1992L0042 — NL — 02.08.1993 — 001.001 — 1
Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en versch ĳnt buiten de verantwoordel ĳkheid van de instellingen
►B RICHTL ĲN 92/42/EEG VAN DE RAAD
van 21 mei 1992
betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale-verwarmingsketels
(PB L 167 van 22.6.1992, blz. 17)
Gewĳzigd bĳ:
Publicatieblad
nr. blz. datum
►M1Richtlĳn 93/68/EEG van de Raad van 22 juli 1993 L 220 1 30.8.1993
Gerectificeerd b ĳ:
►C1Rectificatie PB L 268 van 29.10.1993, blz. 112 (92/42)
1992L0042 — NL — 02.08.1993 — 001.001 — 2
▼B
RICHTL ĲN 92/42/EEG VAN DE RAAD
van 21 mei 1992
betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte
centrale-verwarmingsketels
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese EconomischeGemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,
Gezien het voorstel van de Commissie(
1),
In samenwerking met het Europese Parlement(2).
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(3),
Overwegende dat Beschikking 91/565/EEG (4) voorziet in de bevorde-
ring van energie-efficiëntie in de Gemeenschap in het kader van hetSAVE-programma;
Overwegende dat er maatregelen dienen te worden vastgesteld die ertoe
bestemd z ĳn de interne markt geleidel ĳk tot stand te brengen in de loop
van een periode die op 31 december 1992 eindigt; dat de interne markteen ruimte zonder binnengrenzen omvat waarin het vr ĳe verkeer van
goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd;
Overwegende dat de Lid-Staten in de resolutie van de Raad van 15
januari 1985 betreffende de verbetering van de energiebesparingspro-gramma’s van de Lid-Staten(
5) worden uitgenodigd hun inspanningen
ter bevordering van een rationeler energiegebruik voort te zetten en invoorkomend geval te intensiveren door het uitwerken van een geïnte-greerd energiebesparingsbeleid;
Overwegende dat de resolutie van de Raad van 16 september 1986 (
6)
nieuwe doelstellingen inzake het energiebeleid van de Gemeenschapvoor 1995 en de convergentie van het beleid van de Lid-Staten betreft,en met name de doelstelling om het rendement van de finale energie-vraag met ten minste 20 % te verbeteren;
Overwegende dat artikel 130 R van het Verdrag als doelstelling de zorg
voor een behoedzaam en rationeel gebruik van de natuurl ĳke hulp-
bronnen noemt;
Overwegende dat in de voorstellen inzake de onderlinge aanpassing van
de wettel ĳke en bestuursrechtel ĳke bepalingen van de Lid-Staten op het
gebied van gezondheid, veiligheid, milieubescherming en consumenten-bescherming van een hoog beschermingsniveau dient te worden uitge-gaan;
Overwegende dat in de resolutie van de Raad van 21 juni 1989 (
7),
waarin wordt verklaard dat de Gemeenschap meer aandacht moet gaanbesteden aan de mogel ĳke gevaren van klimaatveranderingen in
verband met het broeikaseffect, en dat in de conclusies van de Raad van29 oktober 1990 wordt aangegeven dat de emissies van CO
2in 2000 op
het niveau van 1990 in de Gemeenschap dienen te worden gestabili-seerd;
Overwegende dat de huishoudel ĳke en tertiaire sector het overgrote deel
van het finale energieverbruik in de Gemeenschap voor z ĳn rekening
neemt;
(1) PB nr. C 292 van 22. 11. 1990, blz. 8.
(2) PB nr. C 129 van 20. 5. 1991, blz. 97, en PB nr. C 94 van 13. 4. 1992.
(3) PB nr. C 102 van 18. 4. 1991, blz. 46.
(4) PB nr. L 307 van 8. 11. 1991, blz. 34.
(5) PB nr. C 20 van 22. 1. 1991, blz. 1.
(6) PB nr. C 241 van 25. 9. 1986, blz. 1.
(7) PB nr. C 183 van 20. 7. 1989, blz. 4.
1992L0042 — NL — 02.08.1993 — 001.001 — 3
▼B
Overwegende dat deze sector nog belangr ĳker zal worden, omdat er een
ontwikkeling gaande is naar een verdere penetratie van centrale verwar-ming en een algemene verhoging van verwarmingscomfort;
Overwegende dat een hoger rendement van de verwarmingsketels in het
belang van de consument is, dat energiebesparing tot minder invoer vankoolwaterstoffen zal leiden en dat een minder sterke afhankel ĳkheid
van de Gemeenschap op energiegebied een gunstig effect op haarhandelsbalans zal hebben;
Overwegende dat Richtl ĳn 78/170/EEG van de Raad van 13 februari
1978 betreffende het rendement van verwarmingstoestellen die gebruiktworden voor de verwarming van ruimten en voor de produktie vanwarm water in nieuwe of bestaande niet-industriële gebouwen alsmedebetreffende de isolatie van netten voor de distributie van warmte en vanwarm water voor huishoudel ĳke doeleinden in nieuwe niet-industriële
gebouwen (
1) heeft geleid tot de vaststelling van rendementsniveaus die
van Lid-Staat tot Lid-Staat sterk verschillen;
Overwegende dat hoge rendementseisen voor centrale-verwarmingske-
tels tot gevolg hebben dat de verschillen tussen de technische eigen-schappen van in de handel gebrachte installaties kleiner wordengemaakt, hetgeen de serieproduktie zal vergemakkel ĳken en het
bereiken van schaalvoordelen zal bevorderen; dat b ĳhet ontbreken van
een maatregel die voldoende hoge energierendementen vastlegt, hetgevaar bestaat dat b ĳde voltooiing van de interne markt als gevolg van
de penetratie op de markten van ketels met een laag rendement derendementen van verwarmingsinstallaties sterk zullen dalen;
Overwegende dat er binnen de Gemeenschap grote verschillen bestaan
wat betreft de plaatsel ĳke klimaatomstandigheden en de kenmerken van
de gebouwen uit het oogpunt van de energiebesparing en de bewoning;dat de Lid-Staten met deze verscheidenheid rekening moeten houdenwanneer z ĳde voorwaarden voor het in bedr ĳf stellen van verwar-
mingsketels overeenkomstig deze richtl ĳn vaststellen; dat deze omstan-
digheden rechtvaardigen dat de Lid-Staten waar op de datum van deaanneming van deze richtl ĳn op grote schaal zogenaamde „back-
boilers” z ĳn geïnstalleerd alsook verwarmingsketels die z ĳn ontworpen
om in woonruimten te worden geïnstalleerd, bl ĳven toestaan, binnen
bepaalde grenzen, dat dergel ĳke verwarmingsketels in hun land in de
handel worden gebracht en in bedr ĳf worden gesteld; dat de Commissie
een specifiek toezicht moet uitoefenen op deze regeling;
Overwegende dat in deze richtl ĳn, die erop gericht is de technische
handelsbelemmeringen verband houdende met het rendement vanverwarmingsketels op te heffen, de nieuwe aanpak wordt gevolgd die isvastgesteld in de resolutie van de Raad van 7 mei 1985 (
2), waarin met
name wordt bepaald dat de harmonisatie van de wetgevingen is beperkttot de aanneming, door middel van op artikel 100 van het EEG-Verdraggebaseerde richtl ĳnen, van de belangr ĳkste voorschriften waaraan de op
de markt gebrachte produkten moeten voldoen en dat deze fundamen-tele voorschriften voldoende nauwkeurig moeten worden omschrevenopdat z ĳverplichtingen kunnen vormen waarvan de niet-nakoming
wordt bestraft, en opdat de certificeringsinstanties b ĳontstentenis van
normen aan de hand van deze voorschriften voor deze produkten eencertificaat van overeenstemming kunnen afgeven;
Overwegende dat Richtl ĳn 83/189/EEG (
3) voorziet in een informatie-
procedure op het gebied van normen en technische voorschriften;
Overwegende dat Besluit 90/683/EEG (4) de modules voor de verschil-
lende fasen van de conformiteitsbeoordelingsprocedures die in de richt-lĳnen voor technische harmonisatie moeten worden gebruikt, betreft;
(1) PB nr. L 52 van 23. 2. 1978, blz. 32. Richtl ĳn gewĳzigd bĳRichtlĳn
82/885/EEG (PB nr. L 378 van 31. 12. 1982, blz. 19).
