2.

A II. melléklet 2. szakasza helyébe a következő szöveg lép: „2. MÓDSZERTAN AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI MUTATÓ SZÁMÍTÁSÁHOZ A keringetőszivattyúk energiahatékonysági mutatóját (EEI) a következő módszertan szerint kell számítani: 1. A szivattyúházzal ellátott önálló keringetőszivattyúkat egyetlen darabként kell vizsgálat alá vetni. A szivattyúház nélküli önálló keringetőszivattyúkat a rendeltetésszerű használat során alkalmazandóval azonos szivattyúházzal együtt kell vizsgálat alá vetni. A termékbe beépített keringetőszivattyúkat a termékből ki kell szerelni, és egy referencia-szivattyúházzal együtt kell vizsgálat alá vetni. A termékbe való beépítetésre szánt olyan keringetőszivattyúkat, amelyek nincsenek ellátva szivattyúházzal, egy referencia-szivattyúházzal együtt kell vizsgálat alá vetni. A fentiekben »referencia-szivattyúház«: a gyártó által rendelkezésre bocsátott olyan szivattyúház, amelynek be- és kimeneti csatlakozása egyetlen tengely mentén helyezkedik el, és amelyet rendeltetésszerűen fűtési rendszer vagy hűtési elosztórendszer szekunder hűtőkörének csövezetéhez kell csatlakoztatni. 2. Ha a keringetőszivattyún több szállítómagasság- és térfogatáram-érték is beállítható, akkor a méréseket a legnagyobb beállítás mellett kell elvégezni. »Szállítómagasság« (H): a jelleggörbe adott pontjában a keringetőszivattyú által biztosított szállítómagasság (méter). »Térfogatáram« (Q): a keringetőszivattyún időegység alatt átáramló víztérfogat (m3/h). 3. Határozzuk meg azt a pontot, amelyben Q·H maximális, és jelöljük az ebben a pontban érvényes térfogatáram- és szállítómagasság-értéket a következőképpen: Q100% és H100% . 4. Határozzuk meg az e ponthoz tartozó Phyd hidraulikai teljesítményt. »Hidraulikai teljesítmény«: a térfogatáram (Q), a szállítómagasság (H) és egy konstans szorzata. »Phyd«: a keringetőszivattyú által a jelleggörbe adott pontjában a szivattyúzott folyadékra kifejtett hidraulikai teljesítmény (watt). 5. Számítsuk ki a referenciateljesítményt a következő összefüggésből: Pref = 1,7 · Phyd + 17 · (1 – e– 0,3 · Phyd ), 1 W ≤ Phyd ≤ 2 500 W »Referenciateljesítmény«: a keringetőszivattyú hidraulikai teljesítménye és energiafogyasztása közötti viszonyt megadó mennyiség, amely a keringetőszivattyú hatásfoka és mérete közötti összefüggést is figyelembe veszi. »Pref«: a keringetőszivattyú referenciateljesítménye (watt) a jelleggörbe adott pontjában, azaz adott szállítómagasság és térfogatáram mellett. 6. Határozzuk meg a szabályozási referenciagörbét mint a következő pontokon átmenő egyenest: (Q 100 %, H 100 %) és (Q 0 %, ) 7. Válasszuk ki a keringetőszivattyú azon beállítását, amely mellett a keringetőszivattyúra a Q·H szorzat a kiválasztott görbén maximumot ér el. Termékbe beépített keringetőszivattyú esetében a szabályozási referenciagörbét a keringetőszivattyú rendszergörbéjének és fordulatszámának változtatásával kövessük. »Rendszergörbe«: a fűtési rendszerben vagy a hűtési elosztórendszerben fellépő súrlódásokból adódó, a következő ábrán szemléltetett térfogatáram-szállítómagasság függvény (H = f(Q)): 8. Mérjük meg P1 és H értékét a következő térfogatáram-értékeknél: Q100 % , 0,75 · Q100 % , 0,5 · Q100 % , 0,25 · Q100 % »P1 «: a keringetőszivattyú által a jelleggörbe adott pontjában felvett villamos teljesítmény (watt). 9. Számítsuk ki P L értékét a következő összefüggésekből: , ha H meas ≤ H ref P L = P 1,meas , ha H meas > H ref ahol Href a különböző térfogatáram-értékek mellett a szabályozási referenciagörbéről leolvasható szállítómagasság. 10. P L mért értékei és a következő terhelési profil alapján: Térfogatáram [%] Idő [%] 100 6 75 15 50 35 25 44 számítsuk ki a PL,avg súlyozott átlagos teljesítményt a következő összefüggésből: PL,avg = 0,06 · PL,100% + 0,15 · PL,75% + 0,35 · PL,50% + 0,44 · PL,25% Mindezek alapján az energiahatékonysági mutatót (1) a következő összefüggés szolgáltatja: , ahol C 20 % = 0,49 A termikus napenergia-rendszerek primer körébe és a hőszivattyúkba szánt termékbe beépített szivattyúk esetében azonban az energiahatékonysági mutatót a következő összefüggés szolgáltatja: ahol C 20% = 0,49, továbbá ns a jellemző fordulatszám, amely a következőképpen határozható meg: ahol: ns a keringetőszivattyú jellemző fordulatszáma [rpm]; n100 % az adott üzemi körülmények között Q 100 % és H 100 % mellett érvényesülő percenkénti fordulatszám [rpm].