3.

A melléklet a következő szöveggel egészül ki: „4. táblázat ELEKTROMOS KÁBELEK TŰZZEL SZEMBENI VISELKEDÉS SZERINTI OSZTÁLYAI Osztály Vizsgálati módszer Osztályozási kritérium Kiegészítő osztályozás Aca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1) B1ca FIPEC20 2. Szcenárió (5) és FS ≤ 1,75 m és THR1 200s ≤ 10 MJ és HRR-csúcsérték ≤ 20 kW és FIGRA ≤ 120 Ws– 1 Füstképződés (2) (6), lángoló cseppek/részecskék (3) és savasság (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm B2ca FIPEC20 1. Szcenárió (5) és FS ≤ 1,5 m és THR1 200s ≤ 15 MJ és HRR-csúcsérték ≤ 30 kW és FIGRA ≤ 150 Ws– 1 Füstképződés (2) (7), lángoló cseppek/részecskék (3) és savasság (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Cca FIPEC20 1. Szcenárió (5) és FS ≤ 2,0 m és THR1 200s ≤ 30 MJ és HRR-csúcsérték ≤ 60 kW és FIGRA ≤ 300 Ws– 1 Füstképződés (2) (7), lángoló cseppek/részecskék (3) és savasság (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Dca FIPEC20 1. Szcenárió (5) és THR1 200s ≤ 70 MJ és HRR-csúcsérték ≤ 400 kW és FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1 Füstképződés (2) (7), lángoló cseppek/részecskék (3) és savasság (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Eca EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Fca Nincs megadott teljesítmény SZERELÉSI ÉS RÖGZÍTÉSI FELTÉTELEK ÉS A VIZSGÁLATI PARAMÉTEREK MEGHATÁROZÁSAI ELEKTROMOS KÁBELEK ESETÉBEN (A 4. TÁBLÁZAT (5) MEGJEGYZÉSÉBEN EMLÍTETTEK SZERINT) 1 Szerelési és rögzítési feltételek 1.1. A B1ca, B2ca, Cca és Dca osztályok esetében általános vizsgálati minta szerelése A kábeleket egy szabvány szerinti (EN 50266-1) létra elülső részére kell szerelni. 3,5 m hosszúságú kábeleket kell használni. Az elektromos kábelek alsó részének az égő alsó széle alatt 20 cm-rel kell lennie. A kábeleket a létra középső részén kell elhelyezni (a szélessége viszonylatában). Minden egyes próbadarabot vagy köteget egyenként kell a létra fokaihoz rögzíteni, fémdrót (acél vagy réz) segítségével. A legalább 50 mm átmérőjű elektromos kábelek esetében 0,5 mm és legfeljebb 1,0 mm közötti átmérőjű drótot kell használni. 50 mm-nél nagyobb átmérőjű kábelek esetében 1,0 mm és 1,5 mm közötti átmérőjű drótot kell használni. A próbadarabok szerelésekor az első próbadarabot hozzávetőlegesen a létra közepén kell elhelyezni, a további darabokat pedig mindkét oldalon, hogy a próbadarabok teljes sora körülbelül a létra középső részére kerüljön. A térközhagyás és kötegelés ismertetését lásd lent. Minden egyes 25 cm-es magassági ponton vízszintes vonalat kell húzni, a lángterjedés idő függvényében való méréséhez. Az első vonal (azaz az égővel azonos magasságban lévő nulla vonal). A kábeleket az alábbiak szerint kell felszerelni az alkalmazandó osztályozástól függően. 1.1.1. B2ca, Cca és Dca osztályú kábelek A kiválasztott szerelési eljárás az elektromos kábel átmérőjétől függ, a 4.1. táblázatnak megfelelően. 4.1. táblázat SZERELÉS A KÁBELEK ÁTMÉRŐJE FÜGGVÉNYÉBEN Kábel átmérője Szerelés 20 mm vagy annál nagyobb 20 mm-es távolság a kábelek között 5 és 20 mm között Egy kábelátmérőnyi távolság a kábelek között 5 mm vagy annál kisebb A kábeleket 10 mm-es átmérőjű kötegekbe kell kötni. A kábeleket nem szabad sodorni. A kötegek közötti távolság 10 mm kell, hogy legyen. A küszöbértékeket a legközelebbi mm-re kerekített átmérő szerint határozzák meg, kivéve az 5 mm-nél kisebb átmérőjű kábeleket, ahol az átmérőt nem kell kerekíteni. Az alábbi képletek segítségével határozzák meg a kábelek hosszát vizsgálatonként. 