REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/364 DELLA COMMISSIONE

dal 1o luglio 2015

relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Con la decisione 2000/147/CE della Commissione (2) è stato adottato un sistema di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione per quanto riguarda la loro reazione al fuoco. Tale sistema si basa su una soluzione armonizzata per la valutazione di tale azione e la classificazione dei risultati della valutazione.

La decisione 2000/147/CE prevede varie classi di reazione all'azione del fuoco e contiene le classi F, FFL, FL ed Fca, definite come «Reazione non determinata».

Secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 305/2011, per «classe» s'intende la gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo e da un valore massimo. Le classi definite con il riferimento «nessuna prestazione determinata» (o «reazione non determinata») non corrispondono a tale definizione e quindi non possono essere inserite in un sistema di classificazione a norma del regolamento (UE) n. 305/2011.

È pertanto necessario sostituire le classi F, FFL, FL ed Fca previste nella decisione 2000/147/CE con nuove classi per i prodotti che non raggiungono almeno la prestazione in relazione alla reazione al fuoco di cui alle classi E, EFL, EL ed Eca.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Quando l'uso previsto di un prodotto da costruzione è tale da contribuire alla generazione e alla propagazione del fuoco e del fumo all'interno del locale o della zona d'origine od oltre, la prestazione del prodotto in relazione alla sua reazione al fuoco è classificata in conformità del sistema di classificazione di cui all'allegato.

Articolo 2

La decisione 2000/147/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

(2) Decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione (GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14).

ALLEGATO

Classi di prestazioni in relazione alla reazione all'incendio

1.1. Ai fini delle tabelle da 1 a 4 si applicano i seguenti simboli (1) 1) «Δt»— aumento della temperatura; 2) «Δm»— perdita di massa; 3) tf — durata dell'incendio; 4) «PCS»— potenziale calorifico lordo; 5) «LFS»— propagazione laterale del fuoco; 6) «SMOGRA»— tasso d'incremento del fumo.

1.2. Ai fini delle tabelle 1, 2 e 3 si applicano i seguenti simboli (1): 1) «FIGRA»— tasso d'incremento dell'incendio; 2) «THR»— rilascio totale di calore; 3) «TSP»— produzione totale di fumo; 4) «Fs»— propagazione del fuoco

1.3. Ai fini della tabella 4 si applicano i seguenti simboli e parametri di prova 1) «HRRsm30, kW»— media scorrevole su 30 secondi del tasso di rilascio di calore; 2) «SPRsm60, m2/s»— media scorrevole su 60 secondi del tasso di produzione di fumo; 3) «Picco HRR, kW»— valore massimo di HRRsm30 tra l'inizio e la fine della prova, senza contare il contributo della fonte di accensione; 4) «Picco SPR, m2/s»— valore massimo di SPRsm 60 tra l'inizio e la fine della prova; 5) «THR1200, MJ»— rilascio totale di calore (HRRsm30) dall'inizio alla fine della prova, senza contare il contributo della fonte di accensione; 6) «TSP1200, m2»— produzione totale di fumo (HRRsm60) dall'inizio alla fine della prova; 7) «FIGRA, W/s»— indice d'incremento dell'incendio definito come il valore massimo del quoziente tra HRRsm30, senza il contributo della fonte di accensione, e il tempo. Valori limite: HRRsm30 = 3 kW e THR = 0,4 MJ; 8) «FS»— propagazione della fiamma (zona danneggiata in lunghezza); 9) «H»— propagazione della fiamma.

2. Ai fini delle tabelle da 1 a 4 si applicano le seguenti definizioni 1) «Materiale»: una singola sostanza di base o una miscela di sostanze uniformemente distribuite; 2) «Prodotto omogeneo»: un prodotto che consiste di un unico materiale e che presenta a tutti i livelli densità e composizione uniformi; 3) «Prodotto non omogeneo»: un prodotto che non possiede i requisiti dei prodotti omogenei. Esso si compone di uno o più componenti sostanziali e/o non sostanziali; 4) «Componente sostanziale»: un materiale che costituisce un elemento significativo nella composizione di un prodotto non omogeneo. Un rivestimento con massa per unità di area ≥ 1,0 kg/m2 o spessore ≥ 1,0 mm è considerato un componente sostanziale; 5) «Componente non sostanziale»: un materiale che non costituisce una parte significativa di un prodotto non omogeneo. Un rivestimento con massa per unità di area < 1,0 kg/m2 e spessore < 1,0 mm è considerato un componente non sostanziale; 6) «Componente non sostanziale interno»: un componente non sostanziale che è rivestito su ambedue i lati da almeno un componente sostanziale; 7) «Componente non sostanziale esterno»: un componente non sostanziale che non è rivestito su un lato da un componente sostanziale. Due o più rivestimenti non sostanziali adiacenti, ove non siano separati da alcun componente sostanziale, sono considerati come un componente non sostanziale e, pertanto, sono classificati in base ai criteri per i rivestimenti che sono componenti non sostanziali.