(2) PB nr. C 136 van 4. 6. 1985, blz. 1.
(3) PB nr. L 109 van 26. 4. 1983, blz. 8. Richtl ĳn laatstel ĳk gewĳzigd bĳ
Besluit 90/230/EEG (PB nr. L 128 van 18. 5. 1990, blz. 15).
(4) PB nr. L 380 van 31. 12. 1990, blz. 13.
1992L0042 — NL — 02.08.1993 — 001.001 — 4
▼B
Overwegende dat verwarmingsketels die voldoen aan de rendements-
eisen moeten worden voorzien van het EG-merkteken en, in voorko-mend geval, van de passende symbolen ten einde vr ĳin het verkeer te
kunnen worden gebracht en in bedr ĳf te kunnen worden gesteld over-
eenkomstig hun bestemming in de Gemeenschap;
Overwegende dat Richtl ĳn 89/106/EEG (
1) de onderlinge aanpassing
van de wettel ĳke en bestuursrechtel ĳke bepalingen der Lid-Staten
inzake voor de bouw bestemde produkten betreft;
Overwegende dat er voor in deze richtl ĳn bedoelde gasgestookte
verwarmingsketels rendementseisen moeten worden vastgesteld om hetrationele gebruik van energie te bevorderen overeenkomstig Richtl ĳn
90/396/EEG van de Raad van 29 juni 1990 betreffende de onderlingeaanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake gastoes-tellen(
2),
HEEFT DE VOLGENDE RICHTL ĲN VASTGESTELD:
Artikel 1
Deze richtl ĳn is een maatregel in het kader van het SAVE-programma
betreffende de bevordering van de energiebesparing in de Gemeenschapen stelt de rendementseisen vast voor met vloeibare of gasvormigebrandstoffen gestookte centrale-verwarmingsketels met een nominaalvermogen van niet minder dan 4 kW en niet meer dan 400 kW, hierna„ketels” te noemen.
Artikel 2
In de zin van deze richtl ĳn wordt verstaan onder:
—ketel:het geheel van het ketellichaam en brander, dat de verbrand-
ingswarmte op het water moet overbrengen;
—toestel:
— het ketellichaam waarop een brander behoort te worden gemon-
teerd;
— de brander die op een ketellichaam behoort te worden gemon-
teerd;
—nominaalvermogen,uitgedruktinkW: het door de fabrikant vastge-
stelde en gewaarborgde maximale verwarmingsvermogen dat deketel in continubedr ĳf kan afgeven, terw ĳl de door de fabrikant
vermelde nuttige rendementen worden gehaald;
—waterz ĳdig rendement, uitgedrukt in een percentage: de verhouding
tussen de hoeveelheid warmte overgedragen op het water in de ketelen het product van de calorische benedenwaarde b ĳconstante druk
van de brandstof en het brandstofverbruik per t ĳdseenheid;
—deellast, uitgedrukt in een percentage: de verhouding tussen het
nuttige vermogen van een ketel die werkt b ĳtussenpozen of op een
vermogen lager dan het nominale vermogen, en dat nominalevermogen;
—gemiddelde temperatuur van het water in de ketel: het gemiddelde
van de intrede- en uittredetemperatuur van het water;
—standaardketel: een ketel die zodanig is ontworpen dat de gemid-
delde bedr ĳfstemperatuur kan worden begrensd;
—back-boiler: een ketel die ontworpen is voor het voeden van een
centraal verwarmingssysteem en voor installatie in de schoorsteen-holte (fireplace recess) als onderdeel van een gasgestookt systeembestaande uit achterketel (back-boiler) en haard;
—lage-temperatuurketel: een ketel die permanent in bedr ĳf kan z ĳn
met een ►
C1intredetemperatuur van het water ◄van 35 à 40 °C
en die onder bepaalde omstandigheden condensatie kan veroor-
(1) PB nr. L 40 van 11. 2. 1989, blz. 12.
(2) PB nr. L 196 van 26. 7. 1990, blz. 15.
1992L0042 — NL — 02.08.1993 — 001.001 — 5
▼B
zaken, oliegestookte ketels met rookgascondensor hieronder
begrepen;
—gasgestookte ketel met rookgascondensor: een ketel die zodanig is
ontworpen dat er permanent een belangr ĳk deel van de waterdamp
in de rookgassen kan condenseren;
—ketel die in een woonruimte geïnstalleerd moet worden: een ketel
met een nominaal vermogen van minder dan 37 kW, die zodanig isontworpen dat h ĳde woonruimte waarin h ĳis geïnstalleerd met de
warmte van de ketelwand verwarmt, met een open expansievat ennatuurlĳke warmwatercirculatie; op de ketelwand is uitdrukkel ĳk
vermeld dat de ketel in een woonruimte moet worden geïnstalleerd.