1.1.1.1. 20 mm vagy annál nagyobb átmérőjű kábelek A kábelek számának (N) kiszámítása az alábbi képlet szerint történik: … 1. egyenlet ahol dc a kábel átmérője (mm-ben és a legközelebbi mm-re kerekítve). int függvény = az eredmény egész számmal kifejezett része (azaz a lekerekített érték). 1.1.1.2. 5 mm-nél nagyobb, de 20 mm-nél kisebb átmérőjű kábelek A kábelek számának (N) kiszámítása az alábbi képlet szerint történik: … 2. egyenlet ahol dc a kábel átmérője (mm-ben és a legközelebbi mm-re kerekítve). int függvény = az eredmény egész számmal kifejezett része (azaz a lekerekített érték). 1.1.1.3. 5 mm-es vagy annál kisebb átmérőjű kábelek és drótok A kábelek 10 mm-es kötegei (Nbu) számának kiszámítása az alábbi képlet szerint történik: … 3. egyenlet Így tehát 15 köteget kell felszerelni, a kötegek között 10 mm-es távolsággal. A kábelek száma kötegenként (n): … 4. egyenlet ahol dc a kábel átmérője (mm-ben és nem kerekítve). A kábelek hossza (CL) 5 mm-nél kisebb átmérőjű drótok és kábelek esetében így a következő: CL = n × 15 … 5. egyenlet 1.1.1.4. Kábel teljes hossza vizsgálatonként A teljes hossz (m) vizsgálatonként: L = n × 15 × 3,5 d c ≤ 5 mm esetében vagy L = N × 3,5 d c > 5 mm esetében … 6. egyenlet 1.1.2. B1ca osztály A kábeltálca hátsó oldalára nem gyúlékony, 870 ± 50 kg/m3 sűrűségű és 11 ± 2 mm vastagságú kálcium-szilikátlapot kell szerelni. Ezt a lapot két részben is fel lehet szerelni. Minden más tekintetben a kábelek szerelése ugyanolyan módon történik, mint a B2ca, Cca és Dca osztályok esetében. 2. Vizsgálati paraméterek meghatározása 4.2. táblázat VIZSGÁLATI PARAMÉTEREK MEGHATÁROZÁSA FIPEC20 1. ÉS 2. SZCENÁRIÓ ESETÉBEN: Minden kiszámított paramétert a vizsgálat kezdetétől (az égő meggyújtása) számított 20 percen belül kell értékelni.

Paraméter Magyarázat Vizsgálat kezdete Égő meggyújtása Vizsgálat vége 20 perccel az égő meggyújtását követően (a paraméterek kiszámítási idejének vége) HRRsm30, kW Hőfejlődési ráta 30 s csúszó átlaggal átlagolva SPRsm60, m2/s Füstképződési ráta 60 s csúszó átlaggal átlagolva Peak HRR, kW Maximális hőfejlődési ráta a vizsgálat kezdete és vége között, a gyújtóforrásból származó hozzájárulás kivételével Peak SPR, m2/s Maximális füstképződési ráta a vizsgálat kezdete és vége között THR1 200, MJ Összes hőleadás (HRRsm30) a vizsgálat kezdetétől a végéig, a gyújtóforrásból származó hozzájárulás kivételével TSP1 200, m2 Teljes füstképződés (HRRsm60) a vizsgálat kezdetétől a végéig FIGRA, W/s Tűzterjedés mértékének mutatója a HRRsm30 (gyújtóforrásból származó hozzájárulás kivételével) és az idő hányadosa legmagasabb értékében meghatározva. Küszöbértékek HRRsm30 = 3 kW és THR = 0,4 MJ SMOGRA, cm2/s2 Füstterjedés mértékének mutatója, az SPRsm60 és az idő hányadosa legmagasabb értékében maghatározva, 10 000-rel beszorozva. Küszöbértékek SPRsm60 0,1 m2/s és TSP = 6 m2 PCS Bruttó hőtermelő képesség FS Lángterjedés (károsult terület nagysága) H FIPEC Elektromos kábelek tűzzel szembeni viselkedése”