1979L0869 — NL — 05.06.2003 — 002.001 — 1
Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen
►B RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 9 oktober 1979
inzake de meetmethodes en de frequentie van de bemonstering en de analyse van het oppervlak-
tewater dat is bestemd voor produktie van drinkwater in de Lid-Staten
(79/869/EEG)
(PB L 271 van 29.10.1979, blz. 44)
Gewijzigd bij:
Publicatieblad
nr. blz. datum
►M1Richtlijn van de Raad van 19 oktober 1981 (81/855/EEG) L 319 16 7.11.1981
►M2Richtlijn van de Raad van 23 december 1991 (91/692/EEG) L 377 48 31.12.1991
►M3Verordening (EG) nr. 807/2003 van de Raad van 14 april 2003 L 122 36 16.5.2003
Gewijzigd bij:
►A1Toetredingsakte van Spanje en Portugal L 302 23 15.11.1985
►A2Toetredingsakte van Oostenrijk, Finland en Zweden C241 21 29.8.1994
(aangepast door Besluit 95/1/EG, Euratom, EGKS van de Raad) L 1 1 1.1.1995
▼B
RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 9 oktober 1979
inzake de meetmethodes en de frequentie van de bemonstering en
de analyse van het oppervlaktewater dat is bestemd voor produktie
van drinkwater in de Lid-Staten
(79/869/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 100 en 235,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Europese Parlement (2),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),
Overwegende dat het actieprogramma van de Europese Gemeen-
schappen inzake het milieu (4) de normalisatie of de harmonisatie van
de meetmethodes beoogt, ten einde (SIC! teneinde) de resultaten vande in de Gemeenschapverrichte metingen van de verontreinigingvergelijkbaar te maken(SIC!;)
Overwegende dat in Richtlijn 75/440/EEG van de Raad van 16 juni
1975 betreffende de vereiste kwaliteit van het oppervlaktewater dat isbestemd voor produktie van drinkwater in de Lid-Staten (
5), inzonder-
heid in artikel 5, lid 2, is vastgesteld dat een communautair beleid zalworden aangenomen inzake de frequentie van de bemonstering en de
analyse van de parameters, alsmede inzake de meetmethodes;
Overwegende dat een dispariteit tussen de bepalingen die in de
verschillende Lid-Staten reeds van toepassing of in voorbereiding zijnmet betrekking tot de meetmethodes en de frequentie van de bemonste-ring en de analyse van de parameters voor de bepaling van de kwaliteit
van het oppervlaktewater, aanleiding kan geven tot ongelijke mededin-
gingsvoorwaarden en dientengevolge een rechtstreekse invloed kanhebben op de werking van de gemeenschappelijke martk (SIC! markt);dat derhalve opdit terrein de in artikel 100 van het Verdrag bedoeldeaanpassing van de wetgevingen dient plaats te vinden;
Overwegende dat het noodzakelijk lijkt deze aanpassing van de wetge-
vingen vergezeld te laten gaan van een optreden van de Gemeenschapom door een meer omvattende reglementering één van de doelstel-lingen van de Gemeenschapophet gebied van de milieubeschermingen de verbetering van de kwaliteit van het bestaan te verwezenlijken;
dat derhalve uit dien hoofde bepaalde specifieke bepalingen dienen te
worden vastgesteld; dat, aangezien het Verdrag niet voorziet in dehiertoe vereiste bevoegdheden, van artikel 235 van het Verdrag gebruikdient te worden gemaakt;
Overwegende dat het noodzakelijk lijkt voor in de Lid-Staten uitge-
voerde analyses gemeenschappelijke referentie-meetmethodes vast testellen ter bepalinge (SIC! bepaling) van de waarden van de parametersdie kenmerkend zijn voor de fysische, chemische en microbiologischeeigenschappen van oppervlaktewater bestemd voor de produktie van
drinkwater;
Overwegende dat het ter waarborging van de controle opde vereiste
waterkwaliteit gewenst is regelmatig een minimaal aantal monstersoppervlaktewater te nemen ten einde (SIC! teneinde) de parametersbedoeld in bijlage II van Richtlijn 75/440/EEG te meten;1979L0869 — NL — 05.06.2003 — 002.001 — 2
(1) PB nr. C 208 van 1. 9. 1978, blz. 2.
