3)

è aggiunto il seguente testo: «Tabella 4 CLASSI DI REAZIONE ALL’AZIONE DELL’INCENDIO DEI CAVI ELETTRICI Classe Metodo/i di prova Criteri di classificazione Classificazione aggiuntiva Aca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1) B1ca FIPEC20 Scen 2 (5) e FS ≤ 1,75 m e THR1 200s ≤ 10 MJ e Picco HRR ≤ 20 kW e FIGRA ≤ 120 Ws– 1 Produzione di fumo (2) (6) e gocce/particelle ardenti (3) e acidità (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm B2ca FIPEC20 Scen 1 (5) e FS ≤ 1,5 m e THR1 200s ≤ 15 MJ e Picco HRR ≤ 30 kW e FIGRA ≤ 150 Ws– 1 Produzione di fumo (2) (7) e gocce/particelle ardenti (3) e acidità (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Cca FIPEC20 Scen 1 (5) e FS ≤ 2,0 m e THR1 200s ≤ 30 MJ e Picco HRR ≤ 60 kW e FIGRA ≤ 300 Ws– 1 Produzione di fumo (2) (7) e gocce/particelle ardenti (3) e acidità (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Dca FIPEC20 Scen 1 (5) e THR1 200s ≤ 70 MJ e Picco HRR ≤ 400 kW e FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1 Produzione di fumo (2) (7) e gocce/particelle ardenti (3) e acidità (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Eca EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Fca Reazione non determinata CONDIZIONI DI MONTAGGIO E FISSAGGIO E DEFINIZIONI DEI PARAMETRI DELLE PROVE PER I CAVI ELETTRICI (DI CUI ALLA NOTA 5 DELLA TABELLA 4) 1. Condizioni di montaggio e fissaggio 1.1. Montaggio del campione di prova generale per le classi B1ca, B2ca, Cca e Dca Si montano cavi di lunghezza pari a 3,5 m, nella parte anteriore di una scala standard (EN 50266-1), in modo che la loro parte inferiore sia 20 cm al di sotto del bordo inferiore del bruciatore. I cavi devono risultare al centro della scala (nel senso della larghezza). Ogni cavo o fascio di cavi da testare è attaccato separatamente a ciascun piolo della scala con un filo metallico (d’acciaio o di rame). Per i cavi elettrici di diametro pari o inferiore a 50 mm conviene utilizzare un filo di diametro da 0,5 a 1 mm, mentre per quelli di diametro superiore a 50 mm il diametro del filo misurerà da 1 a 1,5 mm. Quando si montano i provini, il primo provino si colloca circa al centro della scala, aggiungendo quelli successivi da un lato e dall’altro, in modo che l’intera serie dei provini occupi all’incirca il centro della scala. La distanza tra i cavi e il loro confezionamento in fasci sono illustrati oltre. Ogni 25 cm nel senso dell’altezza si traccia una linea orizzontale per misurare la propagazione della fiamma in funzione del tempo. La prima linea (ovvero la linea zero) sarà alla stessa altezza del bruciatore. I cavi sono montati come mostrato di seguito, a seconda della classificazione richiesta. 1.1.1. Classi B2ca, Cca e Dca La tecnica di montaggio dipende dal diametro del cavo elettrico, come indicato nella tabella 4.1. Tabella 4.1. MONTAGGIO IN FUNZIONE DEL DIAMETRO DEL CAVO Diametro del cavo Montaggio Superiore o pari a 20 mm Distanza di 20 mm tra un cavo e l’altro Tra 5 e 20 mm Distanza tra un cavo e l’altro pari al diametro di un cavo Fino a 5 mm I cavi sono raggruppati in fasci di 10 mm di diametro. I fasci non sono intrecciati. La distanza tra un fascio e l’altro è di 10 mm I valori limite sono determinati arrotondando il diametro al millimetro più vicino, eccetto per i cavi di diametro inferiore ai 5 mm, per i quali non si procede a tale arrotondamento. Le formule seguenti sono utilizzate per determinare il numero di pezzi di cavo per ogni prova. 