2/1/23, 10:56 AM Sosiaali- ja terveysministeriön asetus… 1352/2015 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
https://www .finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151352#a3.1.2023-2 1/23Finlex ®
Finlex › Lainsäädäntö › Ajantasainen lainsäädäntö › Vuosi 2015 › 17.11.2015/1352
Seurattu SDK 125/2023 saakka.
17.11.2015/1352
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laadusta ja valvonnasta sekä
rakennusten vesilaitteistojen riskienhallinnasta
Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.
Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään terveydensuojelulain (763/1994) 8 §:n  3
momentin ja 21 §:n 1 ja 2 momentin sekä säteilylain (592/1991) 48 §:n  2 momentin nojalla:
1 § (3.1.2023/2)
Tarkoitus
Tässä asetuksessa säädetään:
1) talousveden laatuvaatimuksista, laatutavoitteista, käsittelystä, käsittelyyn käytettävistä kemikaaleista ja
desinfioinnista;
2) riskienhallintaan perustuvasta talousveden säännöllisestä valvonnasta sekä tutkimustulosten
raportoinnista, tiedottamisesta ja tietoverkossa esitettävistä tiedoista;
3) menettelystä, jos talousvesi ei täytä laatuvaatimuksia tai -tavoitteita;
4) talousveden radioaktiivisista aineista aiheutuvan säteilyaltistuksen rajoittamisesta;
5) rakennusten vesilaitteistojen ja niistä otettavan veden riskienhallintaa koskevista menettelytavoista;
6) häiriötilanteisiin varautumista koskevan suunnitelman sisällöstä ja laatimisesta.
2 § (3.1.2023/2)
Soveltamisala
Tätä asetusta sovelletaan sellaiseen talousveteen, jota:
1) toimitetaan vedenjakelualueelle talousvetenä käytettäväksi keskimäärin vuodessa vähintään 10
kuutiometriä vuorokaudessa tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin;
2) pakataan pulloihin tai säiliöihin;
3) otetaan vedenkäyttäjän omilla laitteilla kotitalouksien käyttöön keskimäärin vuodessa vähintään 10
kuutiometriä vuorokaudessa tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin;
4) otetaan vedenkäyttäjän omilla laitteilla käytettäväksi elintarvikehuoneistossa lukuun ottamatta sellaisia
tapauksia, joissa elintarvikevalvontaviranomainen on vakuuttunut, että veden laatu ei heikennä valmiiden
elintarvikkeiden terveydellistä laatua ja varmistanut, että vedenhankinta on otettu huomioon
toiminnanharjoittajan elintarvikelain (297/2021) 15 §:n  mukaisessa omavalvonnassa;
5) otetaan vedenkäyttäjän omilla laitteilla käytettäväksi julkisessa tai kaupallisessa toiminnassa lukuun
ottamatta sellaisia tapauksia, joissa terveydensuojelulain (763/1994) 19 §:n  mukaisen riskienhallinnan
tulosten perusteella kunnan terveydensuojeluviranomainen on vakuuttunut, että vedestä ei aiheudu
terveyshaittaa.
2/1/23, 10:56 AM Sosiaali- ja terveysministeriön asetus… 1352/2015 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
https://www .finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151352#a3.1.2023-2 2/23Tätä asetusta sovelletaan sellaisen rakennuksen vesilaitteistoon:
1) johon otetaan vettä vedenkäyttäjän omilla laitteilla ja jossa käytetään talousvettä tai lämmintä käyttövettä
osana julkista tai kaupallista toimintaa terveydensuojelulain 18 a §:ssä tarkoitetulla vedenjakelualueella;
2) jota tai jonka osaa käytetään terveydensuojelulain 19 b §:ssä tarkoitettuna ensisijaisena tilana.
3 § (3.1.2023/2)
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) vedenkäyttölaitteilla  astianpesukoneita, keittimiä, sellaisia koneita ja laitteita, joissa talousvesi joutuu
kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa, sekä muita vastaavia laitteita, joissa käytetään talousvettä;
2) talousveden saastumisella  talousveden mikrobiologisen, kemiallisen tai radioaktiivisen laadun
muuttumista niin, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa;
3) häiriötilanteella  yllättävää tai äkillistä tilannetta, joka voi aiheuttaa talousveden saastumista ja jonka
hallinta voi edellyttää normaalista poikkeavaa johtamismallia ja viestintää;
4) häiriötilannesuunnitelmalla  ohjeistusta, jonka avulla kunnan terveydensuojeluviranomainen varautuu
häiriötilanteisiin terveydensuojelulain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yhteistyössä muiden
viranomaisten, talousvettä toimittavan laitoksen ja sille vettä toimittavan laitoksen kanssa sekä sellaisten
toiminnanharjoittajien kanssa, joiden toiminnasta voi aiheutua raakaveden tai talousveden saastumisen
vaaraa tai joiden toiminnalle talousveden laadulla on erityisen suuri merkitys;
5) enimmäisarvolla  laatuvaatimusmuuttujan suurinta sallittua määrää tai pitoisuutta talousvedessä sekä
laatutavoitemuuttujalle säädettyä suurinta arvoa talousvedessä;
6) veden juoksuttamisella  kylmän veden laskemista vesipisteestä tasaisella virtaamalla siten, että vesi vaihtuu
rakennuksen vesilaitteistosta ja veden lämpötila vakiintuu;
7) valvontatutkimusohjelmalla  kunnan terveydensuojeluviranomaisen viranomaisvalvontaa koskevaa
suunnitelmaa.
3 a § (3.1.2023/2)
3 a § on kumottu A:lla 3.1.2023/2 .
4 § (3.1.2023/2)
Talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet
Talousvedessä ei saa olla pieneliöitä, loisia tai mitään aineita sellaisina määrinä tai pitoisuuksina, joista voi
aiheutua terveydensuojelulain 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua terveyshaittaa. Talousveden on täytettävä
liitteen I taulukoissa 1–3 säädetyt laatuvaatimukset.
Pulloihin tai säiliöihin pakattavaan lähdeveteen sovelletaan kuitenkin 1 momentissa säädetystä poiketen
taulukon 1 mikrobiologisten laatuvaatimusten asemesta luontaisten kivennäisvesien hyödyntämisestä ja
markkinoille saattamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (2009/54/EY)
luontaiselle kivennäisvedelle säädettyjä mikrobiologisia laatuvaatimuksia.
Talousveden on oltava myös muuten tarkoitukseensa käyttökelpoista. Se ei saa aiheuttaa haitallista
syöpymistä tai haitallisten saostumien syntymistä vedenjakeluverkostossa, rakennuksen vesilaitteistossa eikä
vedenkäyttölaitteissa. Käyttökelpoisuuteen perustuvista talousveden laatutavoitteista säädetään liitteen I
taulukoissa 3 ja 4.
5 § (3.1.2023/2)
Talousveden viranomaisvalvonta
Talousvettä toimittavan laitoksen viranomaisvalvontaan kuuluu:
2/1/23, 10:56 AM Sosiaali- ja terveysministeriön asetus… 1352/2015 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
https://www .finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151352#a3.1.2023-2 3/231) vedenjakelualueelle toimitetun talousveden laadun säännöllinen tutkiminen, jonka tarkoituksena on
varmistaa, että talousvedestä ei aiheudu terveyshaittaa;
2) terveydensuojelulain 6 §:ssä tarkoitettuun terveydensuojelun valvontasuunnitelmaan sisältyvät
säännölliset tarkastukset, joiden tarkoituksena on varmistaa, että talousvettä toimittavan laitoksen
riskienhallintasuunnitelma on ajantasainen, laitos toteuttaa riskienhallintasuunnitelmaa ja että laitoksen
omavalvonta on riittävää.
Vedenkäyttäjän omilla laitteilla otetun talousveden viranomaisvalvontaan kuuluu talousveden laadun
säännöllinen tutkiminen ja sen varmistaminen, että terveydensuojelulain 19 §:n 3 momentissa tarkoitetut
riskienhallintaa koskevat tiedot ovat ajan tasalla ja että talousvettä koskeva omavalvonta on riittävää.
6 § (3.1.2023/2)
Valvontatutkimusohjelma
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on huolehdittava siitä, että talousvettä toimittavalle laitokselle
laaditaan valvontatutkimusohjelma. Valvontatutkimusohjelman laatimiseksi talousvettä toimittava laitos
tekee kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ehdotuksen ohjelman sisällöstä. Ohjelma laaditaan
yhteistyössä kunnan terveydensuojeluviranomaisen, talousvettä toimittavan laitoksen ja sille mahdollisesti
vettä toimittavan laitoksen kesken.
Valvontatutkimusohjelmaan sisällytetään:
1) ajantasaiset tiedot terveydensuojelulain 18 §:ssä tarkoitetussa hakemuksessa ja 18 a §:ssä tarkoitetussa
ilmoituksessa kunnan terveydensuojeluviranomaiselle toimitetuista tiedoista;
2) vedenjakelualuekohtainen näytteenottosuunnitelma;
3) perustelut 7 §:n 2 ja 3 momentin mukaisille näytteenoton mukautuksille;
4) terveydensuojelulain 19 a §:ssä tarkoitettu riskienhallintasuunnitelma.
Valvontatutkimusohjelmaan voidaan sisällyttää useampi kuin yksi vedenjakelualue, jos se on
tarkoituksenmukaista. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on tällöin varmistettava, että
näytteenottosuunnitelmassa esitetty muuttujien tutkimustiheys ja lisävalvonta sekä
riskienhallintasuunnitelmassa esitetty omavalvonta esitetään ohjelmassa jokaisen vedenjakelualueen osalta
erikseen.
