SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Euroopan parlamentin ja neuvost on direktiivi 2015/1535/EU (3201 5L1535); EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1 
1Muu asiaMnrovvvvrakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista
Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2017
1047/2017
Ympäristöministeriön asetus
rakennusten vesi- ja v iemärilaitteistoista
Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö-  ja rakennuslain
(132/1999) 117 c §:n 3 momentin, 117 d §:n 2 momentin, 117 f §:n 3 mo mentin,
117 g §:n 4 momentin, 117 i §:n 4 momentin, 122 a §:n 3 momentin ja 1 50 f §:n 4 mo-
mentin nojalla, sellaisina kuin  niistä ovat 117 c §:n 3 momentti,  117 d §:n 2 momentti,
117 f §:n 3 momentti ja 117 i §:n 4 momentti laissa 958/2012, 117 g § :n 4 momentti laissa
1151/2016 sekä 122 a §:n 3 momen tti ja 150 f §:n 4 momentti laissa 41/2014:
1 luku
Yleistä
1§
Soveltamisala
Tämä asetus koskee uuden rakennuksen sekä kiinteistöllä sijaits evien vesi- ja viemäri-
laitteistojen suunnittelua ja ra kentamista. Asetus koskee myös rakennuksen laajennusta ja
kerrosalaan laskettavan tilan lisää mistä, korjaus- ja muutostyö tä sekä käyttötarkoituksen
muutosta.
2§
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) erityisellä vesilaitteistolla  laitteistoa muun kuin talo usveden johtamista varten,
2) hulevedellä  maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinn oilta pois
johdettavia sade- tai sulamisvesiä,
3) ilmavälillä  vesikalusteen juoksuputken alareunan (tai vastaavan) ja sen al apuolella
olevan säiliön (tai vastaavan) korkeimman mahdollisen vedenpinn an välistä vapaata pys-
tysuoraa etäisyyttä,
4) jakojohdolla  vesijohtoa, joka palvelee kah ta tai useampaa vesipistettä,
5) jätevedellä  yleensä viemärilaitteiston kau tta pois johdettavaa vettä, joka  on kemial-
lisesti, mikrobiologisesti, fysik aalisesti tai muuten likaantun ut,
6) kannatuksella  vesijohdon tai viemäri n tuentaa ka nnakkeilla,
7) kertasäätöventtiilillä  veden virtauksen asetta miseen tarkoitettua laitetta,
8) kiintopisteellä  vesijohdon tai viemärin kiinn ittämistä, joka estää putken liik keen tu-
kemiskohtaan nähden,
9) kokoojaviemärillä  viemäriä, johon liittyy kaks i tai useampi viemäripiste,
10) kytkentäjohdolla  vesijohtoa, jolla vesikalust e yhdistetään jakojohtoon,
1047/2017  
211)kytkentäviemärillä  viemäriä, jolla viemäripiste yhdistetään kokoojaviemäriin,
12)liittämiskohdalla  kohtaa, jossa kiinteistön vesi - ja viemärilaitteisto liitetään  vesi-
huoltolaitoksen vesi- tai  viemäriverkostoon,
13)lämpimällä käyttövedellä  talousvedestä lämmittämällä tehtyä vettä,
14)mitoitussateella  suurinta esiintyvää kymmenen  minuuttia kestäv ää sadetta,
15)mitoitusvirtaamalla  vesijohtojen tai viemärien mito itukseen käytettävää virtaaman
ohjearvoa,
16) normivirtaamalla  vesipisteestä saatavaa tai viemär ipisteeseen johdettavan virta a-
man ohjearvoa,
17)padotuskorkeudella  hyväksyttyä tasoa, johon saa kka vedenpinta saa viemärissä
enintään nousta liittyneen  kiinteistön kohdalla,
18)padotusventtiilillä  venttiiliä, joka sallii viemärived en virtauksen vain yhteen su un-
taan,
19)paineviemäröinnillä  viemäröintijärjestelmää, jossa jä tevesi, hulevesi tai perustus -
ten kuivatusvesi pumpataan,
20)perustusten kuivatusvedellä  maahan imeytynyttä vettä, joka johdetaan viemäriin
