3.

Lisätään seuraava teksti: ”Taulukko 4 SÄHKÖKAAPELEIDEN PALOTEKNISTÄ KÄYTTÄYTYMISTÄ KUVAAVAT LUOKAT Luokka Testausmenetelmä(t) Luokitusperusteet Lisäluokitus Aca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1) B1ca FIPEC20 Scen 2 (5) ja FS ≤ 1,75 m ja THR1 200s ≤ 10 MJ ja Huippu-HRR ≤ 20 kW ja FIGRA ≤ 120 Ws– 1 Savuntuotto (2) (6) ja liekehtivät pisarat/osat (3) ja happamuus (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm B2ca FIPEC20 Scen 1 (5) ja FS ≤ 1,5 m ja THR1 200s ≤ 15 MJ; ja Huippu-HRR ≤ 30 kW; ja FIGRA ≤ 150 Ws– 1 Savuntuotto (2) (7) ja liekehtivät pisarat/osat (3) ja happamuus (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Cca FIPEC20 Scen 1 (5) ja FS ≤ 2,0 m ja THR1 200s ≤ 30 MJ; ja Huippu-HRR ≤ 60 kW; ja FIGRA ≤ 300 Ws– 1 Savuntuotto (2) (7) ja liekehtivät pisarat/osat (3) ja happamuus (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Dca FIPEC20 Scen 1 (5) ja THR1 200s ≤ 70 MJ; ja Huippu-HRR ≤ 400 kW; ja FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1 Savuntuotto (2) (7) ja liekehtivät pisarat/osat (3) ja happamuus (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Eca EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Fca Käyttäytymistä ei määritelty SÄHKÖKAAPELIEN ASENNUS- JA KIINNITYSEHDOT JA TESTAUSPARAMETRIEN MÄÄRITELMÄT (MAINITTU TAULUKON 4 HUOMAUTUKSESSA (5) 1 Asennus ja kiinnitys 1.1 Testinäytteen asentaminen – yleisohjeet luokille B1ca, B2ca, Cca ja Dca Kaapelit asennetaan standarditikkaiden (EN 50266-1) etupuolelle. Käytetään 3,5 metrin mittaisia kaapelinpätkiä. Sähkökaapelien alempi osa asetetaan 20 cm polttimen alareunan alapuolelle. Kaapelit asetetaan tikkaiden keskelle (leveyssuunnassa). Kukin testikappale tai -nippu kiinnitetään yksittäin tikkaan kuhunkin puolaan metallilangalla (terästä tai kuparia). Halkaisijaltaan enintään 50 mm:n kaapelien kiinnittämiseen käytetään 0,5–1,0 mm:n lankaa. Jos kaapelin halkaisija on yli 50 mm, käytetään 1,0–1,5 mm:n lankaa. Kun testikappaleet asennetaan, ensimmäinen kappale asetetaan noin tikkaiden keskikohtaan ja muut vuorotellen sen kummallekin puolelle niin, että koko testikappalesarja sijaitsee kutakuinkin keskellä tikkaita. Testikappaleiden sijoitteluväleistä ja niputuksesta kerrotaan tarkemmin jäljempänä. Liekin leviämisen mittaamiseksi ajan suhteen piirretään päällekkäiset vaakaviivat 25 cm:n välein. Ensimmäinen viiva (nollaviiva) piirretään polttimen korkeudelle. Kaapelit asennetaan haetun luokituksen mukaan seuraavassa esitetyllä tavalla. 1.1.1 Luokat B2ca, Cca ja Dca Asennusmenettely valitaan sähkökaapelin halkaisijan mukaan taulukossa 4.1 esitetyllä tavalla. Taulukko 4.1 ASENNUS KAAPELIN HALKAISIJAN MUKAAN Kaapelin halkaisija Asennus 20 mm tai yli 20 mm:n raot kaapelien välillä Yli 5 mm mutta alle 20 mm Yhden kaapelin halkaisijan levyinen rako kaapelien välillä 5 mm tai alle Kaapelit sidotaan halkaisijaltaan 10 mm:n nippuihin. Nippuja ei saa taittaa. Nippujen väliin jätetään 10 mm:n rako. Kynnysarvot määritetään pyöristämällä halkaisijan arvo lähimpään täyteen millimetriin. Alle 5 mm:n kaapeleiden halkaisijan arvoa ei kuitenkaan pyöristetä. Testissä käytettävien kaapelien määrä määritetään seuraavien kaavojen avulla. 