Valvontatutkimusohjelma on pidettävä ajan tasalla ja se on tarkistettava vähintään kerran kuudessa vuodessa.
Valvontatutkimusohjelmaa laadittaessa ja tarkistettaessa kunnan terveydensuojeluviranomaisen on
pyydettävä lausunto kaikilta niiltä kunnan terveydensuojeluviranomaisilta, joiden toimialueelle
vedenjakelualue ulottuu, ja tarvittaessa aluehallintovirastolta. Valvontatutkimusohjelma on toimitettava
tiedoksi edellä mainituille tahoille sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
7 § (3.1.2023/2)
Näytteenottosuunnitelma
Edellä 6 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun näytteenottosuunnitelmaan on sisällytettävä liitteen II
jaksojen 2–5 mukaiset jatkuvaa valvontaa, jaksottaista seurantaa ja vedenkäyttäjille tiedottamista koskevat
tutkimukset.
Näytteenottosuunnitelmaan on lisättävä myös muiden muuttujien tutkimuksia tai liitteen II taulukon 4
mukaista vähimmäistutkimustiheyttä on lisättävä, jos:
1) riskienhallintasuunnitelman perusteella tai muusta perustellusta syystä on epäiltävissä, että jatkuvassa
valvonnassa tai jaksottaisessa seurannassa tutkittavien muuttujien valvonta tai niiden
vähimmäistutkimustiheydet eivät riitä varmistamaan sitä, että talousvedestä ei aiheudu terveyshaittaa;
2/1/23, 10:56 AM Sosiaali- ja terveysministeriön asetus… 1352/2015 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
https://www .finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151352#a3.1.2023-2 4/232) lisävalvonta on tarpeen tapauskohtaisesti terveydensuojelulain 20 §:n 1 momentissa tarkoitettujen
valvonnan tavoitteiden varmistamiseksi; tai
3) kunnan terveydensuojeluviranomainen arvioi, että lisävalvonnalla voidaan ehkäistä ennalta
häiriötilanteita.
Liitteen II taulukon 4 mukaista tutkimustiheyttä voidaan vähentää tai muuttuja voidaan poistaa
viranomaisvalvonnasta, jos mainitun liitteen jaksoissa 6 ja 7 säädetyt edellytykset täyttyvät.
Epäillyn tai todetun talousveden saastumisen yhteydessä on tarvittaessa määritettävä myös muita kuin
näytteenottosuunnitelmaan sisältyviä muuttujia ja tutkittava veden laatua lisänäyttein.
7 a § (3.1.2023/2)
7 a § on kumottu A:lla 3.1.2023/2 .
8 § (3.1.2023/2)
Vedenkäyttäjän omilla laitteilla otettavan talousveden valvonta
Vedenkäyttäjän omilla laitteilla otettavan talousveden valvontaa varten kunnan
terveydensuojeluviranomainen laatii elintarvikehuoneistoille, julkisen tai kaupallisen alan toimijoille sekä
asetuksen soveltamisalaan kuuluville kotitalouksille näytteenottosuunnitelman talousveden laadun
säännöllistä tutkimista varten.
Näytteenottosuunnitelmaan sisällytetään 7 §:ssä tarkoitetut tiedot ja perustelut mainitun pykälän 2 ja 3
momentin mukaisille näytteenoton mukautuksille.
8 a § (3.1.2023/2)
8 a § on kumottu A:lla 3.1.2023/2 .
9 § (3.1.2023/2)
Näytteenotto
Näytteenotossa on noudatettava liitteen II jaksossa 1 esitettyjä periaatteita. Jos muuttujaa ei tutkita
terveydensuojelulain 17 §:n 4 momentissa tarkoitetusta vaatimusten täyttymiskohdasta, näytteenottopaikka
tai jatkuvatoimisen mittauksen paikka määritetään muuttujan alkuperän mukaan noudattamalla liitteen I
taulukoissa 1–4 esitettyjä periaatteita.
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on varmistettava, että näytteenottaja tuntee vähintään liitteen II
jaksossa 1 säädetyt näytteenottoa koskevat yleiset periaatteet. Näytteenottajan pätevyyden arvioinnissa on
käytettävä näytteenottajan koulutukselle asetettuja tavoitteita, jotka on lueteltu standardin SFS-ISO 5667-5
jaksossa 13.3.
10 § (3.1.2023/2)
Tutkimusmenetelmät
Edellä 7 §:ssä tarkoitettuun näytteenottosuunnitelmaan sisältyvät tutkimukset voivat koostua joko erillisten
vesinäytteiden ottamisesta ja laboratoriossa tehtävistä analyyseistä tai vedentuotantoketjussa tehtävistä
jatkuvatoimisista mittauksista.
Näytteenottosuunnitelmaan kuuluvissa laboratoriotutkimuksissa on käytettävä liitteen III mukaisia
määritysmenetelmiä. Epäillyn tai todetun talousveden saastumistilanteen yhteydessä voidaan käyttää myös
muita menetelmiä.
Tässä asetuksessa tarkoitettuja tutkimuksia tekevien laboratorioiden hyväksymisestä ja sen edellytyksistä
säädetään terveydensuojelulain 49 a §:ssä ja sen nojalla annetuissa säädöksissä.
Jatkuvatoimisten mittareiden sekä automaattisten näytteenottimien ja analysaattorien luotettavuus on
varmistettava validoimalla ja dokumentoimalla validointi standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 tai jonkin
muun kansainvälisesti hyväksytyn standardin mukaisesti.
2/1/23, 10:56 AM Sosiaali- ja terveysministeriön asetus… 1352/2015 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
https://www .finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151352#a3.1.2023-2 5/2311 § (3.1.2023/2)
Tutkimustulokset
Tutkimuksia tekevän laboratorion on ilmoitettava tutkimustulos vähintään yhtä monen merkitsevän numeron
tarkkuudella kuin muuttujan arvo on esitetty liitteen I taulukoissa 1–5. Määritysmenetelmä ja sen
määritysraja on ilmoitettava tutkimustuloksen ilmoittamisen yhteydessä.
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on viipymättä valvontatutkimustuloksesta tiedon saatuaan:
1) tarkastettava, täyttääkö talousvesi 4 §:ssä tarkoitetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet;
2) huolehdittava siitä, että tulokset tallentuvat terveydensuojelulain 20 §:n 2 momentissa tarkoitettuun
tietojärjestelmään;
3) ryhdyttävä tarvittaessa 17, 18 ja 18 a §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin.
Menetelmän mittausepävarmuutta ei saa ottaa huomioon arvioitaessa muuttujan arvon poikkeamaa sen
enimmäisarvosta tai toimenpiderajasta.
Sen lisäksi, mitä terveydensuojelulain 20 §:n 2 momentissa säädetään, kunnan terveydensuojeluviranomaisen
on vedenkäyttäjän perustellusta pyynnöstä annettava tälle tiedot tämän asetuksen 7 §:n 1 momentissa
tarkoitettujen tutkimusten tuloksista enintään pyyntöä edeltävän kymmenen vuoden ajalta, jos tiedot ovat
saatavilla.
12 § (6.10.2017/683)
Häiriötilannesuunnitelma
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on laadittava ja pidettävä ajan tasalla häiriötilannesuunnitelma
talousveden laadun turvaamiseksi. Suunnitelma on osa terveydensuojelulain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua
varautumista.
Häiriötilannesuunnitelman laatimiseksi ja yhteensovittamiseksi muiden toimijoiden varautumiseen liittyvien
suunnitelmien kanssa kunnan terveydensuojeluviranomaisen on oltava yhteistyössä ainakin seuraavien
viranomaisten tai muiden toimijoiden kanssa:
1) talousvettä toimittava laitos ja sille vettä toimittava laitos;
2) hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri niissä kunnissa, jonne talousvettä toimitetaan;
3) kunnan ympäristönsuojeluviranomainen;
4) alueen pelastusviranomainen;
5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus;
6) toiminnanharjoittajat, joilla on ympäristönsuojelulain (527/2014) 15 §:n  mukainen
ennaltavarautumisvelvollisuus sellaisia tilanteita varten, joista voi aiheutua veden saastumista
vedentuotantoketjussa;
7) toiminnanharjoittajat, joille talousveden laadulla on erityisen suuri merkitys.
(3.1.2023/2)
Suunnitelma on sovitettava yhteen kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan sekä kunnan muiden
toimialojen valmiussuunnitelmien kanssa.
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on varattava aluehallintovirastolle tilaisuus tulla kuulluksi
häiriötilannesuunnitelmaa laadittaessa.
13 § (6.10.2017/683)
Häiriötilannesuunnitelman sisältö ja tarkistaminen
2/1/23, 10:56 AM Sosiaali- ja terveysministeriön asetus… 1352/2015 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
https://www .finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151352#a3.1.2023-2 6/23Häiriötilannesuunnitelmaan on sisällytettävä vähintään seuraavat tiedot:
1) riskinarvioinnin perusteella laadittu luettelo häiriötilanteista, joista voi aiheutua talousveden saastumisen
vaaraa talousvettä toimittavien laitosten vedenjakelualueilla;
2) häiriötilanteissa toimivien viranomaisten, laitosten sekä vastuuhenkilöiden nimet ja ajantasaiset
yhteystiedot;
3) häiriötilanteissa toteutettavat toimenpiteet ja vastuunjako toimijoiden kesken;
4) viestintä häiriötilanteiden aikana ja niiden jälkeen;
5) häiriötilanteissa toteutettavien toimenpiteiden säännöllinen harjoittelu.