Artikel 3
1. Niet onder het toepassingsgebied van deze richtl ĳn vallen:
— centrale-verwarmingsketels die gestookt kunnen worden met
verschillende brandstoffen, waaronder vaste brandstoffen;
— doorstroomtoestellen voor de ogenblikkel ĳke bereiding van warm
water;
— ketels die moeten worden gestookt met brandstoffen waarvan de
eigenschappen aanzienl ĳk afwĳken van normaal in de handel
verkrĳgbare olie en gas (industriële restgassen, biogas en derge-
lĳke);
— fornuizen en toestellen die z ĳn ontworpen om hoofdzakel ĳkd e
ruimte waarin z ĳzĳn geïnstalleerd te verwarmen, en die als neven-
functie tevens warm water leveren voor centrale verwarming envoor gebruik als tapwater;
— toestellen met een nuttig vermogen van minder dan 6 kW, die
uitsluitend z ĳn ontworpen voor een systeem met zwaartekrachtcir-
culatie, voor de opslag van warm tapwater;
— ketels die als afzonderl ĳke eenheid worden vervaardigd.
2. In het geval van ketels met een dubbele functie, namel ĳk ruimte-
verwarming en het leveren van warm tapwater, hebben de rendements-eisen bedoeld in artikel 5, lid 1, alleen betrekking op de verwarmings-functie.
Artikel 4
▼
M1
1. De lidstaten mogen het in de handel brengen en in bedr ĳf stellen
op hun grondgebied van toestellen en ketels die voldoen aan dezerichtlĳn en die voorzien z ĳn van de in artikel 7 bedoelde CE-markering,
waarbĳverklaard wordt dat z ĳvoldoen aan alle voorschriften van deze
richtlĳn, met inbegrip van de in de artikelen 7 en 8 bedoelde overeen-
stemmingsbeoordelingsprocedures, niet verbieden, beperken of belem-meren, voor zover dit in het Verdrag of in andere richtl ĳnen of commu-
nautaire voorschriften niet anders is bepaald.
▼
B
2. De lidstaten nemen de maatregelen die nodig z ĳn om ervoor te
zorgen dat de ketels alleen in bedr ĳf kunnen worden gesteld als z ĳ
voldoen aan de rendementseisen van artikel 5, lid 1, en aan voor-waarden voor het in bedr ĳf stellen die z ĳvaststellen al naar gelang van
de plaats, de klimaatomstandigheden en de energie- en bewoningsken-merken van de gebouwen.
3. In lidstaten waar op de datum van aanneming van deze richtl ĳn
ketels van het type „back-boiler” voorkomen en/of ketels die in eenwoonruimte geïnstalleerd moeten worden, op grote schaal voorkomen,blĳft het echter toegestaan deze ketels in bedr ĳf te stellen, voor zover
het rendement zowel b ĳnominaal vermogen als b ĳeen deellast van
30 % niet meer dan 4 % lager is dan de in artikel 5, lid 1, vastgesteldeeisen voor de standaardketels.
4. De gevolgen van het bepaalde in de leden 2 en 3 worden perma-
nent door de Commissie gevolgd en worden in het kader van het uithoofde van artikel 10 in te dienen verslag geanalyseerd. Daartoeverstrekken de lidstaten de Commissie alle nodige informatie om dezein staat te stellen b ĳde Raad de in dat artikel bedoelde passende
1992L0042 — NL — 02.08.1993 — 001.001 — 6
▼B
wĳzigingsvoorstellen in te dienen teneinde in ieder geval de energiebe-
sparing en het vr ĳe verkeer van ketels in de Gemeenschap te garan-
deren.
▼M1
5. a) Indien de ketels met betrekking tot andere aspecten onder andere
richtlĳnen vallen die in het aanbrengen van de CE-markering
voorzien, geeft deze markering aan dat de ketels geacht wordenook aan de voorschriften van deze andere richtl ĳnen te voldoen.
b) Indien echter in een of meer van deze richtl ĳnen gedurende een
overgangsperiode de fabrikant de keuze van de toe te passenregeling wordt gelaten, geeft de CE-markering alleen aan dat aande voorschriften van de door de fabrikant toegepaste richtl ĳnen is
voldaan. In dat geval moeten de in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen bekendgemaakte referenties van de
toegepaste richtl ĳnen worden vermeld op de door deze richtl ĳnen
vereiste documenten, handleidingen of gebruiksaanw ĳzingen die
bĳde ketels z ĳn gevoegd.
▼
B
Artikel 5
1. De verschillende typen ketels moeten voldoen aan de volgende
eisen inzake waterz ĳdig rendement:
—bĳnominaal vermogen, dat wil zeggen b ĳwerking op nominaal
vermogen Pn uitgedrukt in kW en b ĳeen gemiddelde temperatuur
van het CV-water van 70 °C, en
—bĳdeellast, dat wil zeggen b ĳwerking in een deellast van 30 %
waarbĳde gemiddelde temperatuur van het CV-water afhankel ĳk
van het type ketel varieert.
In onderstaande tabel wordt aangegeven aan welke waterz ĳdige rende-
menten moet worden voldaan:
Type ketel Vermogensbereik Rendement b ĳnominaal vermogen Rendement in deellast
kWGemiddelde
temperatuur van
het CV-water
(°C)Rendementseis
uitgedrukt in %Gemiddelde
temperatuur van
het CV-water
(°C)Rendementseis
uitgedrukt in %
Standaardke-
tels4 à 400 70 /greaterdblequal8 4+2
logPn/greaterdblequal50 /greaterdblequal8 0+3
logPn
Lage-tempera-
tuurketels (*)4 à 400 70 /greaterdblequal87,5 + 1,5
logPn40 /greaterdblequal87,5 + 1,5
logPn
Gasgestookteketelsmet rookgas-condensor4 à 400 70 /greaterdblequal9 1+1
logPn30 (**) /greaterdblequal9 7+1
logPn
(*) Met inbegrip van ketels met rookgascondensor die vloeibare brandstoffen gebruiken.
(**)►C1Intredetemperatuur van het water in de ketel. ◄
2. In de geharmoniseerde normen inzake de eisen van onderhavige
richtlĳn, die ingevolge een mandaat van de Commissie in overeenstem-
ming met de Richtl ĳnen 83/189/EEG en 88/182/EEG (1)zĳn opgesteld,
worden de keuringsmethoden voor productie en metingen vastgesteld.Het rendementspercentage moet passende toleranties omvatten.
Artikel 6
1. De lidstaten mogen besluiten om volgens de procedures van
artikel 7 een specifiek systeem van merktekens toe te passen waardoorde energiebesparende eigenschappen van de ketels duidel ĳk kunnen
worden vastgesteld. Dit systeem is van toepassing op ketels met een
(1) PB nr. L 81 van 26. 3. 1988, blz. 75.