(2) PB nr. C 67 van 12. 3. 1979, blz. 48.
(3) PB nr. C 128 van 21. 5. 1979, blz. 4.
(4) PB nr. C 112 van 20. 12. 1973, blz. 1.
(5) PB nr. L 194 van 25. 7. 1975, blz. 26.
▼B
Overwegende dat de minimale frequentie voor de bemonstering en de
analyse van iedere parameter hoger moet liggen naar gelang van dehoeveelheid gewonnen water en de omvang van de bevolking die
daaropvoor de drinkwatervoorziening is aangewezen; dat deze
frequentie hoger moet zijn wanneer een verslechtering van de water-kwaliteit een groter risico oplevert;
Overwegende dat de technische en wetenschappelijke vooruitgang het
noodzakelijk kan maken dat sommige der in bijlage I van deze richtlijn
vervatte bepalingen snel worden aangepast om met name rekening tehouden met wijzigingen in de niveaus van de parameters zoals aange-geven in bijlage II van Richtlijn 75/440/EEG; dat, tervergemakkelijking van het uitvoeren der daartoe vereiste maatregelen,een procedure dient te worden ingesteld die voorziet in een nauwe
samenwerking tussen de Lid-Staten en de Commissie in het kader van
een Comité voor de aanpassing aan de technische en wetenschappelijkevooruitgang,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
Artikel 1
Deze richtlijn heeft betrekking opde referentie-meetmethodes en de
frequenties van de bemonstering en de analyse van de parametersvermeld in bijlage II van Richtlijn 75/440/EEG.
Artikel 2
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:
— „referentie-meetmethode”: de opgave van een meetprincipe of de
beknopte omschrijving van een werkwijze waarmee de in bijlage Ivan deze richtlijn vermelde parameters kunnen worden bepaald;
— „waarnemingsdrempel”: de laagste waarde voor de betrokken para-
meter die kan worden waargenomen;
— „precisie”: het interval waarin 95 % van de resultaten worden
gevonden van metingen die volgens dezelfde methode opeen zelfdemonster worden uitgevoerd;
— „nauwkeurigheid”: het verschil tussen de werkelijke waarde van de
betrokken parameter en de experimenteel vastgestelde gemiddeldewaarde.
Artikel 3
1. De analyses van de genomen monsters water hebben betrekking
opde p arameters die voorkomen in bijlage II van Richtlijn 75/440/EEG waarvoor I- en/of G-waarden zijn toegekend.
2. Voor zover mogelijk maken de Lid-Staten gebruik van de in
bijlage I van de onderhavige richtlijn vermelde referentie-meetme-
thodes.
3. De waarden voor de waarnemingsdrempel, de precisie en de
nauwkeurigheid van de meetmethodes voor het controleren van de inbijlage I van de onderhavige richtlijn vermelde parameters moeten in
acht worden genomen.
Artikel 4
1. De jaarlijkse minimumfrequenties van bemonstering en analyse
van elke parameter zijn vermeld in bijlage II van deze richtlijn. Debemonstering moet voor zover mogelijk zodanig in de loopvan het
jaar worden gespreid dat een representatief beeld van de waterkwaliteit
wordt verkregen.
2 De monsters oppervlaktewater moeten representatief zijn voor de
waterkwaliteit op de winplaats als bepaald in artikel 5, lid 4, van Richt-lijn 75/440/EEG.1979L0869 — NL — 05.06.2003 — 002.001 — 3
▼B
Artikel 5
De recipiënten waarin de monsters worden overgegoten, de middelen
of methodes ter conservering van een deel van een monster voor deanalyse van een of meer parameters, het vervoer en het bewaren vande monsters alsmede de voorbereiding van de monsters met het oog
opde analyse, mogen geen significante verandering van de analysere-
sultaten kunnen veroorzaken.
Artikel 6
1. De bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten leggen de frequentie
vast waarmede de bemonstering en de analyse van iedere parametervoor een zelfde winplaats moeten worden uitgevoerd.
2. De frequentie van de bemonstering en de analyse mag niet lager
liggen dan de jaarlijkse minimumfrequentie vermeld in bijlage II vandeze richtlijn.