1.1.1.1 Kaapelin halkaisija 20 mm tai enemmän Kaapelien määrä N lasketaan seuraavalla kaavalla: … yhtälö 1 jossa: dc on kaapelin halkaisija (mm, lähimpään millimetriin pyöristettynä) int-funktio = tulosarvon kokonaislukuosa (ts. arvo pyöristettynä alaspäin). 1.1.1.2 Kaapelin halkaisija yli 5 mm mutta alle 20 mm Kaapelien määrä N lasketaan seuraavalla kaavalla: … yhtälö 2 jossa: dc on kaapelin halkaisija (mm, pyöristettynä) int-funktio = tulosarvon kokonaislukuosa (ts. arvo pyöristettynä alaspäin). 1.1.1.3 Kaapelin tai johdon halkaisija 5 mm tai vähemmän 10 mm:n kaapelinippujen määrä Nbu lasketaan seuraavalla kaavalla: … yhtälö 3 Asennetaan 15 nippua 10 mm:n etäisyydelle toisistaan. Kaapelien määrä n kussakin nipussa lasketaan seuraavalla kaavalla: … yhtälö 4 jossa: dc on kaapelin halkaisija (mm, ei pyöristettynä) Halkaisijaltaan alle 5 mm:n kaapelien tai johtojen määrä (CL) on siis CL = n × 15 … yhtälö 5 1.1.1.4 Kaapelin kokonaispituus testiä kohti Kokonaispituus L (metriä) testiä kohti on L = n × 15 × 3,5 kun d c ≤ 5 mm tai L = N × 3,5 kun d c > 5 mm … yhtälö 6 1.1.2 Luokka B1ca Kaapeliradan takapuolelle asennetaan palamaton kalsiumsilikaattilevy, jonka tiheys on 870 ± 50 kg/m3 ja paksuus 11 ± 2 mm. Levy voidaan asentaa kahtena osana. Asennus tapahtuu kaikilta muilta osiltaan samoin kuin luokkien B2ca, Cca ja Dca yhteydessä. 2. Testiparametrien määritelmät Taulukko 4.2 TESTIPARAMETRIT FIPEC20-SKENAARIOISSA 1 JA 2 Kaikkia laskettavia parametreja arvioidaan 20 minuutin ajan testin alusta (polttimen sytyttämisestä).

Parametri Selitys Testin alku Polttimen sytyttäminen Testin loppu 20 minuuttia polttimen sytyttämisestä (parametrien arvon määritysaika päättyy) HRRsm30, kW Lämmöntuottonopeus tasoitettuna 30 sekunnin liukuvalla keskiarvolla SPRsm60, m2/s Savuntuottonopeus tasoitettuna 60 sekunnin liukuvalla keskiarvolla Huippu-HRR, kW HRRsm30:n huippuarvo testin alun ja lopun välillä ilman sytytyslähteen vaikutusta Huippu-SPR, m2/s SPRsm60:n huippuarvo testin alun ja lopun välillä THR1 200, MJ Kokonaislämmöntuotto (HRRsm30) testin alun ja lopun välillä ilman sytytyslähteen vaikutusta TSP1 200, m2 Kokonaissavuntuotto (HRRsm60) testin alusta testin loppuun FIGRA, W/s Lämmöntuoton kasvunopeutta kuvaava FIGRA-indeksi: HRRsm30:n ja ajan osamäärän suurin arvo ilman sytytyslähteen vaikutusta. Kynnysarvot: HRRsm30 = 3 kW ja THR = 0,4 MJ. SMOGRA, cm2/s2 Savuntuoton kasvunopeutta kuvaava SMOGRA-indeksi. SPRsm60:n ja ajan osamäärän suurin arvo kerrottuna tekijällä 10 000. Kynnysarvot: SPRsm60 = 0,1 m2/s ja TSP = 6 m2. PCS Ylempi lämpöarvo FS Liekin leviäminen (vaurion pituus) H Liekin leviäminen FIPEC Sähkökaapelien palotekninen käyttäytyminen”