tai muuhun purkupaikkaan rakennuksen pohjan ja perustusten kuiv attamiseksi,
21)pystyviemärillä  viemäriä, jonka kaltevuus pystytasoon nähden on pienempi kuin
45 astetta,
22)sammutusvesilaitteistolla  palonsammutukseen tar koitettua laitteistoa,
23)sulkuventtiilillä  laitetta veden virta uksen avaamista tai sulkemista varten
24)talousvedellä  kaikkea vettä, joka on tarkoite ttu juomavedeksi, ruoan valmist uk-
seen tai muihin kotitaloustarko ituksiin sekä elintarvikkeiden v almistukseen, jalostukseen,
säilytykseen ja markkinoille saatta miseen noudattaen, mitä terv eydensuojelulain
(763/1994) 16 §:ssä säädetään talousvedestä,
25)tonttivesijohdolla  vesijohtoa, joka yhdistää kiin teistön vesilaitteiston usean ki in-
teistön yhteiseen vesijohtoon,
26)tonttiviemärillä  viemäriä, joka yhdistää kiinteis tön viemärin usean kiinteistön  yh-
teiseen viemäriin,
27)tuuletusviemärillä  putkea viemärin tuulettamiseksi ja viemärin paineenvaihtelui-
den tasaamiseksi,
28)tyhjöventtiilillä  laitetta, joka putkeen tai la itteeseen syntyväs sä tietyn suuru isessa
alipaineessa avaa yhteyden ympäröivään ilmaan ja estää siten ta kaisinimun aiheuttavan
lappovaikutuksen syntymisen,
29)vaakaviemärillä  viemäriä, jonka kaltevuus pys tytasoon nähden on suurempi tai
yhtä suuri kuin 45 astetta,
30)vaihdettavissa olevalla vesijohdolla  putkea, joka ilman suurehkoja toimenpiteitä
tai rakenteita rik komatta voidaan vaihtaa ja korjata,
31)vesijohdon tai viemärin sijainnilla rakennuksessa  vesijohtoa tai viemäriä asennet-
tuna rakennuksen pohjalaa ttaan tai sen yläpuolelle,
32)vesijohdon tai viemärin sijainnilla maassa  vesijohtoa tai viemäriä asennettuna
maahan rakennuksen pohjalaatan a lapuolelle tai perusmuurin ulko puolelle,
33)vesikalusteella  vedenottoon tarkoitettua laitett a, kuten hanaa, sekoitinta tai  vastaa-
vaa,
34)vesilaitteistolla  laitteistoa talousveden ja lämpi män käyttöveden johtamista var ten,
35)vesilukolla  laitetta, joka estää viemärikaa sujen pääsyn pois viemäristä,
36)vesipisteellä  vesikalusteella varuste ttua vedenottopaikkaa,
37)viemärikalusteella  viemäröintiin tarkoitettua laite tta, kuten pesuallas, lattiaka ivo,
WC-istuin tai muu vastaava,
38)viemärilaitteistolla  laitteistoa jätevesien , hulevesien tai perustusten kuivatusves ien
poisjohtamiseksi,
39)viemäripisteellä  viemärikalusteella varustettua viemäröintipaikkaa,
1047/2017  
340)viettoviemäröinnillä  viemäröintijärjestelmää, jossa jä tevesi, hulevesi ja perustus-
ten kuivatusvesi johdeta an pois painovoimaisesti,
41)vähimmäiskaltevuudella  viettoviemärin pienintä sa llittua kaltevuutta, jossa viemä-
ri toimii itsepuhdistuvasti,
42)yksisuuntaventtiilillä  venttiiliä, joka sallii vesijohtov eden virtauksen vain yhteen
suuntaan,
43)ylivuotoputkella  laitteen ylitäyttymisen estävää putkea.
3§
Rakennuksen vesi- ja viemär ilaitteistojen suunnittelu
Pääsuunnittelijan, erityissuunni ttelijan ja rak ennussuunnitteli jan on tehtävänsä mukai-
sesti huolehdittava rakennuksen  suunnittelussa siitä, että rake nnus täyttää käyttötarkoituk-
sen mukaisesti vesi- ja viemär ilaitteistojen turv allisuuteen, t erveellisyyteen, käyttövar-
muuteen, kestävyyteen ja energiatehokkuuteen vaikuttavat vaatim ukset. Suunnitelmasta
on käytävä ilmi vesi- ja viemär ilaitteistoissa käytettävät osat , tuotteet ja materiaalit.
