7.03.6.

Az egyedüli engedélyezetthatóanyag a tartósan beépített berendezésekben a halon 1301 (CBrF3). Ennek használata a következő feltételekkel lehetséges: a) ezek a berendezések csakgépterekben, kazánterekben és szivattyúterekben használhatók; b) az oltóanyag mennyiségének elegendőnekkell lennie, hogy gáz állapotban és 20 °C hőmérsékleten a védendő helyiségteljes térfogatának - beleértve a szellőzőcsöveket is - 4,25-7 %-átkitöltse. A szükséges oltóanyag számításánál úgy kell tekinteni, hogy1 kg halon 1301 20 °C-on 0,160 m3-t tölt ki; c) a halon 1301 tárolására szolgáló,nyomás alatt álló tartányoknak meg kell felelniük az elismert vizsgáló szervelőírásainak. Az ilyen tartányok ugyanolyan nyomást ki kell tudni állniuk, mintamely a teljes rendszerben van, ha a környezeti hőmérséklet eléri a 60 °C-osmaximumot. A következő adatokat kell elhelyezni világosan olvasható és le nemtörölhető módon a tartányokon: névleges üzemi nyomás, az oltóanyag tárolásinyomása, gyártási év és az utolsó vizsgálat éve, továbbá az oltóanyag típusa ésmennyisége; d) azokat atartányokat, amelyek a védendő helyiségekben találhatók, automatikus biztonságiszerkezettel kell felszerelni, amely biztosítja az oltóhatóanyag kijutását avédett területre, ha tűz esetén a tartány tűznek van kitéve és a tűzoltórendszer még nem lépett működésbe; az ilyen biztonsági berendezésnek hatásosnakkell lenni 60 °C környezeti hőmérséklet mellett; e) azokat a tartányokat, amelyeket a védendőterületen kívül helyeztek el, megfelelően védeni kell a túlnyomás ellen,maximum 60 °C környezeti hőmérsékletig. Ezek a feltételek érvényesek a hajtógáztartányaira is; f) olyantartányt, amely hajtógázt is tartalmaz, fel kell szerelni manométerrel, vagyezzel egyenértékű szerkezettel, amely lehetővé teszi a hajtógáz nyomásánakellenőrzését. A közelben el kell helyezni a nyomás/hőmérséklet hányadost jelzőtáblát; g) a csövezést ésszerelvényeket acélból vagy hőnek hasonlóan ellenálló anyagból kellkészíteni; h) a védendőterületen belül elhelyezett tartányok hajtóanyagként csak nitrogénttartalmazhatnak, amelyet megfelelő nyomáson kell ezekben a tartányokbantartani; i) akifolyószelepeket úgy kell elhelyezni, hogy lehetővé tegyék az oltóanyagegyenletes elosztását, és úgy kell kialakítani, hogy az oltóanyag egyenletes ésteljes keveredését biztosítsák a levegővel annak érdekében, hogy az oltóanyagerős helyi koncentrációja elő ne forduljon; j) a csőrendszert és a kifolyószelepeket úgy kellkialakítani, hogy lehetővé tegyék az oltóanyag bejutását a védendő területre 10másodpercen belül, feltételezve, hogy az oltóanyag folyékony halmazállapotú 0°C környezeti hőmérséklet mellett; k) a tűzoltó rendszernek alkalmasnak kell lenni akormányállásból vagy egyéb megfelelőnek ítélt helyről való működtetésre; enneka helynek a védendő helyiségen kívül kell lennie; nem engedélyezettolyan automatikus kioldószerkezet használata, amely nincs felszerelve hangjelzőberendezéssel; l) amennyibenegy tűzoltó rendszer csak bizonyos területeket véd, a használati utasítást ésaz egyes területeken szükséges oltóanyag mennyiségét világosan jeleznikell; m) a pneumatikus,hidraulikus és elektromos ellenőrző rendszert kell kiépíteni úgy, hogyminimalizálni lehessen tűz vagy robbanás esetére a helytelen működésvalószínűségét; n) a tűzoltórendszert legalább 12 hónaponként vizsgálni kell. Ez a vizsgálat legalább akövetkezőkre terjed ki: — az egész rendszer külsővizsgálata, — a zárólemezek törésére szolgáló elektromosrendszer megfelelő működésének ellenőrzése, — atartányokban levő nyomás ellenőrzése. Atartányokban a megengedhető nyomásesés nem lehet több 10 %-nál. Amásodik ellenőrzés során a tartányokban levő oltóanyag mennyiségét isellenőrizni kell. Az oltóberendezésekben az ilyen anyag mennyiségénekcsökkenése nem haladhatja meg az 5 %-ot; o) a szemlét végzők által aláírt szemlebizonyítványoknak ahajón kell lenni; p) amennyiben a hajón egy vagy több halon 1301-gyel üzemelő tűzoltó rendszertalálható, amelyeket megvizsgáltak, a következőket kell bejegyezni a hajószámára kiállított bizonyítvány 18-as pontjánál: „… (db) beépítetttűzoltó rendszer, amely halon 1301-gyel üzemel. Az előírt bizonyítványokat ahajón kell tartani.”