Tabella 1

Classi di prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco, ad eccezione dei pavimenti, dei prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture e dei cavi elettrici

Classe Metodo/i di prova Criteri di classificazione Classificazione aggiuntiva A 1 EN ISO 1182 (2); e DT ≤ 30 °C; e Dm ≤ 50 %; e tf = 0 (cioè incendio non persistente) EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (2); e PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (3) (1); e PCS ≤ 1,4 MJm– 2 (4); e PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (5) A2 EN ISO 1182 (2); o DT ≤ 50 °C; e Dm ≤ 50 %; e tf ≤ 20 s EN ISO 1716; e PCS ≤ 3,0 MJkg– 1 (2); e PCS ≤ 4,0 MJm– 2 (3); e PCS ≤ 4,0 MJm– 2 (4); e PCS ≤ 3,0 MJkg– 1 (5) EN 13823 (SBI) FIGRA ≤ 120 Ws– 1; e LFS < margine del campione; e THR600 s ≤ 7,5 MJ Produzione di fumo (6); e Gocce/particelle ardenti (7) B EN 13823 (SBI); e FIGRA ≤ 120 Ws– 1; e LFS < margine del campione; e THR600 s ≤ 7,5 MJ Produzione di fumo (6); e Gocce/particelle ardenti (7) EN ISO 11925-2 (9): Esposizione = 30 s Fs ≤ 150 mm entro 60 s C EN 13823 (SBI); e FIGRA ≤ 250 Ws– 1; e LFS < margine del campione; e THR600 s ≤ 15 MJ Produzione di fumo (6); e Gocce/particelle ardenti (7) EN ISO 11925-2 (9): Esposizione = 30 s Fs ≤ 150 mm entro 60 s D EN 13823 (SBI); e FIGRA ≤ 750 Ws– 1 Produzione di fumo (6); e Gocce/particelle ardenti (7) EN ISO 11925-2 (9): Esposizione = 30 s Fs ≤ 150 mm entro 60 s E EN ISO 11925-2 (9): Esposizione = 15 s Fs ≤ 150 mm entro 20 s Gocce/particelle ardenti (8) F EN ISO 11925-2 (9): Esposizione = 15 s Fs > 150 mm entro 20 s





Tabella 2

Classi di prestazione dei pavimenti in relazione alla reazione al fuoco

Classe Metodo/i di prova Criteri di classificazione Classificazione aggiuntiva A1FL EN ISO 1182 (10); e DT ≤ 30 °C; e Dm ≤ 50 %; e tf = 0 (cioè incendio non persistente) EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (10); e PCS ≤ 2,0 MJkg –1 (11); e PCS ≤ 1,4 MJm– 2 (12); e PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (13) A2FL EN ISO 1182 (10); o DT ≤ 50 °C; e Dm ≤ 50 %; e tf ≤ 20 s EN ISO 1716; e PCS ≤ 3,0 MJkg– 1 (10); e PCS ≤ 4,0 MJm– 2 (11); e PCS ≤ 4,0 MJm– 2 (12); e PCS ≤ 3,0 MJkg– 1 (13) EN ISO 9239-1 (14) Flusso critico (15) ≥ 8,0 kWm– 2 Produzione di fumo (16) BFL EN ISO 9239-1 (14) e Flusso critico (15) ≥ 8,0 kWm– 2 Produzione di fumo (16) EN ISO 11925-2 (17): Esposizione = 15 s Fs ≤ 150 mm entro 20 s CFL EN ISO 9239-1 (14) e Flusso critico (15) ≥ 4,5 kWm– 2 Produzione di fumo (16) EN ISO 11925-2 (17): Esposizione = 15 s Fs ≤ 150 mm entro 20 s DFL EN ISO 9239-1 (14) e Flusso critico (15) ≥ 3,0 kWm– 2 Produzione di fumo (16) EN ISO 11925-2 (17): Esposizione = 15 s Fs ≤ 150 mm entro 20 s EFL EN ISO 11925-2 (17): Esposizione = 15 s Fs ≤ 150 mm entro 20 s FFL EN ISO 11925-2 (17): Esposizione = 15 s Fs > 150 mm entro 20 s