2 luku
Rakennuksen vesilaitteisto
4§
Veden laatu
Rakennuksen vesilaitteistoon johd ettavaksi aiotun veden laadun on oltava erityissuun-
nittelijan tiedossa laitteiston te knistä suunnittelua ja korroo sion välttämistä varten. Vesi-
laitteistoon voi johtaa vain t alousvedelle asetetut laatuvaatim ukset täyttävää vettä.
Vesilaitteistosta otettava vesi ei saa vaarantaa terveyttä eikä  vedessä saa olla maku- tai
hajuhaittoja.
5§
Suojaaminen terveydellisiltä vaaroilta ja muilta haitoilta
Vesihuoltolaitoksen verkostoon liitetyllä vesilaitteistolla ei saa olla suoraa yhteyttä
muusta vesilähteestä vetensä saavaan vesilaitteistoon, viemäril aitteistoon tai erityiseen
vesilaitteistoon.
Vesilaitteistossa käytettävien tuo tteiden on oltava talousveden  johtamiseen soveltuvia.
Vesilaitteiston on oltava sellain en, että torjutaan veden takai sinimeytymisestä sekä nes-
teiden ja kaasujen sisään tunkeu tumisesta johtuva pilaantumisva ara. Jos vesijohto sijaitsee
pilaantuneessa maaperässä tai p ilaantumisvaara on olemassa, on käytettävä diffuusiotii-
vistä putkimateriaalia.
6§
Veden lämpötila
Kylmävesijohdon on oltava suunn iteltu ja asennettu siten, että kylmävesilaitteistossa
olevan veden lämpötila saa olla e nintään 20 celsiusastetta. Väh intään kahdeksan tunnin
käyttämättömän jakson jälkeen veden lämpötila saa olla enintään  24 celsiusastetta.
Lämminvesilaitteistossa olevan ve den lämpötilan on oltava vähin tään 55 celsiusastetta
ja sitä on saatava lämminvesikalu steesta 20 sekunnin kuluessa. Lämminvesilaitteistosta
saatavan veden lämpötila saa olla  korkeintaan 65 celsiusastetta .
1047/2017  
4Vesilaitteiston on oltava sellain en, että haitallinen veden ris tiinvirtaus lämminvesijoh-
dosta kylmävesijohtoon tai päinvastoin estyy.
7§
Vesilaitteiston mitoitus
Vesilaitteiston on kestettävä sis äistä ylipainetta vähintään 1 0 00 kilopascalia.
Vesikalusteista on saatava käyttö tarkoitukseen nähden tasainen virtaama ilman häirit-
sevää ääntä ja haitallisia paineiskuja.
8§
Lämpimän käyttöveden kiertojohto
Uuden rakennuksen lämpimän käyttöveden kiertojohdossa ei saa ol la lämmönluovutti-
mia eikä lattialämmitystä.
Korjaus- ja muutostyössä lämpim än käyttöveden kiertojohtoon lii tetyt lämmönluovut-
timet voidaan uusia siten, että asennettavien lämmönluovuttimie n lämmönluovutusteho
on enintään 200 wattia huonetila a kohti. Lämmintä käyttövettä e i kuitenkaan saa käyttää
lattialämmitykseen.
9§
Vesikalusteet
Vesikalusteen on oltava käyttöta rkoitukseensa sopiva. Vesimäärä n ja lämpötilan sää-
töön tarkoitettujen käyttölaitte iden toimintojen ja liikesuunti en on oltava turvallisia. Ve-
sikalusteen käyttölaitteen on olta va rakenteeltaan sellainen, e ttei sen pintalämpötila nouse
yli 40 celsiusasteen.
10 §
Vesimittarit
Kiinteistön vesimittarin on olt ava paikassa, jossa se on helpos ti asennettavissa, luetta-
vissa ja huollettavissa eikä se pääse jäätymään.
Rakennuksessa on oltava huoneistokohtaiset vesimittarit huoneis toon tulevan kylmän
ja lämpimän veden mittaamiseen s iten, että mittareiden osoittam aa vedenkulutusta on
mahdollista käyttää laskutuksen p erusteena. Huoneistokohtaisten  vesimittareiden on si-
jaittava paikassa, jossa ne ovat  helposti asennettavissa, huoll ettavissa ja luettavissa.