1992L0042 — NL — 02.08.1993 — 001.001 — 7
▼B
hoger rendement dan dat wat in artikel 5, lid 1, voor standaardketelswordt vereist.
Indien het rendement b ĳnominale belasting en het rendement b ĳdeel-
last gelĳkzĳn aan of hoger z ĳn dan de overeenkomstige waarden voor
standaardketels, kr ĳgt de ketel een „ ⋆” zoals weergegeven in b ĳlage I,
punt 2.
Indien het rendement b ĳnominaal vermogen en het rendement b ĳ
deellast drie of meer punten hoger z ĳn dan de overeenkomstige
waarden voor standaardketels, kr ĳgt de ketel „ ⋆⋆”.
Bĳiedere verdere rendementsverbetering met drie punten b ĳnominaal
vermogen en b ĳdeellast wordt een extra „ ⋆” toegekend zoals weerge-
geven in b ĳlage II.
2. De lidstaten mogen geen ander merkteken toestaan dat met de in
lid 1 genoemde merktekens kan worden verward.
Artikel 7
1. De lidstaten gaan uit van het vermoeden dat de ketels aan de in
artikel 5, lid 1, bedoelde fundamentele rendementseisen voldoen,wanneer z ĳin overeenstemming z ĳn met de geharmoniseerde normen
waarvan de referentienummers in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen zĳn bekendgemaakt en waarvoor de lidstaten de refe-
rentienummers hebben bekendgemaakt van de nationale normen waarindeze geharmoniseerde normen z ĳn omgezet. Deze ketels moeten z ĳn
voorzien van de in b ĳlage I, punt 1, weergegeven
►
M1CE-markering ◄, vergezeld van de EG-conformiteitsverklaring.
2. De middelen om de overeenstemming van in serie geproduceerde
toestellen aan te tonen z ĳn:
— het rendementsonderzoek van een standaardketel volgens module B
als beschreven in b ĳlage III, en
— een verklaring van overeenstemming met het goedgekeurde type
volgens module C, D of E als beschreven in b ĳlage IV.
De procedures voor de conformiteitsbeoordeling van het rendement van
gasgestookte ketels z ĳn die welke gebruikt worden voor de beoordeling
van de overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van Richtl ĳn
90/396/EEG.
3. Alvorens de afzonderl ĳk verkochte toestellen in de handel worden
gebracht, moeten z ĳzĳn voorzien van ►M1de CE-markering ◄
vergezeld van de EG-conformiteitsverklaring, waarin de parametersworden aangegeven waarmee, na assemblage, de waterz ĳdige rende-
mentspercentages genoemd in artikel 5, lid 1, kunnen worden gehaald.
▼
M1
4. De CE-markering van overeenstemming met de eisen van dezerichtlĳn en de andere bepalingen betreffende de toekenning van de
CE-markering, alsmede de in b ĳlage I bedoelde opschriften moeten
zichtbaar, gemakkel ĳk leesbaar en onuitwisbaar op de ketels en
toestellen worden aangebracht. Op deze producten mogen geen marke-ringen worden aangebracht die derden kunnen misleiden omtrent debetekenis of de grafische vorm van de CE-markering. Op de ketels entoestellen mogen andere markeringen worden aangebracht op voor-waarde dat de zichtbaarheid en de leesbaarheid van de CE-markeringniet worden verminderd.
5. a) Wanneer een lidstaat of een aangemelde instantie vaststelt dat de
CE-markering ten onrechte is aangebracht, ontstaat voor de fabri-kant of z ĳn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde de
verplichting om onder de door deze lidstaat gestelde voorwaardenhet product in overeenstemming te brengen met de bepalingeninzake de CE-markering en aan de overtreding een einde temaken.
b) Indien de tekortkoming bl ĳft bestaan, treft de lidstaat alle nodige
maatregelen om het in de handel brengen van het bewuste productte beperken of te verbieden dan wel het uit de handel te laten
1992L0042 — NL — 02.08.1993 — 001.001 — 8
▼M1
nemen en stelt h ĳde Commissie en de overige lidstaten hiervan
in kennis.
▼B
Artikel 8
▼M1
1. De lidstaten delen de Commissie en de overige lidstaten meewelke instanties z ĳhebben belast met de in artikel 7 bedoelde proce-
dures, met welke specifieke taken deze instanties z ĳn belast en welk
identificatienummer hun vooraf door de Commissie is toegekend.
De Commissie publiceert in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen de lĳst van deze aangemelde instanties met hun
nummer en de taken waarvoor z ĳzĳn aangemeld. Z ĳzorgt voor de
bĳwerking van deze l ĳst.
▼
B
2. De lidstaten passen de in b ĳlage V vastgestelde minimumcriteria
toe voor de aanw ĳzing van de instanties. De instanties die voldoen aan
de criteria, vastgesteld in de overeenkomstige geharmoniseerde normen,worden geacht te voldoen aan de in deze b ĳlage vastgestelde criteria.
3. Een lidstaat die een instantie heeft aangemeld trekt deze aanmel-
ding in wanneer h ĳconstateert dat deze instantie niet langer voldoet aan
de criteria van lid 2. H ĳstelt de andere lidstaten en de Commissie
onverwĳld daarvan in kennis en trekt de aanmelding in.
Artikel 9
1. De lidstaten dienen vóór 1 januari 1993 de bepalingen vast te
stellen en bekend te maken die nodig z ĳn om aan deze richtl ĳnt e
voldoen. Z ĳstellen de Commissie hiervan onverw ĳld in kennis.
Zĳpassen deze maatregelen toe met ingang van 1 januari 1994.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepa-
lingen naar de onderhavige richtl ĳn verwezen of wordt hiernaar
verwezen b ĳde officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels
voor deze verw ĳzing worden vastgesteld door de lidstaten.
2. De lidstaten staan tot en met 31 december 1997 het in de handel
brengen en het in bedr ĳf stellen toe van de toestellen die op de datum
van aanneming van deze richtl ĳn aan de op hun grondgebied geldende
voorschriften voldoen.
Artikel 10
Drie jaar na de tenuitvoerlegging van deze richtl ĳn dient de Commissie
bĳhet Europees Parlement en de Raad een verslag in over de bereikte
resultaten. Dit verslag gaat vergezeld van voorstellen voor w ĳzigingen
die eventueel op grond van bovengenoemde resultaten en gezien debereikte technische vooruitgang in deze richtl ĳn moeten worden aange-
bracht.