Artikel 7
1. Wanneer bij een door de bevoegde autoriteiten uitgevoerd onder-
zoek van oppervlaktewater dat bestemd is voor de produktie van
drinkwater blijkt dat de bij de meting van de parameters verkregenwaarden in sommige gevallen aanzienlijk beter zijn dan de overeen-komstig bijlage II van Richtlijn 75/440/EEG door de Lid-Statenvastgestelde waarden, dan kan voor de betrokken parameters de
frequentie van de bemonstering en de analyse door de betrokken Lid-
Staat worden verlaagd.
2. Indien er met betrekking tot de in lid 1 bedoelde gevallen geen
sprake is van verontreiniging en er geen risico bestaat voor verslechte-
ring van de kwaliteit van het water en indien dit van betere kwaliteit isdan aangegeven in kolom A 1 van bijlage II van Richtlijn 75/440/EEG,kunnen de betrokken autoriteiten besluiten dat regelmatige analyse nietnoodzakelijk is.
Artikel 8
Elke drie jaar lichten de Lid-Staten de Commissie in over de tenuit-
voerlegging van deze richtlijn in het kader van een verslag dat per
sector wordt uitgebracht en dat ook de andere communautaire richt-
lijnen opdit gebied bestrijkt. Dit verslag wordt op gesteld aan de handvan een vragenlijst of een schema, uitgewerkt door de Commissievolgens de procedure van artikel 6 van Richtlijn 91/692/EEG (
1)Z e s
maanden vóór de aanvang van de verslagperiode wordt de vragenlijst
of het schema aan de Lid-Staten toegezonden. Het verslag wordt aan
de Commissie voorgelegd binnen negen maanden na de periode vandrie jaar waarophet betrekking heeft.
Het eerste verslag bestrijkt de periode van 1993 tot en met 1995.
Binnen negen maanden na ontvangst van de verslagen van de Lid-
Staten publiceert de Commissie een verslag over de tenuitvoerlegging
van de richtlijn in de Gemeenschap.
Artikel 9
Ten einde met name rekening te houden met de veran-deringen van de
niveaus van de parameters vermeld in bijlage II van Richtlijn 75/440/EEG, worden de wijzigingen die nodig zijn om
— de referentie-meetmethodes vermeld in bijlage I van de onderhavige
richtlijn,
— de waarnemingsdrempel, de precisie en de nauwkeurigheid van
deze methodes,1979L0869 — NL — 05.06.2003 — 002.001 — 4
(1) PB nr. L 377 van 31. 12. 1991, blz. 48.▼M2
▼B
▼B
— de voor de recipiënt aanbevolen materialen,
aan de vooruitgang van de techniek aan te passen, vastgesteld volgens
de procedure van artikel 11 van de onderhavige richtlijn.
Artikel 10
1. Er wordt een Comité voor de aanpassing aan de technische en
wetenschappelijke vooruitgang ingesteld voor de doeleinden
omschreven in artikel 9, hierna „het Comité” genoemd, dat is samenge-
steld uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten en wordt voorgezetendoor een Commissievertegenwoordiger.
Artikel 11
1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor de aanpas-
sing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang.
2. Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7
van Besluit 1999/468/EG (1) van toepassing.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt
vastgesteld opdrie maanden.
3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.
Artikel 12
1. Richtlijn 75/440/EEG word (SIC! wordt) als volgt gewijzigd:
a) lid 2 van artikel 5 komt te vervallen;
b) in lid 3 van artikel 5 worden de woorden „de in lid 2 bedoelde
waarden” vervangen door „de waarden van de parameters voor de
desbetreffende waterkwaliteit”.
2. Lid 1 treedt in werking twee jaar na kennisgeving van de onder-
havige richtlijn.
Artikel 13
De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepa-
lingen in werking treden om binnen twee jaar na kennisgeving vandeze richtlijn aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissiedaarvan onverwijld in kennis.