11 §
Sammutusvesilaitteiston liittämine n rakennuksen vesilaitteistoon
Sammutusvesilaitteisto voidaan k ytkeä rakennuksen vesilaitteist oon vesihuoltolaitok-
sen luvalla.
Sammutusvesilaitteisto ei saa aihe uttaa terveydellistä tai muut a haittaa rakennuksen ve-
silaitteistolle ja sen toiminnal le. Sammutusvesilaitteistoa, jo ssa käytetään terveydelle hai-
tallisia aineita, ei saa kytkeä vesilaitteistoon.
Sammutusvesilaitteistosta ei saa aiheutua takaisinvirtausta rak ennuksen vesilaitteis-
toon.
1047/2017  
512 §
Erityisen vesilaitteiston asentaminen
Erityisessä vesilaitteistossa voi tekniseen käyttöön johtaa muu ta kuin talousvettä vain,
jos laitteisto erotetaan talou svesilaitteistosta ilmavälillä.
Erityisen vesilaitteiston jokai sessa vesipisteessä ja verkoston  osassa on oltava selvä ja
pysyvä merkintä, josta käy ilmi veden laatu ja käyttötarkoitus.
3 luku
Vesilaitteiston käyttövarmuus
13 §
Vuotojen havaittavuus
Erityissuunnittelijan on suunnite ltava rakennukseen asennettava t vesijohdot ja niihin
liitetyt laitteet niin, että mahdo llinen vesivuoto on helposti havaittavissa, ja vesijohdot ja
laitteet voidaan helposti tarkastaa, korjata ja vaihtaa. Seinär akenteissa olevissa kytkentä-
johdoissa ei saa olla liitoksia. M ärkätilan lattia an ei saa teh dä vesijohtojen läpivientejä.
Vesivuotojen havaitsemiseksi on käytettävä rakenteellisia ratka isuja, jotka ohjaavat
vuotoveden näkyville. Pystyja kojohdoissa on oltava mekaaniset t ai rakenteelliset vuodon-
ilmaisimet kerroksittain, elleiv ät jakojohdot ole näkyvissä.
14 §
Vesilaitteiston tiiviys
Vesilaitteiston on oltava tiivis . Vesilaitteiston tiiviys on va rmistettava käyttämällä tuot-
teita, osia ja materiaaleja , jotka ovat yhteensopivia.
15 §
Jäätymisen estäminen
Vesilaitteistossa oleva vesi ei  saa jäätyä. Kylmässä tilassa si jaitsevien vesijohtojen on
oltava lämmöneristettyjä. Maah an asennettavien vesijohtojen on sijaittava routasyvyyden
alapuolella, ellei vesijohtojen j äätyminen esty muulla tavalla.
16 §
Kannatukset ja kiinnitykset
Vesijohtojen kannatusten ja kiin nityspisteiden on oltava sellai sia, ettei lämpölaajene-
minen eivätkä veden virtauksesta syntyvät voimat aiheuta putkie n siirtymistä, irtoamista,
rikkoontumista tai häiritsevää ää ntä. Kannatusten ja kiinnityks essä käytettävien tuotteiden
on oltava käyttöympäristössään korroosionkestäviä.
17 §
Vesilaitteiston sulku- ja varolaitteet
Vesilaitteistossa on oltava sulke mismahdollisuudet siten, että laitteistoa on helppo
käyttää, huoltaa ja korjata.
Sulkuventtiileiden  on sijaittava:
1) talokohtaisesti2) huoneistokohtaisesti
1047/2017  
63) pystyjakojohdoissa
4) jakojohtoihin asennettuje n laitteiden molemmin puolin
5) ennen laitetta tai kalustetta , joka on liitetty kytkentäjohto on
6) vesimittareiden molemmin puolin.Lämpimän käyttöveden laitteistos sa on oltava varolaite ylipaine en estämiseksi.
18 §
Vesilaitteiston mittaus- ja säätölaitteet
Vesilaitteistossa on oltava mittaus - ja säätömahdollisuus tärke impien toiminta-arvojen
valvontaa varten. Ves ilaitteistossa on oltava:
1) painemittari2) lämpömittarit vedenlämmittimestä lähtevän sekoitetun lämpimän  käyttöveden joh-
toon ja lämpimän käy ttöveden kiertojohtoo n paluuveden lämpötila n mittaamiseksi
3) kertasäätöventtiilit.