Artikel 11
Deze richtl ĳn is gericht tot de lidstaten.
1992L0042 —NL — 02.08.1993 — 001.001 — 9
▼M1
BĲLAGE I
CE-MARKERING VAN OVEREENSTEMMING EN AANVULLENDE
SPECIFIEKE MARKERINGEN
1.CE-markering van overeenstemming
— De CE-markering van overeenstemming bestaat uit de initialen CE in de
volgende grafische vorm:
—Bĳverkleining of vergroting van de CE-markering moeten de verhou-
dingen van bovenstaande gegradueerde afbeelding in acht wordengenomen.
— De onderscheiden onderdelen van de CE-markering moeten nagenoeg
dezelfde hoogte hebben, die minimaal 5 mm bedraagt.
2.Specifieke markeringen
— De laatste twee c ĳfers van het jaar waarin de CE-markering is aange-
bracht.
— Het energiebesparingsmerkteken dat uit hoofde van artikel 6 van deze
richtlĳn wordt toegekend en dat wordt gevormd door onderstaand
symbool:

1992L0042 — NL — 02.08.1993 — 001.001 — 10
▼B
BĲLAGE II
TOEKENNING VAN MERKTEKENS TER AANDUIDING VAN
VERHOOGD RENDEMENT
Rendementseisen waaraan zowel b ĳnominaal vermogen als b ĳdeellast van
0,3 Pn moet worden voldaan
MerktekenRendementseis b ĳnominaal
vermogen Pn en een gemid-
delde temperatuur van het CV-
water van 70 °C%Rendementseis b ĳdeellast van
0,3 Pn en een gemiddelde
temperatuur van het CV-water
van/greaterdblequal50 °C%
/greaterdblequal84 + 2 log Pn /greaterdblequal80 + 3 log Pn
/greaterdblequal87 + 2 log Pn /greaterdblequal83 + 3 log Pn
/greaterdblequal90 + 2 log Pn /greaterdblequal86 + 3 log Pn
/greaterdblequal93 + 2 log Pn /greaterdblequal89 + 3 log Pn
1992L0042 — NL — 02.08.1993 — 001.001 — 11
▼B
BĲLAGE III
Module B: EG-typeonderzoek
1. In deze module wordt dat deel van de procedure beschreven in het kader
waarvan een aangemelde instantie vaststelt en verklaart dat een representatiefexemplaar van de betrokken productie voldoet aan de bepalingen terzake vandeze richtl ĳn.
2. De aanvraag om een EG-typeonderzoek wordt door de fabrikant of z ĳni nd e
Gemeenschap gevestigde gemachtigde ingediend b ĳeen aangemelde instantie
van zĳn keuze.
De aanvraag omvat:
— naam en adres van de fabrikant, alsmede naam en adres van de gemach-
tigde indien de aanvraag door laatstgenoemde wordt ingediend;
— een schriftel ĳke verklaring dat er geen gel ĳkluidende aanvraag is inge-
diend b ĳeen andere aangemelde instantie;
— de technische documentatie als omschreven in punt 3.
De aanvrager stelt een voor de betrokken productie representatief exemplaar,
dat hierna „type” wordt genoemd, ter beschikking van de aangemeldeinstantie. De aangemelde instantie kan om meer exemplaren verzoeken indiendit nodig is voor het keuringsprogramma.
3. Op basis van de technische documentatie moet beoordeeld kunnen worden of
het product in overeenstemming is met de voorschriften van de richtl ĳn. Voor
zover dat voor deze beoordeling nodig is, dient de technische documentatieinzicht te verschaffen in het ontwerp, het fabricageproces en de werking vanhet product en het volgende te omvatten:
— een algemene beschr ĳving van het type;
— ontwerp- en fabricagetekeningen, alsmede schema’s van delen, onder-
delen, leidingen, enz.;
— beschr ĳvingen en toelichtingen die nodig z ĳn voor het begr ĳpen van
genoemde tekeningen en schema’s en van de werking van het product;
— een l ĳst van de in artikel 5, lid 2, bedoelde normen die geheel of
gedeeltel ĳkzĳn toegepast en een beschr ĳving van de oplossingen die z ĳn
gekozen om aan de fundamentele voorschriften van de richtl ĳn te voldoen
ingeval de in het artikel bedoelde normen niet z ĳn toegepast;
— de resultaten van de verrichte ontwerp-berekeningen van de onderzoeken;— de keuringsrapporten.
4. De aangemelde instantie
4.1. bestudeert de technische documentatie, controleert of het type in over-
eenstemming daarmee vervaardigd is en identificeert de onderdelen dieontworpen z ĳn overeenkomstig de relevante bepalingen van de in artikel
5, lid 2, bedoelde normen, alsook de onderdelen die z ĳn ontworpen
zonder dat de desbetreffende bepalingen van die normen in acht werdengenomen;
4.2. verricht of geeft opdracht tot het verrichten van de passende controles en
de noodzakel ĳke proeven om na te gaan of de door de fabrikant gekozen
oplossingen aan de fundamentele voorschriften van de richtl ĳn voldoen
ingeval de in artikel 5, lid 2, bedoelde normen niet z ĳn toegepast;
4.3. verricht of geeft opdracht tot het verrichten van de passende controles en
de noodzakel ĳke proeven om, ingeval de fabrikant heeft besloten de
desbetreffende normen toe te passen, na te gaan of deze ook werkel ĳk
zĳn toegepast;
4.4. stelt in overleg met de aanvrager de plaats vast waar de noodzakel ĳke
controles en proeven zullen worden uitgevoerd.
5. Indien het type voldoet aan de desbetreffende bepalingen van deze richtl ĳn,
verstrekt de aangemelde instantie een verklaring van EG-typeonderzoek aande aanvrager. De verklaring bevat naam en adres van de fabrikant, de conclu-sies van de controle en de noodzakel ĳke gegevens voor de identificatie van
het goedgekeurde type.
Een lĳst van de belangr ĳke onderdelen van de technische documentatie wordt
als bĳlage bĳde verklaring gevoegd en een afschrift daarvan wordt door de
aangemelde instantie bewaard.
Indien aan de fabrikant of aan z ĳn in de Gemeenschap gevestigde gemach-
tigde een typeverklaring wordt geweigerd, dan geeft de aangemelde instantiede gedetailleerde redenen voor een dergel ĳke weigering op.
1992L0042 — NL — 02.08.1993 — 001.001 — 12
▼B
Er moet in een beroepsprocedure worden voorzien.