Artikel 14
Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.1979L0869 — NL — 05.06.2003 — 002.001 — 5
(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.▼M3
▼B
BIJLAGE I
Referentie-meetmethode ter bepaling van de I- en/of G-waarden van de parameters bedoeld in Richtlijn 75/440/EEG
ParametersWaarne-
mings-
drempelPrecisie
+/−Nauwkeu-
righeid
+/−Referentie-meetmethode (1)Voor de reci-
piënt aanbe-
volen materialen
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
1 pH pH-eenheid — 0,1 0,2 — Elektrometrie
De meting wordt bij de bemonstering in
situ uitgevoerd zonder voorafgaande behan-
deling van het monster
2 Kleuring (na
eenvoudige
filtrering)mg Pt/l 5 10 % 20 % — Filtreren over een glasvezelmembraan
Fotometrie met toepassing van de Pt/
Coschaal
3 Totale hoeveel-
heid gesuspen-
deerde materiemg/l — 5 % 10 % — Filtreren over een poreus membraan van
0,45 µm, drogen bij 105 ºC en wegen
— Centrifugeren (minimaal 5 minuten, gemid-
delde versnelling 2 800 tot 3 200 g), drogen
bij 105 ºC en wegen
4 Temperatuur ºC — 0,5 1 — Thermometrie
De meting wordt bij de bemonstering in
situ uitgevoerd zonder voorafgaande
behandeling van het monster
5 Soortelijk gelei-
dingsvermogen
bij 20 ºCµS/cm — 5 % 10 % — Elektrometrie
6 Geur Verdunnings-
factor bij 25 ºC— — — — Door achtereenvolgende verdunningen Glas▼B1979L0869 — NL — 05.06.2003 — 002.001 — 6
ParametersWaarne-
mings-
drempelPrecisie
+/−Nauwkeu-
righeid
+/−Referentie-meetmethode (1)Voor de reci-
piënt aanbe-
volen materialen
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
7 Nitraten mg/l NO32 10 % 20 % — Moleculaire absorptiespectrofotometrie
8 Fluoriden mg/l F 0,05 10 % 20 % — Moleculaire absorptiespectrofotometrie, zo
nodig na distillatie
— Ionselectieve elektrodes
9 Extraheerbaar
totaal organisch
chloormg/l Cl
10 Opgelost ijzer mg/l Fe 0,02 10 % 20 % — Atomaire absorptiespectrometrie na filtratie
over een poreus filter (0,45 µm)
— Moleculaire absorptiespectrofotometrie na
filtratie over een poreus filter (0,45 µm)
11 Mangaan mg/l Mn 0,01(2) 10 % 20 % — Atomaire absorptiespectrometrie
0,02(3) 10 % 20 % — Atomaire absorptiespectrometrie
— Moleculaire absorptiespectrofotometrie
12 Koper(10) mg/l Cu 0,005 10 % 20 % — Atomaire absorptiespectrometrie
— Polarografie
0,02(4) 10 % 20 % — Atomaire absorptiespectrometrie
— Moleculaire absorptiespectrofotometrie— Polarografie
13 Zink (
10) mg/l Zn 0,01(2) 10 % 20 % — Atomaire absorptiespectrometrie
0,02 10 % 20 % — Atomaire absorptiespectrometrie
— Moleculaire absorptiespectrofotometrie▼B1979L0869 — NL — 05.06.2003 — 002.001 — 7
ParametersWaarne-
mings-
drempelPrecisie
+/−Nauwkeu-
righeid
+/−Referentie-meetmethode (1)Voor de reci-
piënt aanbe-
volen materialen
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
14 Borium (10) mg/l B 0,1 10 % 20 % — Moleculaire absorptiespectrofotometrie Materialen die
geen signifi-
cante hoeveel-
heden borium
bevatten— Atomaire absorptiespectrometrie
15 Beryllium mg/l Be
16 Kobalt mg/l Co17 Nikkel mg/l Ni
18 Vanadium mg/l V
19 Arsenicum (
10) mg/l As 0,002(2) 20 % 20 % — Atomaire absorptiespectrometrie
0,01(5) — Atomaire absorptiespectrometrie
— Moleculaire absorptiespectrofotometrie
20 Cadmium (10) mg/l Cd 0,0002 30 % 30 % — Atomaire absorptiespectrometrie
0,001(5) — Polarografie
21 Chroom
totaal (10)mg/l Cr 0,01 20 % 30 % — Atomaire absorptiespectrometrie
— Moleculaire absorptiespectrofotometrie
22 Lood(10) mg/l Pb 0,01 20 % 30 % — Atomaire absorptiespectrometrie
— Polarografie
23 Selenium (10) mg/l Se 0,005 — Atomaire absorptiespectrometrie▼B1979L0869 — NL — 05.06.2003 — 002.001 — 8