19 §
Vesijohtopaineen muuttaminen
Erityissuunnittelijan on laadittav a vesilaitteiston painehäviöl askelma.
Jos vedenpaine jakojohdossa on  yli 500 kilopascalia, on käytett ävä paineenalennus-
venttiiliä, jolla paine alennet aan vesilaitteiston mitoituksen edellyttämälle tasolle.
Jos painetaso on niin matala, e ttei vesilaitteistosta saada sen  mitoituksen edellyttämää
virtaamaa, on käytettävä paineen korotuslaitteistoa. Paineenkoro tuslaitteiston varustukse-
na on oltava säätölaitteet ulostulopaineen säätämiseksi niin, e ttei synny häiritsevää pai-
neenvaihtelua tai ääntä, sekä varolaitteet liian korkean ylipai neen estämiseksi.
4 luku
Vesilaitteiston käy ttöönoton mittaukset
20 §
Vesilaitteiston tiiviyden toteaminen
Erityisalan työnjohtajan on huol ehdittava, että vesilaitteiston  tiiviys on koestettu ennen
rakennuksen käyttööno ttoa. Vesilaitteiston tiiviys on varmistet tava vesipainekokeella.
Koe on tehtävä siten, että ves ijohdot liitoksineen ovat eristäm ättömiä ja helposti havaitta-
vissa.
Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä merkintä rakennustyön  tarkastusasiakir-
jaan vesilaitteiston tiiv iyden toteamisesta.
21 §
Vesilaitteiston huuhtelu
Erityisalan työnjohtajan on huo lehdittava, että vesijohtolaitte isto on huuhdeltu ennen
käyttöönottoa. Huuhtelu on tehtä vä talousvedellä, jotta mahdoll inen lika ja irtoaines saa-
daan poistettua putkistosta.
Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä merkintä huuhtelusta rakennustyön tar-
kastusasiakirjaan.
1047/2017  
722 §
Vesilaitteiston puhdistus ja desinfiointi
Jos on syytä epäillä, että ves ilaitteisto on joutunut alttiiksi  tautia aiheuttavien mikrobien
tai muiden terveydelle vaarallis ten tai haitallisten aineiden v aikutuksille, on erityisalan
työnjohtajan huolehdittava, että  laitteisto on ennen käyttöönot toa puhdistettu ja desinfioi-
tu.
Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on  tehtävä tarvitta vat merkinnät  puhdistustyöstä ra-
kennustyön tarkastusasiakirjaan.
23 §
Vesilaitteiston paineen ja vesikalust eiden virtaamien mittaus ja säätö
Erityisalan työnjohtajan on huol ehdittava, että vesilaitteiston  paine ja vesikalusteiden
virtaamat on mitattu, säädetty j a todettu suunnitelmien mukaisi ksi ennen käyttöönottoa.
Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä merkintä mittaus- ja säätötyön suunnitel-
manmukaisuudesta rakennust yön tarkastusasiakirjaan.
24 §
Lämpimän käyttöveden kiert ojohdon virtaaman säätö
Erityisalan työnjohtajan on huole hdittava, että kiertojohdon vi rtaama on mitattu ja sää-
detty ennen käyttöönottoa.
Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä merkintä virtaaman sä ädöstä rakennus-
työn tarkastusasiakirjaan.
5 luku
Rakennuksen jätevesilaitteisto
25 §
Jätevesien poisjohtaminen
Rakennuksen jätevesilaitteistosta  ei saa aiheutua terveydellist ä vaaraa, hajuhaittaa, vie-
märitulvia, melua eik ä ympäristöhaittaa.
Jätevesi on johdettava vesihuo ltolaitoksen viemäriin tai kiinte istökohtaisesti puhdistet-
tavaksi taikka  umpisäiliöön.
Viemärin putkikoko ei saa pi enentyä virtaussuunnassa.
26 §
Viemäröinnin järjestäminen
Vesipisteen yhteyde ssä on oltava viemäri piste, joka on liitetty  viemäriin viemärikalus-
teen kautta. Viemäripistettä ei edellytetä kastelupostin, palop ostin, hätäsuihkun, eikä yk-
sittäisen kylmä- ja juomalaitteen yhteyteen.
