warmtepompen: Tj = – 15 °C (indien TOL < – 20 °C) Pdh x,x kW Voor water-luchtwarmtepompen: Tj = – 15 °C (indien T OL < – 20 °C) COPd of GUEh,bin/AEFh,bin x,x % Bivalente temperatuur Tbiv x °C Voor water-luchtwarmtepompen: Uiterste bedrijfstemperatuur Tol x °C Verliescoëfficiënt warmtepompen (*1) Cdh x,x — Elektriciteitsverbruik in andere standen dan de actieve modus Aanvullend verwarmingstoestel Uitstand POFF x,xxx kW Back-upverwarmingsvermogen (*) elbu x,x kW Thermostaat-uitstand PTO x,xxx kW Soort energie-input Carterverwarmingstand PCK x,xxx kW Stand-by-stand PSB x,xxx kW Andere items Vermogensregeling vast/getrapt/variabel Voor lucht-luchtwarmtepompen: luchtdebiet, buiten gemeten — x m3/h Geluidsvermogensniveau, binnen/buiten gemeten LWA x,x/x,x dB Voor water/pekel-luchtwarmtepompen: Nominaal pekel- of waterdebiet, warmtewisselaar buiten — x m3/h Emissies van stikstofoxiden (indien van toepassing) NO x (*2) x mg/kWh brandstofinput GCV GWP van het koelmiddel kg CO2 eq (100 jaar) Contactgegevens Naam en adres van de fabrikant of van zijn gemachtigde (*1) Als Cdh niet door meting is bepaald, is de standaardverliescoëfficiënt van warmtepompen 0,25. (*2) met ingang van 26 september 2018. (*) Indien de informatie betrekking heeft op multi-splitwarmtepompen, kunnen het testresultaat en de prestatiegegevens worden verkregen op basis van de prestaties van de buiteneenheid, met een door de fabrikant of de importeur aanbevolen combinatie van een of meer binneneenheden.







Tabel 15 Informatie-eisen voor hogetemperatuurproces-chillers Informatie ter bepaling van het model waarop de informatie betrekking heeft: Soort condensor: [luchtgekoeld/watergekoeld] Koelvloeistof(fen): [informatie aan de hand waarvan wordt bepaald welke koelvloeistof(fen) bedoeld is/zijn om voor de proces-chiller te worden gebruikt] Item Symbool Waarde Eenheid Bedrijfstemperatuur t 7 °C Seizoensgebonden energieprestaties SEPR x,xx [-] Jaarlijks elektriciteitsverbruik Q x kWh/jaar Parameters bij vollast en referentieomgevingstemperatuur op punt A (*2) Nominaal koelvermogen PA x,xx kW Nominaal opgenomen vermogen DA x,xx kW Nominale energie-efficiëntieverhouding EERDC,A x,xx [-] Parameters op punt B Opgegeven koelvermogen PB x,xx kW Opgegeven opgenomen vermogen DB x,xx kW Opgegeven energie-efficiëntieverhouding EERDC,B x,xx [-] Parameters op punt C Opgegeven koelvermogen PC x,xx kW Opgegeven opgenomen vermogen DC x,xx kW Opgegeven energie-efficiëntieverhouding EERDC,C x,xx [-] Parameters op punt D Opgegeven koelvermogen PD x,xx kW Opgegeven opgenomen vermogen DD x,xx kW Opgegeven energie-efficiëntieverhouding EERDC,D x,xx [-] Andere items Vermogensregeling vast/getrapt (*2)/variabel Verliescoëfficiënt chillers (*1) Cdc x,xx [-] GWP van het koelmiddel kg CO2 eq (100 jaar) Contactgegevens Naam en adres van de fabrikant of van zijn gemachtigde (*1) Als Cdc niet door meting is bepaald, is de standaardverliescoëfficiënt van chillers 0,9. (*2) Voor eenheden met getrapt vermogen worden in elk vakje in het gedeelte „koelvermogen” en „EER” twee waarden met een schuine streep („/”) ertussen opgegeven.









BIJLAGE III

Meting en berekening

1. Met het oog op de naleving en de controle op de naleving van de eisen van deze verordening dienen metingen en berekeningen te worden verricht met gebruikmaking van de geharmoniseerde normen waarvan de referentienummers voor dat doel zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, of met gebruikmaking van een andere betrouwbare, nauwkeurige en reproduceerbare methode die rekening houdt met de algemeen erkende stand van de techniek op dit gebied. Deze methoden moeten aan de in de punten 2 tot en met 8 van deze bijlage vermelde voorwaarden en technische parameters voldoen.