6. De aangemelde instantie die in het bezit is van de technische documentatie
betreffende de verklaring van EG-typeonderzoek, wordt door de aanvrager inkennis gesteld van alle in het goedgekeurde product aangebrachte w ĳzi-
gingen; voor de betrokken w ĳzigingen moet aanvullende goedkeuring worden
verleend indien z ĳvan invloed kunnen z ĳn op de overeenstemming met de
fundamentele voorschriften of de voor het product voorgeschreven gebruiks-omstandigheden. Deze aanvullende goedkeuring wordt gegeven in de vormvan een aanvulling op de oorspronkel ĳke verklaring van het EG-typeonder-
zoekcertificaat.
7. Iedere aangemelde instantie deelt aan de andere aangemelde instanties een
overzicht mee van de verstrekte en ingetrokken verklaringen van EG-typeon-derzoek en b ĳbehorende aanvullingen.
8. De overige aangemelde instanties kunnen afschriften van de verklaringen van
EG-typeonderzoek en/of de aanvullingen kr ĳgen. De b ĳlagen b ĳde verkla-
ringen worden ter beschikking van de overige aangemelde instantiesgehouden.
9. Gedurende ten minste tien jaar na de vervaardiging van het laatste product
bewaart de fabrikant of z ĳn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde naast
de technische documentatie ook een afschrift van de verklaring van EG-type-onderzoek en van de aanvullingen daarop.
Indien nochde fabrikant nochz ĳn gemachtigde in de Gemeenschap is geves-
tigd, is de persoon die met het in de handel brengen van het product in deGemeenschap is belast, degene die de technische documentatie ter beschik-king moet houden.
1992L0042 — NL — 02.08.1993 — 001.001 — 13
▼B
BĲLAGE IV
Module C: Overeenstemming met het type
1. In deze module wordt dat deel van de procedure beschreven in het kader
waarvan de fabrikant of z ĳn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde
garandeert en verklaart dat de betrokken toestellen in overeenstemming z ĳn
met het type als beschreven in de verklaring van EG-typeonderzoek envoldoen aan de desbetreffende voorschriften van deze richtl ĳn.►
M1De
fabrikant of z ĳn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde brengt op
ieder toestel de CE-markering aan en stelt een verklaring van overeenstem-ming op. ◄
2. De fabrikant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het
fabricageproces waarborgt dat de vervaardigde producten in overeenstem-ming zĳn met het type als beschreven in de verklaring van EG-typeonder-
zoek en met de rendementseisen van de richtl ĳn.
3. Gedurende een periode van ten minste tien jaar na de vervaardiging van het
laatste product bewaart de fabrikant of z ĳn gemachtigde een afschrift van de
verklaring van overeenstemming.
Indien nochde fabrikant nochz ĳn gemachtigde in de Gemeenschap is
gevestigd, is de persoon die met het in de handel brengen van het product inde Gemeenschap is belast, degene die de technische documentatie terbeschikking moet houden.
4. Een door de fabrikant uitgekozen aangemelde instantie verricht op willekeu-
rige tĳdstippen controles op het product of laat dergel ĳke controles
uitvoeren. Een geschikt monster van het eindproduct, dat ter plaatse door deaangemelde instantie is genomen, wordt gecontroleerd en er worden rele-vante proeven uitgevoerd die z ĳn omschreven in de norm die van toepas-
sing is of de normen die van toepassing z ĳn, als bedoeld in artikel 5, lid 2,
of er worden gel ĳkwaardige proeven uitgevoerd om na te gaan of de
productie voldoet aan de eisen van de b ĳbehorende richtl ĳn. De aangemelde
instantie treft passende maatregelen indien een of meer exemplaren van degecontroleerde producten niet in overeenstemming z ĳn.
Module D: Productiekwaliteitsbewaking
1. In deze module wordt de procedure beschreven in het kader waarvan de
fabrikant die aan de eisen van punt 2 voldoet, garandeert en verklaart dat debetrokken toestellen in overeenstemming z ĳn met het type als beschreven in
de verklaring van EG-typeonderzoek en voldoen aan de voorschriften vande richtl ĳn.►
M1De fabrikant of z ĳn in de Gemeenschap gevestigde
gevolmachtigde brengt op ieder toestel de CE-markering aan en stelt eenverklaring van overeenstemming op. De CE-markering wordt gevolgd doorhet identificatienummer van de aangemelde instantie die belast is met hettoezicht als bedoeld in punt 4. ◄
2. De fabrikant hanteert een goedgekeurd productiekwaliteitssysteem, verricht
een eindproductcontrole en keuring als omschreven in punt 3 en is onder-worpen aan het toezicht als omschreven in punt 4.
3.Kwaliteitssysteem
3.1. De fabrikant dient voor de betrokken toestellen b ĳeen aangemelde instantie
van zĳn keuze een aanvraag voor beoordeling van z ĳn kwaliteitssysteem in.
Deze aanvraag behelst:
— alle relevante informatie voor de bedoelde categorie producten;— de documentatie over het kwaliteitssysteem;— de technische documentatie betreffende het goedgekeurde type en een
afschrift van de verklaring van EG-typeonderzoek.
3.2. Het kwaliteitssysteem moet waarborgen dat de toestellen in overeenstem-
ming zĳn met het type als beschreven in de verklaring van EG-typeonder-
zoek en met de voorschriften van de richtl ĳn die daarop van toepassing z ĳn.
Alle door de fabrikant gevolgde beginselen, voorschriften en bepalingen
moeten systematischen ordel ĳk worden aangegeven in een documentatie
van schriftel ĳk vastgestelde beleidsl ĳnen, procedures en instructies. Deze
documentatie over het kwaliteitssysteem dient ervoor te zorgen dat dekwaliteitsprogramma’s, -plannen, -handleidingen en -rapporten dooriedereen op dezelfde manier worden geïnterpreteerd.
1992L0042 — NL — 02.08.1993 — 001.001 — 14
▼B
Zĳdient met name een behoorl ĳke beschr ĳving te bevatten van:
— de kwaliteitsdoelstellingen, het organisatieschema en de verantwoorde-
lĳkheden en bevoegdheden van de bedr ĳfsleiding met betrekking tot de
productkwaliteit;
— de fabricageprocédés, de kwaliteitscontrole- en de kwaliteitsbewakings-
technieken, alsmede de in dat verband systematisch toe te passen tech-nieken en maatregelen;
— de onderzoeken en proeven die vóór, t ĳdens en na de fabricage worden
verricht en de frequentie waarmee dat zal gebeuren;
— de kwaliteitsrapporten, zoals controleverslagen, keuringsgegevens,
ĳkgegevens, rapporten betreffende de kwalificatie van het betrokken
personeel, enz.;
— de middelen om controle uit te oefenen op het bereiken van de vereiste
productkwaliteit en de doeltreffende werking van het kwaliteitssysteem.