Tabella 3

Classi di prestazione dei prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture in relazione alla reazione al fuoco

Classe Metodo/i di prova Criteri di classificazione Classificazione aggiuntiva A1L EN ISO 1182 (18); e ΔT ≤ 30 °C; e Δm ≤ 50 %; e tf = 0 (incendio non persistente) EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJkg –1 (18); e PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (19); e PCS ≤ 1,4 MJm– 2 (20); e PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (21) A2L EN ISO 1182 (18); o ΔT ≤ 50 °C; e Δm ≤ 50 %; e tf ≤ 20 s EN ISO 1716; e PCS ≤ 3,0 MJkg– 1 (18); e PCS ≤ 4,0 MJm– 2 (19); e PCS ≤ 4,0 MJm– 2 (20); e PCS ≤ 3,0 MJkg– 1 (21) EN 13823 (SBI) FIGRA ≤ 270 Ws– 1; e LFS < margine del campione; e THR600 s ≤ 7,5 MJ Produzione di fumo (22); e Gocce/particelle ardenti (23) BL EN 13823 (SBI); e FIGRA ≤ 270 Ws– 1; e LFS < margine del campione; e THR600 s ≤ 7,5 MJ Produzione di fumo (22); e Gocce/particelle ardenti (23) EN ISO 11925-2 (25): Esposizione = 30 s Fs ≤ 150 mm entro 60 s CL EN 13823 (SBI); e FIGRA ≤ 460 Ws– 1; e LFS < margine del campione; e THR600 s ≤ 15 MJ Produzione di fumo (22); e Gocce/particelle ardenti (23) EN ISO 11925-2 (25): Esposizione = 30 s Fs ≤ 150 mm entro 60 s DL EN 13823 (SBI); e FIGRA ≤ 2 100 Ws-1 THR600 s ≤ 100 MJ Produzione di fumo (22); e Gocce/particelle ardenti (23) EN ISO 11925-2 (25): Esposizione = 30 s Fs ≤ 150 mm entro 60 s EL EN ISO 11925-2 (25): Esposizione = 15 s Fs ≤ 150 mm entro 20 s Gocce/particelle ardenti (24) FL EN ISO 11925-2 (25): Esposizione = 15 s Fs > 150 mm entro 20 s





Tabella 4

Classi di prestazione dei cavi elettrici in relazione alla reazione al fuoco

Classe Metodo/i di prova Criteri di classificazione Classificazione aggiuntiva Aca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg (26) B1ca EN 50399 (fonte della fiamma 30 kW) e FS ≤ 1,75 m e THR1200 s ≤ 10 MJ e picco HRR ≤ 20 kW e FIGRA ≤ 120 Ws– 1 Produzione di fumo (27) (30) e gocce/particelle ardenti (28) e acidità (pH e conducibilità) (29) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm B2ca EN 50399 (fonte della fiamma 20,5 kW) e FS ≤ 1,5 m; e THR1200 s ≤ 15 MJ; e picco HRR ≤ 30 kW; e FIGRA ≤ 150 Ws– 1 Produzione di fumo (27) (31) e gocce/particelle ardenti (28) e acidità (pH e conducibilità) (29) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Cca EN 50399 (fonte della fiamma 20,5 kW) e FS ≤ 2,0 m; e THR1200 s ≤ 30 MJ; e picco HRR ≤ 60 kW; e FIGRA ≤ 300 Ws– 1 Produzione di fumo (27) (31) e gocce/particelle ardenti (28) e acidità (pH e conducibilità) (29) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Dca EN 50399 (fonte della fiamma 20,5 kW) e THR1200 s ≤ 70 MJ; e picco HRR ≤ 400 kW; e FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1 Produzione di fumo (27) (31) e gocce/particelle ardenti (28) e acidità (pH e conducibilità) (29) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Eca EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Fca EN 60332-1-2 H > 425 mm

(1) Le caratteristiche sono definite con riferimento al metodo di prova adeguato.

(2) Per i prodotti omogenei e componenti sostanziali di prodotti non omogenei.

(3) Per qualsiasi componente non sostanziale esterno di prodotti non omogenei.