2. Algemene voorwaarden voor metingen en berekeningen:

a) voor het uitvoeren van de in de punten 3 tot en met 8 bepaalde berekeningen wordt het elektriciteitsverbruik vermenigvuldigd met de omzettingscoëfficiënt CC van 2,5;

b) emissies van stikstofoxiden worden gemeten als de som van stikstofmonoxide en stikstofdioxide, en wordt uitgedrukt in stikstofdioxide-equivalenten;

c) voor warmtepompen die uitgerust zijn met aanvullende verwarmingstoestellen wordt bij het meten en berekenen van het nominale verwarmingsvermogen, de seizoensgebonden energie-efficiëntie van verwarming, het geluidsvermogensniveau en de emissies van stikstofoxiden rekening gehouden met het aanvullende verwarmingstoestel;

d) voor een luchtverwarmingsproduct bestemde warmtegeneratoren en met dergelijke warmtegeneratoren uit te rusten behuizingen worden getest met een geschikte behuizing of warmtegenerator;

e) voor een koelproduct bestemde koudegeneratoren en met dergelijke koudegeneratoren uit te rusten behuizingen worden getest met een geschikte behuizing of koudegenerator.

3. Seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming door luchtverwarmingstoestellen:

a) de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming ηs,h wordt berekend als de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in actieve modus ηs,on, waarbij rekening wordt gehouden met de seizoensgebonden thermische energie-efficiëntie ηs,th , de verliesfactor van de omhulling Fenv en de emissie-efficiëntie ηss,flow , gecorrigeerd voor bijdragen afkomstig van controle van de warmteafgifte, aanvullend elektriciteitsverbruik, ontluchtingskanaalverliezen en energieverbruik van de ontstekingsbrander Pign (indien van toepassing).

4. Seizoensgebonden energie-efficiëntie van comfortchillers en airconditioners, indien aangedreven door elektromotoren:

a) ten aanzien van de metingen betreffende airconditioners, is de omgevingstemperatuur binnenshuis op 27 °C ingesteld;

b) bij de vaststelling van het geluidsvermogensniveau zijn de bedrijfsomstandigheden de nominale standaardomstandigheden als aangegeven in tabel 16 (lucht-luchtwarmtepompen en -airconditioners), tabel 17 (water/pekel-watercomfortchiller) tabel 18 (lucht-watercomfortchillers) en tabel 19 (water/pekel-luchtwarmtepompen en -airconditioners);

c) de seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding in actieve modus SEERon wordt berekend op basis van de deellast voor de koelbelasting Pc(Tj en de bin-specifieke energie-efficiëntieverhouding EERbin (Tj ) en gewogen voor de bin-uren dat de bin-omstandigheden zich voordoen, rekening houdend met de volgende voorwaarden:

1. de referentieontwerpvoorwaarden zoals bepaald in tabel 24;

2. het Europese gemiddelde koelseizoen, zoals vastgesteld in tabel 27;

3. in voorkomend geval, de effecten van het energie-efficiëntieverlies dat wordt veroorzaakt door cyclische variatie, afhankelijk van de soort regeling van het koelvermogen;

4. de referentie-koelvraag per jaar QC, is de ontwerpkoelbelasting Pdesign,c vermenigvuldigd met de equivalente actieve-modusuren voor koeling HCE zoals vastgesteld in tabel 29;

5. het jaarlijkse energieverbruik voor koeling QCE wordt berekend als de som van:

i) de verhouding van de jaarlijkse referentiekoelvraag QC en de energie-efficiëntieverhouding van de actieve modus SEERon en

ii) het energieverbruik in de thermostaat-uitstand, de stand-by-stand, de uitstand en de carterverwarmingstand tijdens het koelseizoen;

6. de seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding SEER wordt berekend als de verhouding van de jaarlijkse referentiekoelvraag QC en het jaarlijkse referentie-energieverbruik voor koeling QCE ;

7. de seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimtekoeling ηs,c wordt berekend als de seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding SEER gedeeld door de omzettingscoëfficiënt CC, gecorrigeerd voor bijdragen voor temperatuurregelaars en, alleen voor water/pekel-watercomfortchillers of water/pekel-luchtairconditioners, het elektriciteitsverbruik van grondwaterpomp(en).

d) Voor multi-split lucht-luchtairconditioners worden de meting en de berekeningen gebaseerd op de prestaties van de buiteneenheid, met een door de fabrikant of de importeur aanbevolen combinatie van een of meer binneneenheden.