3.3. De aangemelde instantie beoordeelt het kwaliteitssysteem om na te gaan of
dit voldoet aan de in punt 3.2 bedoelde eisen. Z ĳveronderstelt dat aan deze
eisen wordt voldaan wanneer het gaat om kwaliteitssystemen waarb ĳde
desbetreffende geharmoniseerde norm wordt toegepast. Ten minste één lidvan het beoordelingsteam dient ervaring te hebben met het beoordelen vande productietechnologie in kwestie. De beoordelingsprocedure omvat eenevaluatiebezoek aan de installaties van de fabrikant.
De fabrikant wordt van de beslissing in kennis gesteld. De kennisgeving
bevat de conclusies van het onderzoek en het met redenen omklede beoor-delingsbesluit.
3.4. De fabrikant verbindt zich ertoe de verplichtingen die voortvloeien uit het
goedgekeurde kwaliteitssysteem na te komen en ervoor te zorgen dat hetpassend en doeltreffend bl ĳft.
De aangemelde instantie die het kwaliteitssysteem heeft goedgekeurd, wordt
door de fabrikant of z ĳn gemachtigde op de hoogte gebracht van elke
voorgenomen w ĳziging van het kwaliteitssysteem.
De aangemelde instantie beoordeelt de voorgestelde w ĳzigingen en beslist
of het gew ĳzigde kwaliteitssysteem nog steeds voldoet aan de in punt 3.2
bedoelde eisen dan wel of een nieuwe beoordeling noodzakel ĳk is.
Zĳstelt de fabrikant van haar beslissing in kennis. De kennisgeving bevat
de conclusies van het onderzoek en het met redenen omklede beoordelings-besluit.
4.Toezicht onder verantwoordel ĳkheid van de aangemelde instantie
4.1. Het toezicht heeft tot doel ervoor te zorgen dat de fabrikant naar behoren
voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit het goedgekeurde kwali-teitssysteem.
4.2. De fabrikant verleent de aangemelde instantie voor controledoeleinden
toegang tot de fabricage-, controle-, beproevings- en opslagruimten enverstrekt haar alle nodige informatie, met name
— de documentatie over het kwaliteitssysteem;— de kwaliteitsrapporten, zoals controleverslagen, keuringsgegevens,
ĳkgegevens, rapporten betreffende de kwalificatie van het betrokken
personeel, enz.
4.3. De aangemelde instantie verricht periodieke controles om erop toe te zien
dat de fabrikant het kwaliteitssysteem onderhoudt en toepast en bezorgt defabrikant een controleverslag.
4.4. De aangemelde instantie kan bovendien onaangekondigde bezoeken brengen
aan de fabrikant. B ĳdie bezoeken kan de aangemelde instantie zo nodig
proeven verrichten of laten verrichten om zich van de goede werking vanhet kwaliteitssysteem te vergewissen. Z ĳverstrekt de fabrikant een verslag
van het bezoek en, voor zover van toepassing, een keuringsverslag.
5. De fabrikant houdt gedurende een periode van ten minste tien jaar na de
vervaardiging van het laatste product de volgende gegevens ter beschikkingvan de nationale autoriteiten:
— de in punt 3.1, tweede streepje, bedoelde documentatie;— de in punt 3.4, tweede alinea, bedoelde aanpassingen;— de in punt 3.4, laatste alinea, en in de punten 4.3 en 4.4 bedoelde
beslissingen en verslagen van de aangemelde instantie.
6. Iedere aangemelde instantie stelt de andere aangemelde instanties in kennis
van de terzake dienende informatie over afgifte en intrekking van kwaliteits-systeemgoedkeuringen.
1992L0042 — NL — 02.08.1993 — 001.001 — 15
▼B
Module E: Productkwaliteitsbewaking
1. In deze module wordt de procedure beschreven in het kader waarvan de
fabrikant die aan de eisen van punt 2 voldoet, garandeert en verklaart dat deverwarmingsketels en de toestellen in overeenstemming z ĳn met het type
als beschreven in de verklaring van EG-typeonderzoek. ►
M1De fabrikant
of zĳn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde brengt op iedere
ketel en op ieder toestel de CE-markering aan en stelt een verklaring vanovereenstemming op. De CE-markering wordt gevolgd door het identifica-tienummer van de aangemelde instantie die belast is met het toezicht alsbedoeld in punt 4. ◄
2. De fabrikant maakt gebruik van een goedgekeurd kwaliteitssysteem voor de
eindcontrole van en de proeven met de ketel en het toestel, als omschrevenin punt 3, en is onderworpen aan het toezicht als omschreven in punt 4.
3.Kwaliteitssysteem
3.1. De fabrikant dient voor de ketels en de toestellen b ĳeen aangemelde
instantie van z ĳn keuze een aanvraag voor beoordeling van z ĳn kwaliteits-
systeem in.
Deze aanvraag omvat:
— alle relevante informatie voor de bedoelde categorie ketels of toestellen;— de documentatie over het kwaliteitssysteem;— de technische documentatie over het goedgekeurde type en een afschrift
van de verklaring van EG-typeonderzoek.
3.2. In het kader van het kwaliteitssysteem wordt iedere ketel of ieder toestel
onderzocht en er worden passende proeven als omschreven in de in artikel 5bedoelde relevante norm(en) of daarmee gel ĳkstaande proeven verricht,
teneinde de overeenstemming met de desbetreffende voorschriften van derichtlĳn te controleren. Alle door de fabrikant gevolgde beginselen, voor-
schriften en bepalingen moeten systematisch en ordel ĳk worden aangegeven
in een documentatie van schriftel ĳk vastgelegde beleidsl ĳnen, procedures en
instructies. Deze documentatie over het kwaliteitssysteem dient ervoor tezorgen dat de kwaliteitsprogramma’s, -plannen, -handleidingen en-rapporten door iedereen op dezelfde manier worden geïnterpreteerd.
Zĳdient met name een behoorl ĳke beschr ĳving te bevatten van:
— de kwaliteitsdoelstellingen, het organisatieschema en de verantwoorde-
lĳkheden en bevoegdheden van de bedr ĳfsleiding met betrekking tot de
productkwaliteit;
— de onderzoeken en proeven die na de fabricage worden verricht;— de middelen om controle uit te oefenen op de doeltreffende werking van
het kwaliteitssysteem;
— de kwaliteitsrapporten, zoals controleverslagen, keuringsgegevens,
ĳkgegevens, rapporten betreffende de kwalificatie van het betrokken
personeel, enz.