(1)

(2a) Alternativamente, qualsiasi componente non sostanziale esterno avente un PCS ≤ 2,0 MJm– 2, purché il prodotto soddisfi i seguenti criteri di EN 13823 (SBI): FIGRA ≤ 20 Ws– 1; e LFS < margine del campione; e THR600 s ≤ 4,0 MJ; e s1; e d0.

(4) Per qualsiasi componente non sostanziale interno di prodotti non omogenei.

(5) Per il prodotto nel suo insieme.

(6) s1 = SMOGRA ≤ 30m2s– 2 e TSP600 s ≤ 50 m2; s2 = SMOGRA ≤ 180m2s– 2 e TSP600 s ≤ 200 m2; s3 = non s1 o s2.

(7) d0 = assenza di gocce/particelle ardenti in EN 13823 (SBI) entro 600 s; d1 = assenza di gocce/particelle ardenti di durata superiore a 10 s in EN 13823 (SBI) entro 600 s; d2

(8) Assenza di combustione della carta = nessuna classificazione aggiuntiva; combustione della carta = classificazione in d2

(9) Quando le fiamme investono la superficie e, se adeguato all'uso previsto del prodotto, la parte laterale (di un oggetto).

(10) Per i prodotti omogenei e componenti sostanziali di prodotti non omogenei.

(11) Per qualsiasi componente non sostanziale esterno di prodotti non omogenei.

(12) Per qualsiasi componente non sostanziale interno di prodotti non omogenei.

(13) Per il prodotto nel suo insieme.

(14) Durata della prova = 30 minuti.

(15) Per flusso critico si intende il flusso radiante che determina lo spegnimento della fiamma o il flusso radiante dopo una prova di 30 minuti, a seconda di quale sia il minore (cioè il flusso corrispondente alla maggiore ampiezza di propagazione del fuoco).

(16) s1 = Fumo ≤ 750 %.min; s2 = non s1.

(17) Quando le fiamme investono la superficie e, se adeguato all'uso previsto del prodotto, la parte laterale (di un oggetto).

(18) Per i prodotti omogenei e i componenti sostanziali di prodotti non omogenei.

(19) Per qualsiasi componente non sostanziale esterno di prodotti non omogenei.

(20) Per qualsiasi componente non sostanziale interno di prodotti non omogenei.

(21) Per il prodotto nel suo insieme.

(22) s1 = SMOGRA ≤ 105 m2s– 2 e TSP600 s ≤ 250 m2; s2 = SMOGRA ≤ 580 m2s– 2 e TSP600 s ≤ 1 600 m2; s3 = non s1 o s2.

(23) d0 = assenza di gocce/particelle ardenti in EN13823 (SBI) entro 600 s; d1 = assenza di gocce/particelle ardenti di durata superiore a 10 s in EN13823 (SBI) entro 600 s; d2 = non d0 o d1; la combustione della carta in EN ISO 11925-2 dà luogo a una classificazione in d2.

(24) Assenza di combustione della carta = nessuna classificazione aggiuntiva; combustione della carta = classificazione in d2

(25) Quando le fiamme investono la superficie e, se adeguato all'uso previsto del prodotto, la parte laterale (di un oggetto).

(26) Per il prodotto nel suo insieme, tranne le parti metalliche, e per ogni componente esterno (ad esempio guaina) del prodotto.

(27) s1 = TSP1200 ≤ 50 m2 e picco SPR ≤ 0,25 m2/s

s1a = s1 e trasmittanza in conformità di EN 61034-2 ≥ 80 %

s1b = s1 e trasmittanza in conformità di EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %

s2 = TSP1200 ≤ 400 m2 e picco SPR ≤ 1,5 m2/s

s3 = non s1 o s2

(28) d0 = assenza di gocce/particelle ardenti entro 1 200 s; d1 = assenza di gocce/particelle ardenti oltre i 10 s entro 1 200 s; d2 = non d0 o d1.

(29) EN 60754-2: a1 = conducibilità < 2,5 μS/mm e pH > 4,3; a2 = conducibilità < 10 μS/mm e pH > 4,3; a3 = non a1 o a2.

(30) La classe di fumo dichiarata per la classe di cavi B1ca deve derivare dalla prova EN 50399 (fonte della fiamma 30 kW).

(31) La classe di fumo dichiarata per la classe di cavi B2ca, Cca, Dca deve derivare dalla prova EN 50399 (fonte della fiamma 20,5 kW).