Suunnitelmassa on esitettävä toimintatavat:
1) häiriötilanteen sattuessa häiriön hallinnan edellyttämien toimenpiteiden aloittamiseksi mahdollisimman
aikaisessa vaiheessa;
2) eri viranomaisten ja muiden toimijoiden toiminnan sovittamiseksi yhteen niin, että häiriön vaikutukset
saadaan rajoitettua mahdollisimman vähäisiksi;
3) häiriöistä toipumisen saamiseksi käyntiin mahdollisimman nopeasti.
Suunnitelmaan sisältyvät tiedot on pidettävä ajan tasalla. Suunnitelma on tarkistettava aina, kun sitä
olosuhteiden tai suunnitelmaan sisältyvien tietojen muuttumisen takia on pidettävä tarpeellisena.
Häiriötilanteen jälkeen kunnan terveydensuojeluviranomaisen on arvioitava tilanteen aiheuttamat
muutostarpeet häiriötilannesuunnitelmaan, valvontatutkimusohjelmiin ja laitosten omavalvontaan yhdessä
niiden talousvettä toimittavien laitosten kanssa, joita häiriötilanne on koskenut.
14–16 §
14–16 § on kumottu A:lla 3.1.2023/2 .
17 § (3.1.2023/2)
Poikkeama laatuvaatimuksista
Jos talousvesi ei täytä liitteen I taulukossa 1 säädettyjä mikrobiologisia laatuvaatimuksia tai jos vedessä
esiintyy pieneliöitä tai loisia terveydelle haitallisissa määrin, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on:
1) annettava viipymättä vedenjakelualueen vedenkäyttäjille tarpeelliset ohjeet terveyshaittojen
ehkäisemiseksi;
2) määrättävä tarvittaessa toiminnanharjoittaja korjaamaan tilanne viipymättä;
3) tiedotettava yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa vedenjakelualueen vedenkäyttäjille poikkeamasta, sen
merkityksestä terveydelle ja korjaavista toimenpiteistä;
4) selvitettävä yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa syy , miksi talousvesi ei täytä laatuvaatimuksia.
Jos talousvesi ei täytä liitteen I taulukossa 2 säädettyjä kemiallisia laatuvaatimuksia uusintatutkimuksella
varmistettunakaan, ei täytä liitteen I taulukossa 3 säädettyjä radioaktiivisuuden laatuvaatimuksia tai jos
vedessä on todettu esiintyvän terveydelle haitallisia muita aineita, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on:
1) ratkaistava, tarvitaanko veden laadun korjaamiseksi välittömiä toimenpiteitä;
2) määrättävä tarvittaessa toiminnanharjoittaja korjaamaan tilanne viipymättä, jos poikkeamasta voi aiheutua
välitöntä terveyshaittaa veden käyttäjille;
3) annettava vedenjakelualueen vedenkäyttäjille tarpeelliset ohjeet terveyshaittojen ehkäisemiseksi;
2/1/23, 10:56 AM Sosiaali- ja terveysministeriön asetus… 1352/2015 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
https://www .finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151352#a3.1.2023-2 7/234) selvitettävä yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa syy , miksi talousvesi ei täytä laatuvaatimuksia;
5) määrättävä toiminnanharjoittaja hakemaan terveydensuojelulain 17 a §:ssä tarkoitettua poikkeusta
korjaustoimenpiteiden ajaksi, jos kyseessä on terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 10 §:n  1 momentissa
tarkoitettu tilanne, eikä poikkeamasta ole odotettavissa välitöntä terveyshaittaa.
Edellä 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettua määräystä ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos poikkeama on kunnan
terveydensuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan merkitykseltään vähäinen ja poikkeama voidaan korjata
viimeistään 30 päivän kuluessa poikkeaman havaitsemisesta. Tällaisessa tapauksessa kunnan
terveydensuojeluviranomainen tekee ratkaisun poikkeavan pitoisuuden suurimmasta sallitusta arvosta ja
määrää ajan, jonka kuluessa poikkeama on korjattava.
Tässä pykälässä tarkoitettu tiedottaminen tehdään yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa ennalta
suunnitellulla tavalla 13 §:ssä tarkoitetun häiriötilannesuunnitelman mukaisesti. Edellä 1 momentin 1 ja 3
kohdassa ja 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu tiedottaminen tai ohjeiden antaminen on tehtävä tavalla, jolla
varmistetaan tiedon riittävän nopea välittyminen mahdollisimman suurelle määrälle vedenjakelualueen
vedenkäyttäjiä. Lisäksi tietojen on oltava vedenkäyttäjien saatavilla tietoverkossa.
Jos vedenjakelualueella käytettävä talousvesi otetaan vedenkäyttäjän omilla laitteilla, toiminnanharjoittajalle
tässä pykälässä säädettyjä velvoitteita sovelletaan myös siihen, joka vesilain (587/201 1) 2 luvun 1 §:n  nojalla
omistaa vedenjakelualueella käytettäväksi tarkoitetun veden.
18 § (3.1.2023/2)
Poikkeama laatutavoitteista
Jos talousvesi ei täytä liitteen I taulukon 3 tai 4 mukaisia laatutavoitteita, kunnan
terveydensuojeluviranomaisen on selvitettävä, liittyykö poikkeamaan terveyshaittaa. Jos poikkeamaan voi
liittyä terveyshaittaa, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on toimittava 17 §:ssä säädetyllä tavalla.
Jos poikkeamaan ei liity terveyshaittaa, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on:
1) varmistettava, että toiminnanharjoittaja tiedottaa poikkeamasta vedenjakelualueen vedenkäyttäjille;
2) annettava vedenjakelualueen vedenkäyttäjille tietoa veden laadun heikkenemisen merkityksestä.
Edellä 2 momentissa tarkoitettujen tietojen on oltava vedenkäyttäjien saatavilla tietoverkossa.
18 a § (3.1.2023/2)
Rakennuksen vesilaitteistosta aiheutuva poikkeama
Jos poikkeama talousveden laadussa johtuu rakennuksen vesilaitteistosta tai jos rakennuksen vesilaitteistosta
otettavan talousveden tai lämpimän käyttöveden liitteen I taulukossa 5 tarkoitettu muuttujan toimenpideraja
täyttyy , kunnan terveydensuojeluviranomaisen on:
1) selvitettävä, liittyykö poikkeamaan terveyshaittaa;
2) varmistettava, että rakennuksen omistaja tai rakennusta tai sen osaa ensisijaisena tilana tai julkiseen tai
kaupalliseen toimintaan käyttävä toiminnanharjoittaja ryhtyy tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin
poikkeaman ja siitä mahdollisesti aiheutuvan terveyshaitan poistamiseksi;
3) varmistettava, että 2 kohdassa tarkoitettu toimija tiedottaa kaikille rakennuksen talousveden tai lämpimän
käyttöveden käyttäjille poikkeamasta ja poikkeamasta johtuvista korjaavista toimenpiteistä;
4) annettava vedenkäyttäjille tarvittavat ohjeet terveyshaittojen välttämiseksi ja neuvottava veden käytön
edellytyksistä ja muista toimenpiteistä, joilla poikkeaman toistuminen voidaan välttää;
5) annettava tarvittaessa ensisijaisena tilana käytettävän rakennuksen omistajalle terveydensuojelulain 19 b
§:n 4 momentissa tarkoitetut määräykset rakennuksen vesilaitteiston kunnossapidosta, talousveden tai
lämpimän käyttöveden laatua koskevasta seurannasta ja rakennuksen vesilaitteistojen riskienhallintaa
koskevien tietojen ajan tasalle saattamisesta;
2/1/23, 10:56 AM Sosiaali- ja terveysministeriön asetus… 1352/2015 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
https://www .finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151352#a3.1.2023-2 8/236) kannustettava julkiseen tai kaupalliseen toimintaan käytettävän rakennuksen omistajaa tai tällaista
toimintaa rakennuksessa tai sen osassa harjoittavaa toiminnanharjoittajaa tekemään rakennuksen
vesilaitteistoa koskeva riskinarviointi antamalla riskinarviointia koskevaa neuvontaa.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja korjaavia toimenpiteitä ja 5 kohdassa tarkoitettuja määräyksiä
veden laadun seurannasta on kohdistettava erityisesti Legionella -bakteerin torjumiseksi ja rakennuksen
vesilaitteistossa talousveden kanssa kosketuksissa olevien lyijyä sisältävien tuotteiden vaihtamiseksi muihin
tuotteisiin sekä näiden muuttujien seuraamiseksi rakennuksen vesilaitteistosta otettavasta vedestä.
Vesihuoltolaitoksen verkostoon liitettävän kiinteistön vesilaitteiston yhteensopivuudesta vesihuoltolaitoksen
laitteiston kanssa sekä kiinteistön vesilaitteiston kunnossapidosta ja käytöstä säädetään vesihuoltolain
(119/2001) 13 §:ssä . Terveydellisten seikkojen ja rakennuksen vesilaitteistoon johdettavaksi aiotun veden
laadun huomioon ottamisesta sekä rakennusten vesilaitteistoja koskevasta suunnittelusta, rakentamisesta,
rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laatimisesta sekä talousveden kanssa kosketuksissa olevien
rakennustuotteiden olennaisista teknisistä vaatimuksista säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999)
117 c ja 1 17 i §:ssä  ja niiden nojalla annetuissa säädöksissä. Rakennustuotteiden kansallisista
tuotehyväksynnöistä säädetään eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetussa laissa (954/2012) .