Lattiakaivoon voi liittää enintään  kaksi kuivakaivoa, jotka voi vat sijaita enintään kol-
men metrin etäisyydellä lattiaka ivosta. Lattiakaivolla varustet tavia tiloja uuden rakennuk-
sen rakentamisessa sekä uuden ra kennuksen rakentamista vastaava ssa korjaus- ja muutos-
työssä ovat:
1. suihkutila ja kylpyhuon e sekä saunan pesuhuone
2. pesutupa3. lämmönjakohuone
1047/2017  
84. ilmanvaihtokonehuone
5. yleiseen käyttöön tarkoitettu WC-tila6. tekninen tila, jossa on vesivahingon mahdollisuus
7. autonpesupaikka8. erityistilat, jotka puhdi stetaan vesihuuhtelulla.
27 §
Jätevesien pumppaamo
Jos rakennuksen viemäripisteistä  ei voida johtaa jätevettä pois  painovoimaisesti vietto-
viemärillä, on jäteved et pumpattava. Pumppa amon on oltava vesit iivis, maanpaineen kes-
tävä eikä se saa aihe uttaa hajuhaittoja. Jä teveden pumppaamon o n oltava tuuletettu.
Pumppaamossa on oltava käyttöhä iriöilmaisin. Pumppaamon on sija ittava sellaisessa
paikassa, että se voidaan helposti tarkastaa ja huoltaa. Jäteve det eivät saa virrata takaisin
pumppaamoon.
Jos viemäripiste sijaitsee padotus korkeuden alapuolella, jäteve det on pumpattava. Kor-
jaus- ja muutostyössä padotusko rkeuden alapuolella sijaitseva y ksittäinen viemäripiste
voidaan pumppauksen sijasta va rustaa padotusventtiilillä lukuun  ottamatta WC-vesiä.
28 §
Viemärihajujen leviämisen estäminen
Viemärilaitteistosta ei saa aiheutua hajuhaittaa.
Viemäripisteessä on oltava  puhdistetta va vesilukko.
Viemäreiden on oltava yhteydessä  rakennuksen vesikaton yläpuole lle ulottuvaan tuule-
tusviemäriin. Kylmässä tilassa olev an tuuletusviemärin on oltav a lämmöneristetty.
29 §
Ylivuoto- ja tyhjennysvesien viemäröinti
Vesisäiliöiden ylivuoto- ja tyhje nnysvedet sekä pesu- ja astian pesukoneiden poistove-
det eivät saa virrata viemä ristä takaisin laitteisiin.
6 luku
Jätevesilaitteis ton käyttövarmuus
30 §
Viemäreiden kannatus ja kiinnitys rakenteisiin
Viemärien on oltava kannatettuja  ja kiinnitettyjä rakenteisiin niin, että mekaaniset voi-
mat ja lämpölaajeneminen eivät a iheuta painaumia tai haitallisi a muutoksia viemäreissä.
Viemärin on oltava ankkuroitu, jo s jäteveden virtauksesta aiheu tuvat voimat ovat niin voi-
makkaita, että viemäri ei muut en pysy haittaa aiheuttamatta pai koillaan. Kannatusten ja
kiinnityksessä käytettä vien tuotteiden on oltava käyttöympärist össään korroosionkestä-
viä.
Pinnoittamalla tai sukittamalla k orjatun viemärin  kannakkeiden on oltava kunnoltaan
sellaisia, että ne kestävät korja tun viemärin käyttämisestä aih eutuvat rasitukset.
1047/2017  
931 §
Olosuhteiden huomioon ottami nen viemärin sijoituksessa
Maahan asennetun viemärin on kest ettävä maasta aiheutuva kuormi tus, maaperän syö-
vyttävyys sekä maaperän painumin en. Pohjavesialueella sijaitsev an paineviemärin vuo-
don on oltava havaittavissa.
Maahan asennettavien vesijohtojen  ja viemärien on oltava tunnis tettavissa ja niiden on
sijaittava erillään toisistaan.
Viemärilaitteisto ei saa jäätyä.
32 §
Jätevesilaitteiston tiiviys
Jätevesilaitteiston on oltava tiiv is. Materiaalien ja liitosten  on oltava yhteensopivia.
Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä merkintä rakennustyön  tarkastusasiakir-
jaan jätevesilaitteiston tiiviyden toteamisesta.
33 §
Jätevesilaitteiston erottimet
Jos hiekkaa, lietettä, rasvaa, be nsiiniä, öljyä tai muita haita llisia fysikaalisia tai kemial-
lisia aineita voi joutua jäteve sivesilaitteistoon ja -verkostoo n tai ympäristöön, on jätevesi-
laitteistossa oltava ero tin- tai käsittelylaite.