ParametersWaarne-
mings-
drempelPrecisie
+/−Nauwkeu-
righeid
+/−Referentie-meetmethode (1)Voor de reci-
piënt aanbe-
volen materialen
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
24 Kwik(10) mg/l Hg 0,0001
0,0002(5)30 % 30 % — Atomaire absorptiespectrometrie zonder
vlam (koude verdamping)
25 Barium (10) mg/l Ba 0,02 15 % 30 % — Atomaire absorptiespectrometrie
26 Cyanide mg/l CN 0,01 20 % 30 % — Moleculaire absorptiespectrofotometrie
27 Sulfaten mg/l SO410 10 % 10 % — Gravimetrie
— Complexometrie met EDTA
— Moleculaire absorptiespectrofotometrie
28 Chloriden mg/l Cl 10 10 % 10 % — Titrimetrie (volgens Mohr)
— Moleculaire absorptiespectrofotometrie
29 Oppervlakteac-
tieve stoffen
(reagerend op
methyleen-
blauw)mg/l (lauryl-
sulfaat)0,05 20 % — Moleculaire absorptiespectrofotometrie
30 Fosfaten mg/l P2O50,02 10 % 20 % — Moleculaire absorptiespectrofotometrie
31 Fenolen (fenol-
getal)mg/l C6H5OH 0,0005 0,0005 0,0005 — Moleculaire absorptiespectrofotometrie: 4-
aminoantipyrine-methodeGlas
0,001(6)3 0 % 5 0 %— para-nitroaniline-methode
32 Geëmulgeerde
of opgeloste
koolwaterstoffenmg/l 0,01 20 % 30 % — Infrarood spectrofotometrie na extractie
met tetrachloorkoolstofGlas
0,04(3) — Gravimetrie, na extractie met petroleum-
ether▼B1979L0869 — NL — 05.06.2003 — 002.001 — 9
ParametersWaarne-
mings-
drempelPrecisie
+/−Nauwkeu-
righeid
+/−Referentie-meetmethode (1)Voor de reci-
piënt aanbe-
volen materialen
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
33 Polycyclische
aromatische
koolwater-
stoffen(10)mg/l 0,00004 50 % 50 % — Bepaling van de fluorescentie onder UV na
chromatografie in dunne lagenGlas of alumi-
nium
— Vergelijk bepaling t.o.v. een mengsel van
zes ijkstoffen met dezelfde concentratie (8)
34 Pesticiden —
totaal (para-
thion, hexa-
chloorcyclohe-
xaan, diel-
drin)(10)mg/l 0,0001 50 % 50 % — Gas- of vloeistofchromatografie na
extractie met oplosmiddelen en zuiveren
Identificatie van de bestanddelen van het
mengsel. Kwantitatieve bepaling (9)Glas
35 COD (chemisch
zuurstofver-
bruik)mg/l O215 20 % 20 % — Kaliumdichromaat-methode
36 Verzadigings-
percentage aan
opgeloste zuur-
stof% 5 10 % 10 % — Methode van Winkler Glas
— Elektrochemische methode
37 Biochemisch
zuurstofverbruik
(BOD5) bij 20 ºC
zonder nitrifi-
catiemg/l O22 1,5 2 — Bepaling van de opgeloste zuurstof vóór en
na 5 dagen incubatie bij 20 ± 1 ºC in het
donker. Toevoeging van een nitrificatie-
inhibitor
38 Kjeldahl-stikstof
(uitgezonderd
NO2-e nN O3-
stikstof)mg/l N 0,5 0,5 0,5 — Mineralisatie, distillatie volgens de Kjel-
dahl-methode en bepaling van ammonium
door moleculaire absorptiespectrofotometrie
of titrimetrisch
39 Ammonium mg/l NH40,01(2)
0,1 (3)0,03 (2)
10 % (3)0,03(2)
20 % (3)— Moleculaire absorptiespectrofotometrie▼B1979L0869 — NL — 05.06.2003 — 002.001 — 10
ParametersWaarne-
mings-
drempelPrecisie
+/−Nauwkeu-
righeid
+/−Referentie-meetmethode (1)Voor de reci-
piënt aanbe-
volen materialen
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
40 Met chloroform
extraheerbare
stoffenmg/l (11) — — — Extractie bij neutrale pH, met gezuiverde
chloroform, verdamping onder vacuüm bij
kamertemperatuur, wegen van het residuGlas
41 Organisch kool-
stof totaalmg/l C
42 Residuele orga-
nische koolstof
na uitvlokking
en filtratie op
membraan
(5 µm)mg/l C
43 Totale colibac-
teriën/100 ml 5(2)
500 (7)— Kweken bij 37 ºC opeen daartoe geschikt
specifiek vast medium (zoals het tergitol
lactose agar, Endo-agar, agar met teepol
0,4 %) met (2) of zonder (7) filtratie en
uittellen van de kolonies. De monsters
moeten zodanig worden verdund c.q.