19 § (3.1.2023/2)
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen ilmoitukset muille viranomaisille
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on ilmoitettava viipymättä:
1) aluehallintovirastolle, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle ja sosiaali- ja terveysministeriölle
häiriötilanteesta;
2) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sellaisesta talousveden saastumisesta tai laatuvaatimuksen
poikkeamasta, jonka epäillään tai on todettu johtuvan raakavedestä;
3) elintarvikelain 5 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetulle kunnan valvontaviranomaiselle pullotettavan tai
säiliöihin pakattavan talousveden laatuvaatimusten poikkeamasta.
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on toimitettava:
1) aluehallintovirastolle tiedoksi 17 §:n 3 momentissa tarkoitettu ratkaisunsa sellaisissa tapauksissa, joissa
terveydensuojelulain 17 a §:n mukaista poikkeusta ei haeta, vaikka talousveden kemiallinen laatuvaatimus ei
täyty;
2) aluehallintovirastolle ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle jokaisen häiriötilanteen jälkeen
yhteenveto häiriötilanteesta ja sen hallintaan saamiseksi toteutetuista toimenpiteistä.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus ja 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu yhteenveto on
tehtävä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston määrittelemällä tavalla.
20 § (3.1.2023/2)
Vedenkäsittelykemikaalit ja vedentuotantoketjussa käytettävät materiaalit
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on varmistettava, että talousveden valmistukseen käytetty
vedenkäsittely on asianmukainen ja raakaveden laatuun nähden riittävän tehokas.
Talousveden käsittelyssä käytettävien aineiden on täytettävä vähintään SFS-EN-standardien mukaiset
vaatimukset. Jollei aineelle ole vahvistettua standardia, sen on täytettävä vastaavat vaatimukset kuin
sellaisten aineiden, joille standardi on vahvistettu. Kun vedenkäsittelykemikaalin soveltuvuutta
käyttötarkoitukseensa arvioidaan, on otettava huomioon käsiteltävän veden laatu sekä kemikaalin
epäpuhtaudet ja tarvittava annostus.
Talousvettä toimittavan laitoksen on otettava huomioon veden laatu ja etenkin sen syövyttävyyteen
vaikuttavat tekijät valitessaan vedentuotantoketjussa käytettäviä materiaaleja ja tuotteita. Rakennuksen
vesilaitteistosta aiheutuvien talousveden laatua koskevien poikkeamien ennalta ehkäisemiseksi talousvettä
toimittava laitos voi antaa suosituksia rakennuksen vesilaitteistossa käytettävistä materiaaleista.
2/1/23, 10:56 AM Sosiaali- ja terveysministeriön asetus… 1352/2015 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
https://www .finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151352#a3.1.2023-2 9/2320 a § (3.1.2023/2)
Talousveden desinfiointi
Pintavesimuodostumasta otettu vesi on desinfioitava aina ennen kuin vettä käytetään talousvetenä.
Desinfioinnin sivutuotteiden vähentämiseksi vettä on esikäsiteltävä ennen desinfiointia siten, että
desinfioinnin sivutuotteiden pitoisuudet eivät heikennä talousveden terveydellistä laatua tai
käyttökelpoisuutta.
Talousvettä toimittavalla laitoksella tulee olla riittävä osaaminen ja valmius talousveden desinfiointiin
kuuden tunnin kuluessa siitä, kun laitos saa omavalvonnan, viranomaisvalvonnan tai muun seikan perusteella
tiedoksi epäilyn raakaveden tai toimittamansa talousveden mikrobiologisesta saastumisesta. Laitoksen on
ilmoitettava desinfioinnin aloittamisesta viipymättä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.
21 § (3.1.2023/2)
Yhteenveto talousveden laadusta ja häiriötilanteista
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos laatii kerran kolmessa vuodessa terveydensuojelulain 20 §:n 2 momentissa
tarkoitettujen tietojärjestelmään toimitettujen tietojen perusteella valtakunnallisen yhteenvedon talousveden
laadusta ja tiedottaa tästä.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto laatii kerran kolmessa vuodessa valtakunnallisen
yhteenvedon 19 §:n 1 momentin 1 kohdassa ja 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista häiriötilanteita
koskevista tiedoista ja hyödyntää niitä päivittäessään terveydensuojelulain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettua
suunnitelmaa talousveden laadun turvaamiseksi onnettomuuksissa tai vastaavissa muissa häiriötilanteissa.
22 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset
Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä marraskuuta 2015.
Tällä asetuksella kumotaan talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annettu sosiaali- ja
terveysministeriön asetus (461/2000) .
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen laatiman erityistilannesuunnitelman tulee olla 12–13 §:n mukainen
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016.
Neuvoston direktiivi 98/83/EY  (31998L0083); EYVL  L 330, 5.12.1998, s. 32, Neuvoston direktiivi
2013/51/Euratom (32013L0051); EUVL  L 296, 7.1 1.2013, s. 12
LIITE I (3.1.2023/2)
1. Talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet
Taulukko 1. Talousveden mikrobiologiset laatuvaatimukset
Muuttuja Enimmäisarvo ja yksikkö Huomautukset
Escherichia coli 0 pmy / 100 ml (1)
Suolistoperäiset enterokokit 0 pmy / 100 ml (1)
Mikrobiologisia laatuvaatimuksia koskevat huomautukset:
1) Pullotettavan ja säiliöihin pakattavan talousveden enimmäisarvo ja yksikkö ovat 0 pmy / 250 ml.
Taulukko 2. Talousveden kemialliset laatuvaatimukset
MuuttujaEnimmäisarvo ja
yksikköHuomautukset
2.1 Pääosin raakavedestä peräisin olevat muuttujat (A)
Arseeni 10 µg/l
Bentseeni 1,0 µg/l
2/1/23, 10:56 AM Sosiaali- ja terveysministeriön asetus… 1352/2015 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
https://www .finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151352#a3.1.2023-2 10/23Boori 1,5 mg/l
1,2-dikloorietaani 3,0 µg/l
Elohopea 1,0 µg/l
Fluoridi 1,5 mg/l
Nitraatti (NO3-) 50 mg/l (1)
Seleeni 20 µg/l
Syanidit 50 µg/l
Tetrakloorieteeni ja trikloorieteeni yhteensä 10 µg/l
Torjunta-aineet 0,10 µg/l (2 ja 3)
Torjunta-aineet yhteensä 0,50 µg/l (2 ja 4)
Uraani 30 µg/l
Mikrokystiini-LR 1,0 µg/l (5)
PFAS-aineiden summa 0,10 µg/l (6)
2.2 Desinfioinnin sivutuotteet (B)
Bromaatti 10 µg/l (7)
Haloetikkahapot 60 µg/l (8)
Kloraatti 0,25 mg/l (9)
Kloriitti 0,25 mg/l (9)
Trihalometaanit yhteensä 100 µg/l (7 ja 10)
2.3 Pääosin vedenkäsittelykemikaaleista ja verkostomateriaaleista
peräisin olevat muuttujat
pH 9,5 (B ja 1 1)
Akryyliamidi 0,10 µg/l (C tai D)
Epikloorihydriini 0,10 µg/l (C tai D)
Vinyylikloridi 0,50 µg/l (C tai D)
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt yhteensä 0,10 µg/l (D ja 12)
Bentso(a)pyreeni 0,010 µg/l (D)
2.4 Muuttujat, joihin rakennuksen vesilaitteisto voi vaikuttaa
merkittävästi(D)
Antimoni 10 µg/l
Bisfenoli-A 2,5 µg/l
Kadmium 5,0 µg/l
Kromi 25 µg/l
Kupari 2,0 mg/l
Lyijy 5 µg/l
Nikkeli 20 µg/l
Nitriitti (NO2-) 0,50 mg/l (1)
Näytteenottoa koskevat huomautukset
A) Kaikkien pääosin raakavedestä peräisin olevien muuttujien pitoisuus voidaan tutkia vaatimusten
täyttymiskohdan sijasta raakavedestä, vedenkäsittelylaitokselta lähtevästä vedestä tai
vedenjakeluverkostosta.
B) Kaikkien desinfioinnin sivutuotteiden pitoisuus ja pH-arvo voidaan tutkia vaatimusten täyttymiskohdan
sijasta vedenkäsittelylaitokselta lähtevästä vedestä tai vedenjakeluverkostosta.
C) Muuttujan pitoisuus vedessä määritetään laskemalla. Pitoisuus lasketaan veden kanssa kosketuksissa
olevasta polymeeristä tuoteselosteen mukaan enimmillään irtoavasta tai liukenevasta määrästä. Jos muuttuja
2/1/23, 10:56 AM Sosiaali- ja terveysministeriön asetus… 1352/2015 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
https://www .finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151352#a3.1.2023-2 11/23mitataan vedestä, enimmäispitoisuutena pidetään Maailman terveysjärjestön terveysperusteista raja-arvoa,
jotka ovat akryyliamidille 0,50 µg/l, epikloorihydriinille 0,40 µg/l ja vinyylikloridille 0,30 µg/l.
D) Kaikkien sellaisten muuttujien, joihin rakennuksen vesilaitteisto voi vaikuttaa merkittävästi, pitoisuus on
tutkittava vaatimusten täyttymiskohdasta.
Muut huomautukset
1) Nitriitin enimmäisarvo vedenkäsittelylaitokselta lähtevässä vedessä on 0,10 mg/l. Nitraattipitoisuus/50 +
nitriittipitoisuus/3 ei saa ylittää arvoa 1.