5. Seizoensgebonden energie-efficiëntie van comfortchillers en airconditioners die een interne verbrandingsmotor gebruiken:

a) de seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimtekoeling ηs,c wordt berekend op basis van de seizoensgebonden primaire energieverhouding voor koeling SPERC , gecorrigeerd voor bijdragen voor temperatuurregelaars en, alleen voor water/pekel-watercomfortchillers of water/pekel-luchtairconditioners, het elektriciteitsverbruik van grondwaterpomp(en);

b) de seizoensgebonden primaire energieverhouding voor koeling SPERC wordt berekend op basis van de seizoensgebonden gasverbruiksefficiëntie voor koeling SGUEC , de seizoensgebonden hulpenergiefactor voor koeling SAEFC , waarbij rekening wordt gehouden met de omzettingscoëfficiënt voor elektriciteit CC;

c) de seizoensgebonden gasverbruiksefficiëntie voor koeling SGUE is gebaseerd op de deellast voor koeling Pc (Tj ) gedeeld door het gebruik van de bin-specifieke gasverbruiksefficiëntie bij gedeeltelijke belasting GUEc,bin , gewogen voor de bin-uren dat de bin-omstandigheden zich voordoen, aan de hand van de in punt 5, onder h), vermelde voorwaarden;

d) SAEFC is gebaseerd op de referentie-koelvraag per jaar QC en het jaarlijks energieverbruik voor koeling QCE ;

e) de referentie-koelvraag per jaar QC is gebaseerd op de ontwerpkoelbelasting Pdesign,c vermenigvuldigd met de equivalente actieve-modusuren voor koeling HCE zoals vastgesteld in tabel 29;

f) het jaarlijkse energieverbruik voor koeling QCE wordt berekend als de som van:

1. de verhouding van de jaarlijkse referentiekoelvraag QC en de seizoensgebonden hulpenergiefactor voor koeling in de actieve modus SAEFc,on en

2. het energieverbruik in de stand-by-stand, de thermostaat-uitstand, de uitstand en de carterverwarmingstand tijdens het koelseizoen;

g) SAEFc,on wordt, voor zover relevant, gebaseerd op de deellast voor koeling Pc (Tj ) en de hulpenergiefactor voor koeling bij gedeeltelijke belasting AEFc,bin , gewogen voor de bin-uren dat de bin-omstandigheden zich voordoen, aan de hand van de hieronder vermelde voorwaarden;

h) de voorwaarden voor de berekening van SGUEc en SAEFc,on houden rekening met:

1. de referentieontwerpvoorwaarden zoals bepaald in tabel 24;

2. het Europese gemiddelde koelseizoen, zoals vastgesteld in tabel 27;

3. in voorkomend geval, de effecten van het energie-efficiëntieverlies dat wordt veroorzaakt door cyclische variatie, afhankelijk van de soort regeling van het koelvermogen.

6. Seizoensgebonden energie-efficiëntie van elektrische warmtepompen:

a) ten aanzien van de metingen betreffende warmtepompen, is de omgevingstemperatuur binnenshuis op 20 °C ingesteld;

b) bij de vaststelling van het geluidsvermogensniveau zijn de bedrijfsomstandigheden de nominale standaardomstandigheden zoals aangegeven in tabel 16 (lucht-luchtwarmtepompen) en tabel 19 (water/pekel-luchtwarmtepompen);

c) de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt in actieve modus SCOPon wordt berekend op basis van de deellast voor verwarming Ph (Tj ), het vermogen van de elektrische back-upverwarming elbu(Tj ) (indien van toepassing) en de bin-specifieke prestatiecoëfficiënt COPbin(Tj ), gewogen voor de bin-uren dat de bin-omstandigheden zich voordoen, rekening houdend met:

1. de referentieontwerpvoorwaarden zoals bepaald in tabel 24;

2. het Europese gemiddelde verwarmingsseizoen, zoals vastgesteld in tabel 26;

3. in voorkomend geval, de effecten van het energie-efficiëntieverlies dat wordt veroorzaakt door cyclische variatie, afhankelijk van de soort regeling van het verwarmingsvermogen;

d) de jaarlijkse referentieverwarmingsvraag QH is de ontwerpverwarmingsbelasting Pdesign,h vermenigvuldigd met de equivalente actieve-modusuren voor verwarming HHE zoals vastgesteld in tabel 29;

e) het jaarlijkse energieverbruik voor verwarming QHE wordt berekend als de som van:

1. de verhouding van de jaarlijkse referentieverwarmingsvraag QH en de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt in actieve modus SCOPon en;