3.3. De aangemelde instantie beoordeelt het kwaliteitssysteem om na te gaan of
dit voldoet aan de in punt 3.2 bedoelde eisen. Z ĳveronderstelt dat aan deze
eisen wordt voldaan wanneer het gaat om kwaliteitssystemen waarb ĳde
desbetreffende geharmoniseerde norm wordt toegepast.
Ten minste één lid van het beoordelingsteam dient, als beoordelaar, ervaring
te hebben met het beoordelen van de producttechnologie in kwestie. Debeoordelingsprocedure omvat een evaluatiebezoek aan de installaties van defabrikant.
De fabrikant wordt van de beslissing in kennis gesteld. De kennisgeving
bevat de conclusie van het onderzoek en het met redenen omklede beoorde-lingsbesluit.
3.4. De fabrikant verbindt zich ertoe de verplichtingen die voortvloeien uit het
goedgekeurde kwaliteitssysteem na te komen en ervoor te zorgen dat hetpassend en doeltreffend bl ĳft.
De aangemelde instantie die het kwaliteitssysteem heeft goedgekeurd, wordt
door de fabrikant of z ĳn gemachtigde op de hoogte gebracht van elke
voorgenomen w ĳziging van het kwaliteitssysteem.
De aangemelde instantie beoordeelt de voorgestelde w ĳzigingen en beslist
of het gew ĳzigde kwaliteitssysteem nog steeds voldoet aan de in punt 3.2
bedoelde eisen dan wel of een nieuwe beoordeling noodzakel ĳk is.
Zĳstelt de fabrikant van haar beslissing in kennis. De kennisgeving bevat
de conclusies van het onderzoek en het met redenen omklede beoordelings-besluit.
1992L0042 — NL — 02.08.1993 — 001.001 — 16
▼B
4.EG-toezicht onder verantwoordel ĳkheid van de aangemelde instantie
4.1. Het toezicht heeft tot doel ervoor te zorgen dat de fabrikant naar behoren
voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit het goedgekeurde kwali-teitssysteem.
4.2. De fabrikant verleent de aangemelde instantie voor controledoeleinden
toegang tot de controle-, beproevings- en opslagruimten en verstrekt haaralle nodige informatie, met name
— de documentatie over het kwaliteitssysteem;— de technische documentatie;— de kwaliteitsrapporten, zoals controleverslagen, keuringsgegevens,
ĳkgegevens, rapporten betreffende de kwalificatie van het betrokken
personeel, enz.
4.3. De aangemelde instantie verricht periodieke controles om erop toe te zien
dat de fabrikant het kwaliteitssysteem onderhoudt en toepast en bezorgt defabrikant een controleverslag.
4.4. De aangemelde instantie kan bovendien onaangekondigde bezoeken brengen
aan de fabrikant. B ĳdie bezoeken kan de aangemelde instantie zo nodig
proeven verrichten of laten verrichten om zich van de goede werking vanhet kwaliteitssysteem te vergewissen; z ĳverstrekt de fabrikant een verslag
van het bezoek en, voor zover van toepassing, een keuringsverslag.
5. De fabrikant houdt gedurende een periode van ten minste tien jaar na de
vervaardiging van de laatste ketel of het laatste toestel de volgende gege-vens ter beschikking van de nationale autoriteiten:
— de in punt 3.1, derde streepje, bedoelde documentatie;— de in punt 3.4, tweede alinea, bedoelde aanpassingen;— de in punt 3.4, laatste alinea, en in de punten 4.3 en 4.4 bedoelde
beslissingen en verslagen van de aangemelde instantie.
6. Iedere aangemelde instantie stelt de andere aangemelde instanties in kennis
van de terzake dienende informatie over afgifte en intrekking van kwaliteits-systeemgoedkeuringen.
1992L0042 — NL — 02.08.1993 — 001.001 — 17
▼B
BĲLAGE V
Minimumcriteria voor de aanw ĳzing van de aan te melden instanties door
de lidstaten
1. De instantie, de directeur daarvan en het met de keuring belaste personeel
mogen niet de ontwerper, de fabrikant, de leverancier of de installateur z ĳn
van de ketels en de toestellen die z ĳkeuren, nochde gemach tigde van een der
genoemde personen. Z ĳmogen nochrech tstreeks nochals gemach tigden
optreden b ĳhet ontwerpen, de bouw, de verkoop of het onderhoud van deze
ketels en toestellen. Een eventuele uitwisseling van technische informatietussen fabrikant en aangemelde instantie wordt door deze bepaling niet uitge-sloten.
2. De instantie en het personeel dat met de keuringen is belast, dienen de
keuring uit te voeren met de grootste mate van beroepsintegriteit en techni-sche bekwaamheid; z ĳdienen vr ĳte zĳn van elke pressie en beïnvloeding,
met name van financiële aard, die hun beoordeling of de uitslagen van hunkeuring kan beïnvloeden, inzonderheid van personen of groepen van personendie bĳde resultaten van de keuring belang hebben.
3. De instantie dient met name te beschikken over het personeel en de nodige
middelen om aan de uitvoering van de keuringen verbonden technische enadministratieve taken adequaat te vervullen; tevens dient de aangemeldeinstantie toegang te hebben tot het materiaal voor de buitengewone keuringen.
4. Het personeel dat met de keuringen is belast, dient:
— een goede technische en beroepsopleiding te hebben genoten;— een bevredigende kennis te bezitten van de voorschriften betreffende de
keuringen die het verricht en voldoende ervaring met deze keuringen tehebben;
— de vereiste bekwaamheid te bezitten om op grond van de verrichte
keuringen verklaringen, notulen en rapporten op te stellen.
5. De onafhankel ĳkheid van het personeel dat met de keuringen is belast, dient
te zĳn gewaarborgd. De bezoldiging van elke functionaris mag niet afhangen
van het aantal keuringen dat h ĳverricht, noch van de uitslagen van deze
keuringen.
6. De instantie dient een verzekering tegen wettel ĳke aansprakel ĳkheid te
sluiten, tenz ĳdeze wettel ĳke aansprakel ĳkheid uit hoofde van het nationale
recht door de staat wordt gedekt of de keuringen rechtstreeks door de lidstatenworden verricht.
7. Het personeel van de instantie is gebonden aan het beroepsgeheim in het
kader van deze richtl ĳn of van de bepalingen van intern recht die daaraan
uitvoering geven (behalve tegenover de terzake bevoegde overheidsinstantiesvan de staat waarin de aangemelde instantie haar werkzaamheden uitoefent).