2) Tarkoitetut yhdisteet ovat or gaanisia hyönteis-, rikkaruoho-, sieni-, ankerois-, punkki-, levä- ja
jyrsijämyrkkyjä, or gaanisia limantorjunta-aineita sekä muita vastaavia yhdisteitä ja niiden ihmisten
terveyden kannalta merkityksellisiä aineenvaihduntatuotteita. Torjunta-aineen aineenvaihduntatuotetta
pidetään merkityksellisenä, jos on syytä katsoa, että sillä on emoaineeseensa verrattavia luontaisia
ominaisuuksia torjunta-ainekäyttöön tarkoitetun vaikutuksen osalta tai jos se itse voi aiheuttaa terveyshaittaa
talousveden välityksellä.
3) Aldriinin, dieldriinin, heptakloorin ja heptaklooriepoksidin enimmäisarvo on 0,030 µg/l.
4) Muuttujalla tarkoitetaan kaikkien sellaisten seurannassa havaittujen yksittäisten torjunta-aineiden ja niiden
merkityksellisten aineenvaihduntatuotteiden, joiden pitoisuus on ilmaistu määrällisesti, yhteenlaskettua
summaa. Jos torjunta-aineiden ei-merkityksellisten aineenvaihduntatuotteiden yhteenlaskettu summa ylittää
arvon 10 µg/l, ne on otettava huomioon terveydensuojelulain 19 ja 19 a §:ssä tarkoitetussa riskienhallinnassa.
5) Muuttuja on tutkittava ainoastaan, jos riskinarvioinnin perusteella on todennäköistä, että raakavedessä
esiintyy syanobakteerien massaesiintymiä. Mikrokystiini-LR:n sijasta voidaan määrittää mikrokystiinien
kokonaispitoisuus.
6) Muuttujalla tarkoitetaan seuraavien yhdisteiden pitoisuuksien summaa:
– Perfluorobutaanihappo (PFBA)
– Perfluoropentaanihappo (PFP A)
– Perfluoroheksaanihappo (PFHxA)
– Perfluoroheptaanihappo (PFHpA)
– Perfluoro-oktaanihappo (PFOA)
– Perfluorononaanihappo (PFNA)
– Perfluorodekaanihappo (PFDA)
– Perfluoroundekaanihappo (PFUnDA)
– Perfluorododekaanihappo (PFDoDA)
– Perfluorotridekaanihappo (PFT rDA)
– Perfluorobutaanisulfonihappo (PFBS)
– Perfluoropentaanisulfonihappo (PFPS)
– Perfluoroheksaanisulfonihappo (PFHxS)
– Perfluoroheptaanisulfonihappo (PFHpS)
– Perfluoro-oktaanisulfonihappo (PFOS)
2/1/23, 10:56 AM Sosiaali- ja terveysministeriön asetus… 1352/2015 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
https://www .finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151352#a3.1.2023-2 12/23– Perfluorononaanisulfonihappo (PFNS)
– Perfluorodekaanisulfonihappo (PFDS)
– Perfluoroundekaanisulfonihappo
– Perfluorododekaanisulfonihappo
– Perfluorotridekaanisulfonihappo
7) Desinfiointitehoa vaarantamatta on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan tätä alempaan pitoisuuteen.
8) Muuttujalla tarkoitetaan seuraavien yhdisteiden summaa: monokloori-, dikloori- ja trikloorietikkahappo,
mono- ja dibromietikkahappo. Muuttuja tutkitaan ainoastaan silloin, kun talousvedeksi tarkoitetun veden
desinfiointiin käytetään menetelmiä, jotka voivat muodostaa haloetikkahappoja.
9) Jos talousvedeksi tarkoitetun veden desinfiointiin käytetään kloraattia tai kloriittia muodostavaa
desinfiointimenetelmää, erityisesti klooridioksidia, muuttujan enimmäisarvo on 0,70 mg/l. Desinfiointitehoa
vaarantamatta on kuitenkin pyrittävä tätä pienempään pitoisuuteen.
10) Tarkoitetut yhdisteet ovat kloroformi, bromoformi, dibromikloorimetaani ja bromidikloorimetaani.
11) pH:n laatutavoitteesta säädetään tämän liitteen taulukossa 4.
12) Tarkoitetut yhdisteet ovat bentso(b)fluoranteeni, bentso(k)fluoranteeni, bentso(ghi)- peryleeni ja indeno-
(1,2,3cd)-pyreeni.
Taulukko 3. Talousveden radioaktiivisuuden laatuvaatimukset
Muuttuja Enimmäisarvo ja yksikkö Huomautukset
Radon 1000 Bq/l (1 ja 2)
Tritium 100 Bq/l (3)
Viitteellinen annos 0,10 mSv/vuosi (4)
Huomautukset
1) Radonin laatutavoite on 300 Bq/l. Jos laatutavoite ei täyty , korjaavien toimenpiteiden tarpeellisuus on
harkittava riskinarvioinnin perusteella. Korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdyttävä aina, jos laatuvaatimus ei
täyty .
2) Radonin aktiivisuuspitoisuus on pyrittävä määrittämään vedenkäsittelylaitokselta lähtevästä vedestä,
koska jakeluverkon kauimmaisista osista otetun näytteen perusteella ei välttämättä saada oikeaa kuvaa
radonin aktiivisuuspitoisuudesta jakeluverkon alkupäässä. Jos radonin aktiivisuuspitoisuus on vaatimusten
täyttymiskohdassa suurempi kuin 100 Bq/l, pitoisuus on tutkittava raakavedestä tai vedenkäsittelylaitokselta
lähtevästä vedestä.
3) Jos tritiumin laatuvaatimus ei täyty , vedestä on mitattava myös muita keinotekoisia radionuklideja.
Säteilyturvakeskus määrittelee mitattavat nuklidit.
4) Viitteellisellä annoksella tarkoitetaan talousvedestä aiheutuvan efektiivisen annoksen kertymää yhden
vuoden aikana saadulle määrälle kaikkia talousvedessä havaittuja luonnollisia ja keinotekoisia
radionuklideja, lukuun ottamatta tritiumia, kalium-40:tä, radonia ja radonin lyhytikäisiä hajoamistuotteita.
Taulukko 4. Talousveden laatutavoitteet
Muuttuja Arvo ja yksikkö Huomautukset
4.1 Riskinarvioinnin perusteella tutkittavat
mikrobiologiset muuttujat
Clostridium perfringens, mukaan lukien itiöt 0 pmy/100 ml (A, 1 ja 2)
2/1/23, 10:56 AM Sosiaali- ja terveysministeriön asetus… 1352/2015 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
https://www .finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151352#a3.1.2023-2 13/234.2 V eden syövyttävyyteen vaikuttavat muuttujat
pH 6,5–9,5 (A)
Kloridi alle 250 mg/l (A ja 3)
Sulfaatti alle 250 mg/l (A ja 3)
Sähkönjohtavuus alle 2 500 µS/cm (A, 3 ja 4)
4.3 Muut muuttujat, joihin vedenkäsittely voi
vaikuttaa merkittävästi
Alumiini alle 200 µg/l (A)
Ammonium (NH4+) alle 0,50 mg/l (A)
Natrium alle 200 mg/l (A)
4.5 Muuttujat, joihin rakennuksen vesilaitteisto voi
vaikuttaa merkittävästi
Koliformiset bakteerit 0 pmy/100 ml (B, 1 ja 5)
Pesäkkeiden lukumäärä (22°C) ei epätavallisia muutoksia (B ja 6)
Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (T OC) ei epätavallisia muutoksia (B ja 6)
Haju ja makuei epätavallisia muutoksia ja käyttäjien
hyväksyttävissä(B ja 7)
Väriei epätavallisia muutoksia ja käyttäjien
hyväksyttävissä(B ja 7)
Sameusei epätavallisia muutoksia ja käyttäjien
hyväksyttävissä(B, 6 ja 8)
Lämpötila enintään 20 °C (B ja 9)
Hapettuvuus (CODMn-O2) alle 5,0 mg/l O2 (B)
Mangaani alle 50 µg/l (B)
Rauta alle 200 µg/l (B)
Näytteenottoa koskevat huomautukset
A) Näyte voidaan tutkia vaatimusten täyttymiskohdan sijasta vedenkäsittelylaitokselta lähtevästä vedestä tai
vedenjakeluverkostosta.
B) Näyte on tutkittava vaatimusten täyttymiskohdasta.
Muut huomautukset
1) Poikkeama tavoitetasosta edellyttää aina jatkotutkimuksia veden mikrobiologisesta laadusta ja
talousveden mahdollisen saastumisen selvittämistä.
2) Tutkitaan, jos vesi on otettu pintavesimuodostumasta tai pintavesi voi vaikuttaa veteen.
3) Muuttujan arvo on asetettu veteen aiheutuvan maun ehkäisemiseksi. Vesi ei kuitenkaan saa olla
syövyttävää. Vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi tulisi kloridipitoisuuden olla alle 25 mg/l,
sulfaattipitoisuuden alle 150 mg/l ja sähkönjohtavuuden alle 250 µS/cm.
4) Pitoisuudella tarkoitetaan muuttujan arvoa 20 °C lämpötilassa.
5) Pullotettavan ja säiliöihin pakattavan talousveden arvo ja yksikkö ovat 0 pmy / 250 ml.
6) Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi asettaa muuttujalle vedenjakelualuekohtaisen enimmäisarvon
toimitetun veden mittaustulosten vaihtelun ja pitkän aikavälin kehityssuunnan perusteella.
7) Laatutavoitetta sovelletaan myös lämpimään käyttöveteen.
8) Sameudessa tulisi pyrkiä arvoon alle 1 NTU (nefelometrinen sameusyksikkö).