2. het energieverbruik in uit-stand, thermostaat-uit-stand, stand-by-stand en carterverwarming-stand tijdens het seizoen;

f) de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt SCOP wordt berekend als de verhouding van de jaarlijkse referentieverwarmingsvraag QH en het jaarlijkse energieverbruik voor verwarming QHE ;

g) de seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming ηs,h wordt berekend als de seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt SCOP gedeeld door de omzettingscoëfficiënt CC, gecorrigeerd voor bijdragen voor temperatuurregelaars en, alleen voor water/pekel-luchtwarmtepompen, het elektriciteitsverbruik van grondwaterpomp(en);

h) Voor multi-splitwarmtepompen worden de meting en de berekeningen gebaseerd op de prestaties van de buiteneenheid, met een door de fabrikant of de importeur aanbevolen combinatie van een of meer binneneenheden.

7. Seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming van warmtepompen die een interne verbrandingsmotor gebruiken:

a) de seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming ηs,h wordt berekend op basis van de seizoensgebonden primaire energieverhouding voor verwarming SPERh , gecorrigeerd voor bijdragen voor temperatuurregelaars en, alleen voor water/pekel-waterwarmtepompen, het elektriciteitsverbruik van grondwaterpomp(en);

b) de seizoensgebonden primaire energieverhouding voor verwarming SPERh wordt berekend op basis van de seizoensgebonden gasverbruiksefficiëntie voor verwarming SGUEh , de seizoensgebonden hulpenergiefactor voor verwarming SAEFh , waarbij rekening wordt gehouden met de omzettingscoëfficiënt voor elektriciteit CC;

c) de seizoensgebonden gasverbruiksefficiëntie voor verwarming SGUEh is gebaseerd op de deellast voor verwarming Ph (Tj ) gedeeld door de bin-specifieke gasverbruiksefficiëntie bij gedeeltelijke belasting voor verwarming GUEh,bin , gewogen voor de bin-uren dat de bin-omstandigheden zich voordoen, aan de hand van de hieronder vermelde voorwaarden;

d) SAEFh is gebaseerd op de jaarlijkse referentieverwarmingsvraag QH en het jaarlijkse referentie-energieverbruik voor verwarming QHE ;

e) de jaarlijkse referentieverwarmingsvraag QH is gebaseerd op de ontwerpverwarmingsbelasting Pdesign,h vermenigvuldigd met de jaarlijkse equivalente actieve-modusuren HHE zoals vastgesteld in tabel 29;

f) het jaarlijkse energieverbruik voor verwarming QHE wordt berekend als de som van:

1. de verhouding van de jaarlijkse referentieverwarmingsvraag QH en de seizoensgebonden hulpenergiefactor voor verwarming in de actieve modus SAEFh,on en

2. het energieverbruik in de thermostaat-uitstand, de stand-by-stand, de uitstand en de carterverwarmingstand tijdens het aangewezen seizoen;

g) SAEFh,on wordt, voor zover relevant, gebaseerd op de deellast voor verwarming Ph(Tj) en de hulpenergiefactor voor verwarming bij gedeeltelijke belasting AEFh,bin, gewogen voor de bin-uren dat de bin-omstandigheden zich voordoen, aan de hand van de hieronder vermelde voorwaarden;

h) de voorwaarden voor de berekening van SGUEh en SAEFh,on houden rekening met:

1. de referentieontwerpvoorwaarden zoals bepaald in tabel 24;

2. het Europese gemiddelde verwarmingsseizoen, zoals vastgesteld in tabel 26;

3. in voorkomend geval, de effecten van het energie-efficiëntieverlies dat wordt veroorzaakt door cyclische variatie, afhankelijk van de soort regeling van het verwarmingsvermogen.

8. Algemene voorwaarden voor metingen en berekeningen van hogetemperatuurproces-chillers

Om de waarden van het nominale en het opgegeven koelvermogen, het opgenomen vermogen, de energie-efficiëntieverhouding en de seizoensgebonden energieprestatieverhouding vast te stellen, worden de metingen verricht onder de volgende voorwaarden:

a) voor luchtgekoelde hogetemperatuurproces-chillers bedraagt de referentieomgevingstemperatuur bij de buitenshuis geplaatste warmtewisselaar 35 °C en voor watergekoelde hogetemperatuurproces-chillers bedraagt de waterinlaattemperatuur bij de condensor 30 °C (punt met 35 °C buitentemperatuur);

b) de uitlaattemperatuur van de vloeistof bij de binnenshuis geplaatste warmtewisselaar bedraagt 7 °C drogeboltemperatuur;

c) de variaties van de omgevingstemperatuur in de loop van het jaar, die representatief zijn voor de gemiddelde klimatologische omstandigheden in de Europese Unie, en het overeenkomstige aantal uren wanneer deze temperaturen zich voordoen, zijn zoals aangegeven in tabel 28;

d) er wordt rekening gehouden met het effect van het energie-efficiëntieverlies veroorzaakt door cyclische variatie, afhankelijk van het soort vermogenscontrole voor de hogetemperatuurproces-chiller.