geconcentreerd dat tussen 10 en 100 kolo-
nies worden gevonden. Indien nodig identi-
ficeren door gasvormingGesteriliseerd
glas
5(2)
500 (7)— Verdunningsmethode met fermentatie in
vloeibare substraten in ten minste drie
buisjes in drie verdunningen. Overplanting
van de positieve buisjes op een bevesti-
gingsvoedingsbodem. Uittellen volgens het
meest waarschijnlijke getal. Incubatietem-
peratuur 37 ± 1 ºC▼B1979L0869 — NL — 05.06.2003 — 002.001 — 11
ParametersWaarne-
mings-
drempelPrecisie
+/−Nauwkeu-
righeid
+/−Referentie-meetmethode (1)Voor de reci-
piënt aanbe-
volen materialen
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
44 Faecale colibac-
teriën/100 ml 2(2)
200 (7)— Kweken bij 44 ºC opeen daartoe geschikt
specifiek vast medium (zoals het tergitol
lactose agar, Endo-agar, agar met teepol
0,4 %) met (2) of zonder (7) filtratie en
uittellen van de kolonies. De monsters
moeten zodanig worden verdund c.q.
geconcentreerd dat tussen 10 en 100 kolo-
nies worden gevonden. Indien nodig identi-
ficeren door gasvormingGesteriliseerd
glas
2(2)
200 (7)— Verdunningsmethode met fermentatie in
vloeibare substraten in ten minste drie
buisjes in drie verdunningen. Overplanting
van de positieve buisjes op een bevesti-
gingsvoedingsbodem. Uittellen volgens het
meest waarschijnlijke getal. Incubatietem-
peratuur 44 ± 0,5 ºC
45 Faecale strepto-
kokken/100 ml 2(2)
200 (7)— Kweken bij 37 ºC opeen daartoe geschikt
specifiek vast medium (b.v. met natriuma-
zide) met (2) of zonder (7) filtratie en
uittellen van de kolonies. De monsters
moeten zodanig worden verdund c.q.
geconcentreerd dat tussen 10 en 100 kolo-
nies worden gevonden.Gesteriliseerd
glas
2(2)
200 (7)— Verdunning in vloeibare natriumazideop-
lossing in ten minste drie buisjes met drie
oplossingen. Uittellen volgens het meest
waarschijnlijke getal
46 Salmonella's (12) 1/5 000 ml
1/1 000 ml— Concentreren door filtratie (over een
membraan of geschikt filter). Enten opeen
voor-verrijkte voedingsbodem. Verrijken,
opbrengen op isoleergelose, identificerenGesteriliseerd
glas
(1) De monsters oppervlaktewater die worden genomen bij de winplaats worden geanalyseerd en gemeten na zeven (over een maaszeef) om grove verontreinig ingen zoals
hout of plastic te verwijderen.
(2) Voor water van de categorie A1, G-waarde.
(3) Voor water van de categorieën A2 en A3.
(4) Voor water van de categorie A3.