2/1/23, 10:56 AM Sosiaali- ja terveysministeriön asetus… 1352/2015 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
https://www .finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151352#a3.1.2023-2 14/239) Lämpötila mitataan yhden minuutin veden juoksutuksen jälkeen. Muuttujaa käytetään vain sen
arvioimiseksi, miten rakennuksen vesilaitteisto vaikuttaa veden lämpötilaan.
3. Rakennusten vesilaitteistojen riskinarviointia koskevat muuttujat.
Taulukko 5. Rakennuksen vesilaitteiston riskinarvioinnin kannalta
keskeiset muuttujat ja niiden toimenpiderajat.
MuuttujaToimenpideraja ja
yksikköHuomautukset
Legionella 1 000 pmy/l (1 ja 2)
Lyijy 10 µg/l (3)
Lämpimän käyttöveden lämpötila alle 50 celsiusastetta (4)
Huomautukset
1) Muuttujalla tarkoitetaan kaikkien liitteessä III tarkoitetulla menetelmällä saatujen Legionella -sukuun
kuuluvien bakteerien kokonaismäärää, ja toimenpiderajaa sovelletaan sekä talousveteen että lämpimään
käyttöveteen. Legionella pneumophila  -lajin tutkimustulos on ilmoitettava tutkimustulosten ilmoittamisen
yhteydessä erikseen.
2) Rakennuksen vesilaitteiston Legionella -näytteet on otettava vesipisteistä, jotka edustavat Legionella -
bakteerin lisääntymisen riskikohtaa ja vedenkäyttäjän todennäköistä altistumiskohtaa.
3) Toimenpiderajaa ei sovelleta lämpimään käyttöveteen. Muuttujan tavoitearvo on 5 µg/l, joka on pyrittävä
saavuttamaan kohtuullisiksi katsottavin keinoin.
4) Lämpötila on saavutettava lämminvesilaitteistosta otettavasta vedestä 20 sekunnin kuluessa. Lämpimän
käyttöveden lämpötila tulee pyrkiä pitämään vähintään 55 celsiusasteessa.
LIITE II (3.1.2023/2)
TALOUSVEDEN VALVONT ATUTKIMUKSET
1. Näytteenotto
1.1 Näytteenoton tarkoitus
Näytteenottajan on tiedettävä, mitä tarkoitusta varten näyte otetaan.
Vaatimusten täyttymiskohdasta otettavan näytteen tarkoituksena voi olla:
a) toimitetun talousveden vaatimustenmukaisuuden määrittäminen;
b) rakennuksen vesilaitteiston vaikutuksen selvittäminen talousveden laatuun; tai
c) rakennuksen vesilaitteistosta johtuva talousveden saastumisen syyn tai lähteen selvittäminen.
Raakavedestä, vedenkäsittelylaitokselta lähtevästä vedestä tai vedenjakeluverkostosta otettavan näytteen
tarkoituksena voi olla:
d) omavalvonta;
e) toimitetun talousveden vaatimustenmukaisuuden määrittäminen sellaisten muuttujien osalta, joiden arvo ei
heikkene näytteenottopaikan jälkeen;
f) talousveden saastumisen syyn tai lähteen selvittäminen.
1.2 Näytteenoton erityisvaatimukset
2/1/23, 10:56 AM Sosiaali- ja terveysministeriön asetus… 1352/2015 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
https://www .finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151352#a3.1.2023-2 15/23Kuparin, lyijyn ja nikkelin tutkimiseksi otetaan yhden litran suuruinen näyte ilman, että vettä juoksutetaan 3
§:n 6 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Myös muut metallit voidaan määrittää juoksuttamattomasta näytteestä.
Mikrobiologisia tutkimuksia varten näytteet otetaan ja käsitellään standardin SFS-EN ISO 19458 mukaisesti.
Edellä jaksossa 1.1 esitetyt näytteenottotarkoitukset on otettava huomioon taulukossa 1 esitetyllä tavalla.
Taulukko 1.
Mikrobiologisten näytteiden
otto ja käsittely vaatimusten
täyttymiskohdasta.
Tarkoitus NäytetyyppiLiitetyt laitteet ja
liitoskappaleetHanan
desinfiointiVeden juoksuttaminen
a)Talousvettä toimittavan
laitoksen toimittama
vesiPoistetaan Kyllä Kyllä
b)Rakennuksen
vesilaitteistosta otettava
talousvesi tai lämmin
käyttövesiPoistetaan KylläVettä valutetaan hetki
desinfioinnin
vaikutuksen
poistamiseksi
c)Saastumisen syyn tai
lähteen selvittäminenEi poisteta Ei Ei
Vedenjakeluverkostosta otettaviin mikrobiologisiin näytteisiin sovelletaan taulukon 1 näytteenottotarkoitusta
a).
Vedenjakeluverkostosta otettavien muiden kuin mikrobiologisten näytteiden osalta on noudatettava
standardia SFS-ISO 5667-5.
Yhteisessä käytössä olevasta vesisäiliöstä, kaivosta tai muusta vedenottamosta otettavan talousveden
tutkimukset voidaan tehdä vedenkäyttäjälle johdettavasta vedestä tai, jos vettä ei käsitellä, raakavedestä
otetusta näytteestä.
2. Jatkuvan valvonnan muuttujat
Taulukko 2. Jatkuvassa valvonnassa talousvedestä vähintään määritettävät muuttujat.
Muuttuja Huomautukset
Escherichia coli
Suolistoperäiset enterokokit
Koliformiset bakteerit
Pesäkkeiden lukumäärä 22°C
Haju
Maku
Sameus
Väri
pH
Sähkönjohtavuus
Rauta
Mangaani
Nitriitti (1)
Ammonium (1)
Alumiini (2)
Riskinarvioinnin perusteella valvontatutkimusohjelmaan sisällytetyt muut muuttujat
2/1/23, 10:56 AM Sosiaali- ja terveysministeriön asetus… 1352/2015 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
https://www .finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151352#a3.1.2023-2 16/23Huomautukset
1) Tutkitaan, jos veden desinfioinnissa käytetään klooriamiinia.
2) Tutkitaan, jos vedenkäsittelyssä käytetään alumiinia sisältävää kemikaalia.
3. Jaksottaisen seurannan muuttujat
Jaksottaiseen seurantaan sisältyvät kaikki liitteen I taulukoissa 1–4 esitettyjen muuttujien määritykset sekä
riskienhallinnan perusteella valvontatutkimusohjelmaan lisättyjen muuttujien määritykset.
4. Veden käyttäjille tiedottamista varten tutkittavat muuttujat.
Taulukko 3. Vedenkäyttäjille tiedottamista varten tutkittavat muuttujat.
Kalium
Kalsium
Magnesium
Kovuus
Taulukossa 3 esitetyille muuttujille ei ole asetettu enimmäisarvoa, eikä niihin sovelleta taulukossa 4 esitettyä
vähimmäistutkimustiheyttä. Muuttujat olisi tutkittava vähintään kerran kuudessa vuodessa.
5. Viranomaisvalvonnan vähimmäistutkimustiheydet
Taulukko 4. Jatkuvan valvonnan ja
jaksottaisen seurannan
vähimmäistutkimustiheydet.
Huomautukset
Veden määrä (m3/vrk)Näytteiden vähimmäismäärä
vuodessa(1 ja 2)
Jatkuva valvonta Jaksottainen seuranta
< 10 1 1 kuuden vuoden välein (3)
10–100 2 1 (4)
101–1 000 4 1
1 001–2 000 7 2
2 001–3 000 10 2
3 001–4 000 13 2
4 001–5 000 16 2
5 001–5 500 16 2
5 501–6 000 19 3
6 001–7 000 22 3
7 001–8 000 25 3
8 001–9 000 28 3
9 001–10 000 31 3
yli 10 000–100 00031 + 3 lisänäytettä jokaista
alkavaa 1 000 m3/vrk kohden,
joka ylittää alarajan 10 000
m3/vrk3 + 1 lisänäyte jokaista
alkavaa 10 000 m3/vrk
kohden, joka ylittää alarajan
10 000 m3/vrk
yli 100 000301 + 3 lisänäytettä jokaista
alkavaa 1 000 m3/vrk kohden,
joka ylittää alarajan 100 000
m3/vrk12 + 1 lisänäyte jokaista
alkavaa 25 000 m3/vrk
kohden, joka ylittää alarajan
100 000 m3/vrk
2/1/23, 10:56 AM Sosiaali- ja terveysministeriön asetus… 1352/2015 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
https://www .finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151352#a3.1.2023-2 17/23Huomautukset
1) Veden määrällä tarkoitetaan vedenjakelualueelle vuorokaudessa toimitettavan tai vedenjakelualueella
vuorokaudessa käytettävän veden määrää. Veden määrän sijasta voidaan käyttää vedenjakelualueella asuvien
vedenkäyttäjien lukumäärää, jolloin yhden henkilön päivittäin käyttämä vesimäärä vastaa 200 litraa.
2) Näytteet otetaan tasaisin väliajoin jakeluverkon eri osista siten, että saadaan oikea kuva veden laadusta eri
vuodenaikoina koko jakeluverkon alueella, jolloin tarpeellinen näytteiden määrä voi verkoston
ominaispiirteiden tai eri raakavesilähteistä toimitettavan veden vuoksi ylittää taulukossa esitetyn näytteiden
vähimmäismäärän.
3) Tämän liitteen taulukosta 2 poiketen jatkuvan valvonnan muuttujilla tarkoitetaan vain muuttujia
Escherichia coli  ja suolistoperäiset enterokokit. Muihin taulukossa 2 esitettyihin muuttujiin sovelletaan
jaksottaisen seurannan näytteiden määrää.