Tabel 16 Nominale standaardomstandigheden voor lucht-luchtwarmtepompen en -airconditioners Warmtewisselaar buiten Warmtewisselaar binnen drogeboltemperatuur inlaat in °C natteboltemperatuur inlaat in °C drogeboltemperatuur inlaat in °C natteboltemperatuur inlaat in °C Verwarmingsstand (voor warmtepompen) buitenlucht/gerecycleerde lucht 7 6 20 max. 15 uitlaatlucht/buitenlucht 20 12 7 6 Koelstand (voor airconditioners) buitenlucht/gerecycleerde lucht 35 24 (*1) 27 19 uitlaatlucht/gerecycleerde lucht 27 19 27 19 uitlaatlucht/buitenlucht 27 19 35 24 (*1) De voorwaarde betreffende de natteboltemperatuur is niet vereist bij het testen van eenheden die geen condensaat verdampen.







Tabel 17 Nominale standaardomstandigheden voor water/pekel-watercomfortchillers Warmtewisselaar buiten Warmtewisselaar binnen Inlaattemperatuur °C Uitlaattemperatuur °C Inlaattemperatuur °C Uitlaattemperatuur °C Koelstand Water-water (voor verwarmingstoepassingen met een lage temperatuur) van koeltoren 30 35 12 7 Water-water (voor verwarmingstoepassingen met een gemiddelde temperatuur) van koeltoren 30 35 23 18







Tabel 18 Nominale standaardomstandigheden voor lucht-watercomfortchillers Warmtewisselaar buiten Warmtewisselaar binnen Inlaattemperatuur °C Uitlaattemperatuur °C Inlaattemperatuur °C Uitlaattemperatuur °C Koelstand lucht-water (voor toepassingen met een lage temperatuur) 35 — 12 7 lucht-water (voor toepassingen met een gemiddelde temperatuur) 35 — 23 18







Tabel 19 Nominale standaardomstandigheden voor water/pekel-luchtwarmtepompen en -airconditioners Warmtewisselaar buiten Warmtewisselaar binnen Inlaattemperatuur °C Uitlaattemperatuur °C drogeboltemperatuur inlaat in °C natteboltemperatuur inlaat in °C Verwarmingsstand (voor warmtepompen) water 10 7 20 max. 15 pekel 0 – 3 (*1) 20 max. 15 waterlus 20 17 (*1) 20 max. 15 Koelstand (voor airconditioners) koeltoren 30 35 27 19 geothermisch (water of pekel) 10 15 27 19 (*1) Voor eenheden die zijn ontworpen voor verwarming en koeling, wordt het tijdens de proef verkregen debiet bij nominale standaardomstandigheden in de koelstand gebruikt







Tabel 20 Referentieomgevingstemperaturen voor hogetemperatuurproces-chillers Testpunt Deellastverhouding van hogetemperatuurproces-chillers Deellastverhouding (%) Warmtewisselaar buiten (°C) Warmtewisselaar binnen Verdamper Inlaat-/uitlaatwatertemperatuur °C Vaste uitlaat Een 80 % + 20 % × (TA – TD )/(TA – TD ) 100 inlaat-luchttemperatuur: 35 12/7 Inlaat-/uitlaatwatertemperatuur 30/35







Tabel 21 Deellast voor airconditioners, comfort-chillers en warmtepompen Punt Buitentemperatuur Deellastverhouding Warmtewisselaar buiten Warmtewisselaar binnen Lucht-luchtairconditioners Tj (°C) Drogeboltemperaturen buitenlucht (°C) Drogebol- (nattebol-)temperaturen binnenlucht (°C) A 35 100 % 35 27 (19) B 30 74 % 30 27 (19) C 25 47 % 25 27 (19) D 20 21 % 20 27 (19) Water-luchtairconditioners Punt Tj (°C) Deellastverhouding Koeltoren- of waterlustoepassing inlaat-/uitlaattemperaturen (°C) Geothermische toepassing (water of pekel) inlaat-/uitlaattemperaturen (°C)