(5) Voor water van de categorieën A1, A2, A3, I-waarde.▼B1979L0869 — NL — 05.06.2003 — 002.001 — 12
(6) Voor water van de categorieën A2, I-waarde, en A3.
(7) Voor water van de categorieën A2 en A3, G-waarde.
(8) In aanmerking te nemen mengsel van zes ijkstoffen met dezelfde concentratie: fluorantheen; 3,4-benzofluorantheen; benzo-11,12-fluorantheen; benzo-3,4-pyreen; 1,12-
benzoperyleen; indeen/1,2,3-cd/pyreen.
(9) In aanmerking te nemen mengsel van drie stoffen met dezelfde concentratie: parathion, hexachloorcyclohexaan, dieldrin.
(10) Indien de monsters een zo hoog gehalte aan gesuspendeerde materie bevatten dat ze vooraf speciaal moeten worden behandeld, kunnen de waarden van de n auwkeurig-
heid in kolom E van deze bijlage bij wijze van uitzondering worden overschreden en vormen zij een doel waarnaar moet worden gestreefd. Deze monsters mo eten
dusdaning worden behandeld dat de grootste hoeveelheid te meten stoffen aan de analyse deelneemt.
(11) Aangezien deze methode niet in alle Lid-Staten courant wordt toegepast, is het niet zeker dat de waarde van de waarnemingsdrempel die nodig is voor he t controleren
van de waarden van Richtlijn 75/440/EEG kan worden bereikt.
(12) Afwezig in 5 000 ml (A1, G) en afwezig in 10 000 (SIC! 1 000) ml (A2, G).▼B1979L0869 — NL — 05.06.2003 — 002.001 — 13
BIJLAGE II
Jaarlijkse minimumfrequentie van de bemonstering en de analyse van iedere parameter vermeld in Richtlijn 75/440/EEG
BevolkingA1(*) A2 (*) A3(*)
I (**) II (**) III (**) I (**) II (**) III (**) I (**) II (**) III(**)
≤10000 (***) (***) (***) (***) (***) (***) (***)(1)
> 10000 —
≤300001 1 (***) 2 1 (***) 3 1 1
> 30000 —
≤1000002 1 (***) 4 2 1 6 2 1
> 100000 3 2 (***) 8 4 1 12 4 1
(*) Kwaliteit van het oppervlaktewater, bijlage II van Richtlijn 75/440/EEG.
(**) Indeling van de parameters volgens de frequentie.
(***) Frequentie te bepalen door de bevoegde nationale autoriteiten.(
1) Aangezien deze oppervlaktewateren bestemd zijn voor de produktie van drinkwater, wordt de Lid-Staten aanbevolen
om ten minste eens per jaar monsters uit de wateren van deze categorie (A3,III, ≤10 000) te nemen.
CATEGORIEËN
I II III
Parameter Parameter Parameter
1 pH 10 Opgelost ijzer 8 Fluoriden
2 Kleuring 11 Mangaan 14 Borium
3 Totaal (SIC! Totale) hoeveelheid gesus-
pendeerde materie12 Koper 19 Arsenicum
4 Temperatuur 13 Zink 20 Cadmium
5 Soortelijk geleidingsvermogen 27 Sulfaten 21 Chroom totaal
6 Geur 29 Oppervlakte-actieve stoffen 22 Lood
7 Nitraten 31 Fenolen 23 Selenium
28 Chloriden 38 Kjeldahl-stikstof 24 Kwik▼B1979L0869 — NL — 05.06.2003 — 002.001 — 14
I II III
Parameter Parameter Parameter
30 Fosfaten 43 Totale colibacteriën 25 Barium
35 Chemisch zuurstofverbruik (COD) 44 Faecale colibacteriën 26 Cyanide
36 Verzadigingspercentage aan opgeloste
zuurstof32 Geëmulgeerde of opgeloste koolwater-
stoffen
37 Biochemisch zuurstofverbruik (BOD5) 33 Polycyclische aromatische carbiden
39 Ammonium 34 Pesticiden — totaal
40 Met chloroform extraheerbare stoffen
45 Faecale streptokokken
46 Salmonella's▼B1979L0869 — NL — 05.06.2003 — 002.001 — 15