4) Sen estämättä, mitä tämän liitteen jaksossa 6 säädetään, jaksottaisen seurannan näytteiden määrää voidaan
vähentää yhteen näytteeseen kerran kuudessa vuodessa. Jaksottaisen seurannan näyte on kuitenkin otettava
aina, jos vedentuotantoketjuun sisällytetään uusi raakavesilähde, vedenottoa tai vedenkäsittelyä laajennetaan
tai muutetaan tai jos veden laadussa tai jakelussa tapahtuu talousveden laadun kannalta sellaisia olennaisia
muutoksia, jotka edellyttävät terveydensuojelulain 18 §:n mukaista hakemusta tai terveydensuojelulain 18 a
§:n 2 momentissa tarkoitettua ilmoitusta.
6. Viranomaisvalvonnan tutkimustiheyden vähentäminen
Toimitettavan talousveden  Escherichia coli  -bakteerin, koliformisten bakteerien ja suolistoperäisten
enterokokkien tutkimustiheyden on oltava aina vähintään taulukon 4 mukainen.
Talousveden radioaktiivisuuden tutkimustiheyttä ei voi vähentää, jos vettä on ryhdytty käsittelemään siinä
olevien radioaktiivisten aineiden aktiivisuuspitoisuuksien vähentämiseksi.
Kaikkien muiden muuttujien tutkimustiheyttä voi vähentää terveydensuojelulain 19 ja 19 a §:n mukaisen
riskienhallinnan perusteella, jos:
a) tutkimuspaikka määritetään muuttujan alkuperän mukaan siten, että muuttujan arvo ei heikkene
vedentuotantoketjussa näytteenottopaikan jälkeen;
b) tutkimustiheys määritetään ottamalla huomioon muuttujan pitoisuuden vaihtelu ja pitkän aikavälin
kehityssuunta;
c) vähintään kolmen vuoden ajan säännöllisin väliajoin koko vedenjakelualuetta edustavat tutkimustulokset
ovat alle 60 prosenttia muuttujan enimmäisarvosta; ja
d) riskinarvioinnilla voidaan osoittaa, että mikään kohtuudella ennakoitavissa oleva tekijä ei todennäköisesti
heikennä talousveden laatua.
7. Muuttujan poistaminen viranomaisvalvonnasta
Mikrobiologisia muuttujia ei voi poistaa viranomaisvalvonnasta.
Muu kuin mikrobiologinen muuttuja voidaan poistaa viranomaisvalvonnasta, jos:
a) vähintään kolmen vuoden ajan säännöllisin väliajoin koko vedenjakelualuetta edustavat tutkimustulokset
ovat alle 30 prosenttia muuttujan enimmäisarvosta;
b) poistaminen perustuu riskinarviointiin, jossa on otettu huomioon raakaveden seurannan tulokset ja jonka
perusteella on määritelty hallintakeinot veden saastumisen ehkäisemiseksi; ja
c) riskinarvioinnilla voidaan osoittaa, että mikään kohtuudella ennakoitavissa oleva tekijä ei todennäköisesti
heikennä talousveden laatua.
2/1/23, 10:56 AM Sosiaali- ja terveysministeriön asetus… 1352/2015 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
https://www .finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151352#a3.1.2023-2 18/23Jos liitteen I taulukon 2 kohdassa 2.1 tarkoitettu pääosin raakavedestä peräisin oleva muuttuja poistetaan
säännöllisestä viranomaisvalvonnasta, muuttujan seurannan tarve on arvioitava terveydensuojelulain 19 a
§:ssä tarkoitettua riskienhallintasuunnitelmaa tarkistettaessa.
Torjunta-aineita ei tarvitse tutkia, jos niitä ei ole käytetty vedenottopisteen muodostumisalueella. Vain niitä
torjunta-aineita, joita valvonnan kohteena olevan vedenjakelualueen vedessä todennäköisesti on, tarvitsee
tutkia.
Hapettuvuutta ei tarvitse mitata, jos mitataan TOC. TOC-määrää ei tarvitse mitata, jos mitataan hapettuvuus
ja vedenjakelualueelle toimitetun tai vedenjakelualueella käytetyn veden määrä on alle 10 000 kuutiometriä
vuorokaudessa.
Radioaktiivisuustutkimuksien osalta:
a) Tritiumia ei tarvitse mitata, jos vedenottopisteen vedenmuodostumisalueella ei ole ihmisen toiminnan
aiheuttamaa tritiumin lähdettä ja Säteilyturvakeskuksen selvitysten perusteella voidaan osoittaa, että
enimmäisarvo ei ylity . Säteilyturvakeskus valvoo tritiumin aktiivisuuspitoisuuksia talousvedessä
valtakunnallisessa ympäristön säteilyvalvontaohjelmassa.
b) Viitteellisen annoksen tasoa ei tarvitse arvioida,
– jos talousvedeksi valmistettava raakavesi on peräisin yksinomaan pintavesimuodostumasta;
– luonnollisten radionuklidien osalta, jos Säteilyturvakeskuksen selvitysten perusteella voidaan osoittaa, että
enimmäisarvo 0,10 mSv/vuosi ei voi ylittyä;
– jos liitteen III jaksossa 3.1 esitettyjen tutkimusten perusteella voidaan olettaa, että viitteellinen annos ei
ylitä arvoa 0,10 mSv vuodessa, eikä vedessä tiedetä esiintyvän sellaisia radionuklideja, joiden vuoksi
viitteellinen annos todennäköisesti ylittää enimmäisarvon.
c) Radonin aktiivisuuspitoisuutta ei tarvitse mitata, jos talousvedeksi valmistettava vesi on peräisin
yksinomaan pintavesimuodostumasta.
LIITE III (3.1.2023/2)
MÄÄRITYSMENETELMÄT
1. Mikrobiologiset määritykset
Taulukko 1. Mikrobiologisten muuttujien määritysmenetelmät.
Muuttuja Menetelmä
Koliformiset bakteerit ja Escherichia coli SFS-EN ISO 9308-1
SFS-EN ISO 9308-2
SFS 3016
Suolistoperäiset enterokokit SFS-EN ISO 7899-2
Pesäkkeiden lukumäärä +22 °C SFS-EN ISO 6222
Clostridium perfringens , mukaan lukien itiöt SFS-EN ISO 14189
Legionella  spp. SFS-EN ISO 1 1731
2. Kemialliset määritykset
2.1 Yleiset vaatimukset
Laboratoriotutkimuksissa on käytettävä SFS-EN-standardien mukaisia määritysmenetelmiä. Jos tutkittavalle
muuttujalle ei ole SFS-EN-standardin mukaista menetelmää, on käytettävä ISO-standardin mukaista
menetelmää. Jos muuttujalle ei ole saatavilla jakson 2.2 mukaista vähimmäissuoritusarvoja täyttävää
menetelmää, on käytettävä parhainta mahdollista tekniikkaa, josta ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia.
2/1/23, 10:56 AM Sosiaali- ja terveysministeriön asetus… 1352/2015 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
https://www .finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151352#a3.1.2023-2 19/232.2 Menetelmien suoritusarvot
Käytettävän määritysmenetelmän määritysrajan on oltava enintään 30 prosenttia muuttujan enimmäisarvosta.
Määritysraja on se pitoisuus, joka voidaan määrittää hyväksyttävällä tarkkuudella ja toistettavuudella.
Määritysraja voidaan laskea nollanäytteen tai pienen pitoisuuden näytteen keskihajonnasta tai taustan
signaali/kohinasuhteen avulla.
Käytettävän määritysmenetelmän mittausepävarmuus voi olla korkeintaan taulukossa 2 esitetyn suuruinen.
Mittausepävarmuus on testaustulokseen liittyvä arvio, joka ilmoittaa rajat, joiden välissä todellinen arvo on
95 prosentin todennäköisyydellä. Mittausepävarmuus arvioidaan muuttujan enimmäisarvon tasolla, ellei
toisin ilmoiteta.
Taulukko 2. Kemiallisten määritysmenetelmien
suurin sallittu mittausepävarmuus ja suoritusarvoja
koskevat huomautukset.
MuuttujaMittausepävarmuus prosenttia
enimmäisarvosta (huomautus 9)Suoritusarvoja
koskevat
huomautukset
Akryyliamidi 30
Alumiini 25
Ammonium 40
Antimoni 40
Arseeni 30
Bentseeni 40
Bentso(a)pyreeni 50 (1)
Bisfenoli A 50
Boori 25
Bromaatti 40
1,2-dikloorietaani 40
Elohopea 30
Epikloorihydriini 30
Fluoridi 20
Haloetikkahapot (HAA) 50
Hapettuvuus (CODMn) 50 (2)
Kadmium 25
Kloraatti 40
Kloridi 15
Kloriitti 40
Kromi 30
Kupari 25
Lyijy 30
Mangaani 30
Mikrokystiini-LR 30
Natrium 15
Nikkeli 25
Nitraatti 15
Nitriitti 20
PFAS-aineet 50 (3)
pH 0,2 (4)
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt 40 (5)
2/1/23, 10:56 AM Sosiaali- ja terveysministeriön asetus… 1352/2015 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
https://www .finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151352#a3.1.2023-2 20/23Rauta 30
Sameus 30 (6)
Seleeni 40
Sulfaatti 15
Syanidit 30 (7)
Sähkönjohtavuus 20
Tetrakloorieteeni 40 (8)
TOC 30 (9)
Torjunta-aineet 30 (3)
Trihalometaanit yhteensä 40 (5)
Trikloorieteeni 40 (8)
Uraani 30
Vinyylikloridi 50
Huomautukset
1) Jos mittausepävarmuuden arvo ei ole saavutettavissa, on valittava paras käytettävissä oleva tekniikka,
jonka mittausepävarmuus on enintään 60 prosenttia.