Erotinlaitteiden on sijaittava n iin, että ne ovat helposti ja h aittaa aiheuttamatta huollet-
tavissa ja tyhjennettävissä.
Öljyn- ja rasvanerottimissa on oltava täyttymisen ilmaiseva häl ytys. Erottimen jälkeen
olevassa viemäriputk essa on oltava näytt eenottomahdollisuus.
34 §
Jätevesiviemärien puhdistusaukot
Jätevesilaitteistossa on oltava h elposti käsiteltävät, suljetta vat puhdistusaukot sekä vaa-
ka- että pystyviemäreissä. Puhd istusaukkojen on sijaittava niin , että putkisto voidaan puh-
distaa kokonaan.
7 luku
Hulevesilaitteisto
35 §
Hulevesijärjestelmän suunnittelu
Pää- ja erityissuunnittelijan on  tehtäviensä mukaisesti suunnit eltava hulevesijärjestel-
mä niin, että ensisijainen ratkais u hulevesien poistamiseksi on  niiden viivyttäminen ja
imeyttäminen kiinteistöllä. Jos hulevesien imeyttäminen ei ole maaperän ominaisuuksien
vuoksi mahdollista, k iinteistöllä on oltava  hulevesilaitteisto,  jonka kautta hulevedet vir-
taavat avo-ojaan, vesistöön tai kunnan hulevesiviemäriin. Hulev esilaitteistoon ei saa joh-
taa jätevesiä.
Hulevesilaitteiston m itoituksen on oltava sellainen, että viemä riin johdettava mitoitus-
sadetta vastaava virtaama ei aiheuta viemärin tulvimista.
1047/2017  
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
1036 §
Hulevesilaitteiston sijoittaminen
Rakennuksen sisäpuolisesta huleves iviemäristä ei saa aiheutua m elua. Maahan asennet-
tavan hulevesiviemärin on keste ttävä vahingoittumattomana ja to imivana maanpaineen,
kuormituksen ja maaperän syövyttävyyden vaikutukset sekä sijain tipaikan mahdollinen
painuminen. Hulevesilaitteiston on oltava puhdistettavissa kaiv ojen ja puhdistusputkien
kautta.
Hulevesiviemäri ei saa jäätyä.
37 §
Rakennuksen sisäpuoliste n hulevesiviemäreiden tiiviys ja käyttövarmuus
Erityisalan työnjohtajan on huol ehdittava, että sisäpuolisten h ulevesiviemäreiden tiiviys
on tarkastettu. Hulevesiviemäri on kiinnitettävä rakenteisiin s iten, että siihen ei pääse syn-
tymään haitallista painumaa, ja siten, ettei mahdollinen lämpöl aajeneminen aiheuta hait-
taa, eivätkä huleveden virtauksis ta syntyvät voimat pääse aiheu ttamaan haitallista putkien
liikkumista. Rakennuksen sisä puolisissa hulevesiviemäreissä on oltava kondenssieristys.
Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä merkintä rakennustyön  tarkastusasiakir-
jaan sisäpuolisten h ulevesiviemäreiden tiiviyden toteamisesta.
38 §
Rakennuksen perustusten kuiv atusvesien poisjohtaminen
Salaojien on johdettava perustusten kuivatusvedet salaojakaivoj en kautta perusvesien
kokoojakaivoon. Perustusten kuivatusvesien on virrattava pois k iinteistöltä siten, ettei
niistä aiheudu haittaa jäte- ja  hulevesilaitteistolle. Rakennuk sen perustusten kuivatusvedet
voivat virrata alueen viemäröin tijärjestelmästä riippuen avo-oj aan, vesistöön, kunnan hu-
levesiviemäriin tai ne voivat i meytyä maahan. Jäte- ja hulevesi ä ei saa johtaa perustusten
kuivatusvesiviemäriin.
8 luku
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
39 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1  päivänä tammikuuta 2018.
Tämän asetuksen voimaan tulle ssa vireillä olevaan hankkeeseen s ovelletaan tämän ase-
tuksen voimaan tullessa vo imassa olleita säännöksiä.
Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2017
Asunto-, energia- ja  ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
Yli-insinööri Kaisa Kauko