1.1.1.1. Per cavi di diametro superiore o pari a 20 mm Il numero di cavi (N) si ricava da: … equazione 1 in cui: dc è il diametro del cavo (in mm e arrotondato al millimetro più vicino) funzione int = la parte intera del risultato (ovvero il valore arrotondato per difetto). 1.1.1.2. Per cavi di diametro compreso tra 5 e 20 mm Il numero di cavi (N) si ricava da: … equazione 2 in cui: dc è il diametro del cavo (in mm e arrotondato) funzione int = la parte intera del risultato (ovvero il valore arrotondato per difetto). 1.1.1.3. Per cavi o fili di diametro inferiore o pari a 5 mm Il numero di fasci di cavi di 10 mm di diametro (Nbu) è ricavato da: … equazione 3. Occorre pertanto montare 15 fasci a 10 mm di distanza l’uno dall’altro. Il numero di cavi in ogni fascio (n) è: … equazione 4 in cui: dc è il diametro del cavo (in mm e non arrotondato). Il numero di pezzi di cavo o di filo (CL) per fili o cavi di diametro inferiore a 5 mm sarà quindi: CL = n × 15 … equazione 5. 1.1.1.4. Lunghezza totale del cavo per prova La lunghezza totale L (espressa in m) per prova è: L = n × 15 × 3,5 per d c ≤ 5 mm o L = N × 3,5 per d c > 5 mm … equazione 6. 1.1.2. Classe B1ca Nella parte posteriore della passerella portacavi è fissata una placca incombustibile di silicato di calcio, di 870 ± 50 kg/m3 di densità e 11 ± 2 mm di spessore. Tale placca può essere montata in due parti. Per tutti gli altri aspetti, il montaggio dei cavi è identico a quello delle classi B2ca, Cca e Dca. 2. Definizioni dei parametri delle prove Tabella 4.2. DEFINIZIONI DEI PARAMETRI DELLE PROVE FIPEC20 SCENARI 1 E 2 Tutti i parametri calcolati sono valutati per 20 minuti a partire dall’inizio della prova (accensione del bruciatore)

Parametro Spiegazione Inizio della prova Accensione del bruciatore Fine della prova 20 minuti dopo l’accensione del bruciatore (fine del periodo di calcolo dei parametri) HRRsm30, kW Media scorrevole su 30 secondi del tasso di rilascio di calore SPRsm60, m2/s Media scorrevole su 60 secondi del tasso di produzione di fumo Picco HRR, kW Valore massimo di HRRsm30 tra l’inizio e la fine della prova, senza contare il contributo della fonte di accensione Picco SPR, m2/s Valore massimo di SPRsm60 tra l’inizio e la fine della prova THR1 200, MJ Rilascio di calore totale (HRRsm30) dall’inizio alla fine della prova, senza contare il contributo della fonte di accensione TSP1 200, m2 Produzione di fumo totale (HRRsm60) dall’inizio alla fine della prova FIGRA, W/s Indice FIGRA (FIre Growth RAte — tasso d’incremento dell’incendio) definito come il valore massimo del quoziente tra HRRsm30, senza il contributo della fonte di accensione, e il tempo. Valori limite: HRRsm30 = 3 kW e THR = 0,4 MJ SMOGRA, cm2/s2 Indice SMOGRA (SMOke Growth RAte — tasso d’incremento del fumo) definito come il valore massimo del quoziente tra SPRsm60 e il tempo, moltiplicato per 10 000. Valori limite: SPRsm60 0,1 m2/s e TSP = 6 m2 PCS Potere calorifico superiore FS Propagazione della fiamma (zona danneggiata in lunghezza) H Propagazione della fiamma FIPEC Fire Performance of Electric Cables (reazione all’azione dell’incendio dei cavi elettrici)»