2) Vertailumenetelmä on SFS-EN ISO 8467.
3) Yksittäisiä aineita koskevat suoritusarvot ovat viitteellisiä. Suoritusarvoja koskevia matalia arvoja (30
prosenttia) voidaan saavuttaa useille aineille. Korkeampia arvoja (80 prosenttia) voidaan sallia tietyille
aineille.
4) pH:n mittausepävarmuus ilmaistaan pH-yksikköinä.
5) Suoritusarvot koskevat yksittäisiä aineita, jotka on määritelty 25 prosenttiin muuttujan enimmäisarvosta.
6) Mittausepävarmuus arvioidaan tasolla 1,0 NTU (nefelometrinen sameusyksikkö) standardin SFS-EN ISO
7027 tai muun vastaavan standardimenetelmän mukaisesti.
7) Menetelmällä määritetään syanidin kaikkien muotojen kokonaispitoisuus.
8) Suoritusarvot koskevat aineita, jotka on määritelty 50 prosenttiin muuttujan enimmäisarvosta.
9) Mittausepävarmuus arvioidaan tasolla 3 mg/l. TOC-määrän ja liuenneen or gaanisen hiilen määrän (DOC)
määrittämiseksi käytetään standardissa SFS-EN 1484 esitettyjä suuntaviivoja.
3. Radioaktiivisuusmääritykset
3.1 Viitteellisen annoksen arvioimiseen käytettävät seulontatutkimukset ja annoksen laskeminen
Viitteellisen annoksen taso arvioidaan näytteen alfa-aktiivisuuden kokonaispitoisuuden ja yksittäisten
radionuklidien aktiivisuuspitoisuuksien perusteella. Jos alfa-aktiivisuuden kokonaispitoisuus on pienempi
kuin 0,1 Bq/l, eikä radonin aktiivisuuspitoisuus ole suurempi kuin 300 Bq/l, voidaan olettaa, että viitteellinen
annos ei ylitä tasoa 0,1 mSv/v . Jos radonin aktiivisuuspitoisuus on suurempi kuin 300 Bq/l, ja alfa-
aktiivisuuden kokonaispitoisuus on pienempi kuin 0,1 Bq/l, radonin aktiivisuuspitoisuuden pienentäminen
riittää korjaavaksi toimenpiteeksi varmistamaan, että viitteellinen annos ei ylitä tasoa 0,1 mSv/v . Näissä
tapauksissa ei tarvitse määrittää yksittäisten radioaktiivisten aineiden aktiivisuuspitoisuuksia.
Jos alfa-aktiivisuuden kokonaispitoisuus on suurempi kuin 0,1 Bq/l, määritetään yksittäisten radioaktiivisten
aineiden aktiivisuuspitoisuudet näytteessä viitteellisen annoksen arvioimiseksi. Määritys voi perustua
alfaspektrin tulkintaan tai yksittäisten radionuklidien analysointiin. Vesinäytteestä määritetään alfa-
aktiivisista aineista radium-226, uraani-234, uraani-238 ja polonium-210 sekä beeta-aktiivisista radium-228
ja lyijy-210.
2/1/23, 10:56 AM Sosiaali- ja terveysministeriön asetus… 1352/2015 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
https://www .finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151352#a3.1.2023-2 21/23Määritettyjen radioaktiivisten aineiden aktiivisuuspitoisuuksien perusteella lasketaan viitteellinen annos (ID)
seuraavan kaavan mukaisesti:
jossa
Ci = radioaktiivisen aineen mitattu aktiivisuuspitoisuus (Bq/l)
RCi= radioaktiivisen aineen johdettu pitoisuus (Bq/l), josta aiheutuva annos on 0,1 mSv/v
Taulukossa 2 on esitetty Säteilyturvakeskuksen antamien annosmuuntokertoimien avulla lasketut RCi -arvot,
jotka vastaavat aikuisten veden vuosikulutusta (730 litraa henkilöä kohden).
Arvot on laskettu käyttämällä Säteilyturvakeskuksen antamia annosmuuntokertoimia, jotka perustuvat
perusnormien täytäntöönpanosta työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä
aiheutuvilta vaaroilta annetussa Euroopan unionin neuvoston direktiivissä 96/29/Euratom annettuihin
kertoimiin. Muiden kuin taulukossa mainittujen radioaktiivisten aineiden johdetut aktiivisuuspitoisuudet ovat
tarvittaessa saatavilla Säteilyturvakeskukselta. Muita aineita ovat kaikki radioaktiiviset aineet, joita
Säteilyturvakeskuksen selvitysten tai näytteen seulontatutkimusten perusteella ei voida säteilysuojelun
kannalta jättää ottamatta huomioon.
Taulukko 2. Viitteellisen annoksen laskentakaavassa
käytettävät RCi-arvot.
Radioaktiivinen aineAktiivisuuspitoisuus (Bq/l), josta aiheutuu annos
0,10 mSv/v
210Pb 0,2
210Po 0,1
226Ra 0,5
228Ra 0,2
234U 2,8
238U 3,0
3.2 Muuttujien ja radioaktiivisten aineiden määritysmenetelmien toteamisrajat
Taulukossa 3 on esitetty aktiivisuuspitoisuuksien toteamisrajat, jotka radioaktiivisuustutkimuksissa
käytettävillä menetelmillä on vähintäänkin pystyttävä mittaamaan.
Taulukko 3. Radioaktiivisuustutkimuksissa käytettävien
menetelmien toteamisrajat.
Muuttuja ja radioaktiivinen aineToteamisraja (Bq/l)
(Huomautukset 1 ja 2)Huomautukset
Tritium 10 (3)
Radon 10 (3)
Alfa-aktiivisuuden kokonaismäärä 0,04 (4)
Beeta-aktiivisuuden kokonaismäärä 0,4 (4)
238U 0,02
234U 0,02
2/1/23, 10:56 AM Sosiaali- ja terveysministeriön asetus… 1352/2015 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
https://www .finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151352#a3.1.2023-2 22/23226Ra 0,04
228Ra 0,02 (5)
210Pb 0,02
210Po 0,01
14C 20
90Sr 0,4
239Pu/240Pu 0,04
241Am 0,06
60Co 0,5
134Cs 0,5
137Cs 0,5
131I 0,5
Huomautukset
1) Toteamisraja on laskettava standardin ISO 1 1929:  Determination of the characteristic limits (decision
threshold, detection limit and limits of the confidence interval) for measur ements of ionizing radiation –
Fundamentals and application  mukaan siten, että ensimmäisen ja toisen lajin virheiden todennäköisyydet
ovat kummatkin 0,05.
2) Mittausepävarmuudet on laskettava ja ilmoitettava ISO:n julkaisun Guide for the Expr ession of
Uncertainty in Measur ement mukaisesti täydellisinä standardiepävarmuuksina tai laajennettuina
standardiepävarmuuksina, jolloin laajennuskerroin on 1,96.
3) Toteamisraja on 10 prosenttia tritiumin enimmäisarvosta ja liitteen I taulukon 3 huomautuksessa 2
esitetystä radonin arvosta 100 Bq/l.
4) Alfa-aktiivisten nuklidien kokonaispitoisuuden toteamisraja on 40 prosenttia seulonta-arvosta 0,1 Bq/l ja
beeta-aktiivisten nuklidien kokonaispitoisuuden toteamisraja 40 prosenttia seulonta-arvosta 1,0 Bq/l.
5) Tätä toteamisrajaa sovelletaan ainoastaan uuden vesilähteen viitteellisen annoksen alustavaan seulontaan.
Jos alustavassa tarkastuksessa käy ilmi, ettei ole todennäköistä, että Ra-228:n aktiivisuuspitoisuus ylittää 20
prosenttia johdetusta pitoisuudesta, toteamisrajaa voidaan nostaa arvoon 0,08 Bq/l rutiiniluonteisesti
tehtäville Ra-228:n nuklidikohtaisille mittauksille, kunnes myöhemmin tehtävä uusintatarkastus on tarpeen.
Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:
6.10.2017/683:
Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä lokakuuta 2017.
Talousveden valvontatutkimuksiin käytettävien menetelmien on oltava liitteen III taulukon 1 mukaiset
viimeistään vuoden 2020 alusta.
Neuvoston direktiivi 98/83/EY  (1998L0083); EYVL  L 330, 5.12.1998, s. 32, Neuvoston direktiivi
2013/51/EURA TOM (32013L0051); EUVL  L 296, 7.1 1.2013, s.12, Komission direktiivi (EU) 2015/1787
(32015L1787); EUVL  L 260, 7.10.2015, s. 6
3.1.2023/2:
Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä tammikuuta 2023.
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on huolehdittava siitä, että seuraavat talousveden
laatuvaatimusmuuttujat sisällytetään 6 §:ssä tarkoitettuun valvontatutkimusohjelmaan viimeistään 12 päivänä
tammikuuta 2026:
2/1/23, 10:56 AM Sosiaali- ja terveysministeriön asetus… 1352/2015 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
https://www .finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151352#a3.1.2023-2 23/231) bisfenoli A;
2) haloetikkahapot;
3) kloraatti;
4) kloriitti;
5) mikrokystiini-LR;
6) PF AS-aineiden summa.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2020/2184 (32020L2184) , EUVL  N:o L  435,
23.12.2020, s. 1
Finlex  › Lainsäädäntö  › Ajantasainen lainsäädäntö  › Vuosi 2015  › 17.11.2015/1352
Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle
aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.