1992L0042 — FI — 21.02.2004 — 002.001 — 1
Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.
►B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/42/ETY,
annettu 21 päivänä toukokuuta 1992,
uusien nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita käyttävien kuumavesikattiloiden hyötysuhdevaa-
timuksista
(EYVL L 167, 22.6.1992, s. 17)
Muutettu:
virallinen lehti
N:o sivu päivämäärä
►M1Neuvoston direktiivi 93/68/ETY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1993 L 220 1 30.8.1993
►M2Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/8/EY, annettu 11
päivänä helmikuuta 2004L 52 50 21.2.2004
▼B
NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/42/ETY,
annettu 21 päivänä toukokuuta 1992,
uusien nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita käyttävien kuuma-
vesikattiloiden hyötysuhdevaatimuksista
EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka
ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 100 a artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),
toimii yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa(2),
ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),
sekä katsoo, ettäpäätöksessä 91/565/ETY (
4) määrätään energiatehokkuuden edistämi-
sestä yhteisössä Save-ohjelman mukaisesti,
on tärkeää toteuttaa toimenpiteitä sisämarkkinoiden toteuttamiseksi
asteittain 31 päivään joulukuuta 1992 päättyvän kauden kuluessa;sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavar-oiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus taataan,
jäsenvaltioiden energiansäästöohjelmien parantamisesta 15 päivänä
tammikuuta 1985 annetussa neuvoston päätöslauselmassa (
5) kehotetaan
jäsenvaltioita jatkamaan edelleen ja tarvittaessa lisäämään pyrki-myksiään energian järkevämmän käytön edistämiseksi kehittämällä
yhtenäistä energiansäästöpolitiikkaa,
neuvoston päätöslauselma, joka on annettu 16 päivänä syyskuuta
1986 (
6), koskee yhteisön energiapolitiikan uusia tavoitteita vuodelle
1995 ja jäsenvaltioiden politiikkojen lähentämistä sekä erityisesti tavoi-tetta parantaa energian loppukysynnän tehokkuutta vähintään 20
prosenttia,
Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 130 r artiklassa
määrätään, että ympäristöä koskevien yhteisön toimien tavoitteena onvarmistaa, että luonnonvaroja käytetään harkiten ja järkevästi,
on tarpeen ottaa perustaksi korkea suojelun taso terveyttä, turvalli-
suutta, ympäristönsuojelua ja kuluttajansuojaa koskevienjäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentä-misehdotuksissa,
neuvoston päätöslauselmassa, joka on annettu 21 päivänä kesäkuuta
1989 (
7), julistetaan ”että yhteisön olisi kiinnitettävä enemmän
huomiota kasvihuoneilmiöön liittyviin ilmastonmuutosten vaaroihin”,ja 29 päivänä lokakuuta 1990 annetuissa neuvoston johtopäätelmissätodetaan, että CO
2- päästöt vuonna 2000 olisi vakautettava koko
yhteisössä vuoden 1990 tasolle,
kotimaisella ja palvelualalla, joka vie merkittävän osuuden energian
loppukulutuksesta yhteisössä, on tärkeä merkitys,
tämä ala tulee vielä tärkeämmäksi keskuslämmityksen voimakkaan
yleistymisen ja yleisen lämmitysmukavuuden lisääntymisen kautta,
parempi kattiloiden hyötysuhde on kuluttajien etujen mukaista; ener-
giansäästö heijastuu hiilivetyjen vähäisempänä tuontina, ja yhteisönenergiariippuvuuden vähentymisellä on suotuisa vaikutus sen kauppata-seeseen,1992L0042 — FI — 21.02.2004 — 002.001 — 2
(1) EYVL N:o C 292, 22.11.1990, s. 8
(2) EYVL N:o C 129, 20.5.1991, s. 97 ja EYVL N:o C 94, 13.4.1992
(3) EYVL N:o C 102, 18.4.1991, s. 46
(4) EYVL N:o L 307, 8.11.1991, s. 34
(5) EYVL N:o C 20, 22.1.1985, s. 1
(6) EYVL N:o C 241, 25.9.1986, s. 1
(7) EYVL N:o C 183, 20.7.1989, s. 4
▼B
tilalämmittämiseen ja kuuman veden tuottamiseen käytettävien
lämmönkehittimien suorituskyvystä uusissa ja olemassa olevissa muissakuin teollisuusrakennuksissa sekä lämpöeristyksestä ja kuuman talous-
veden jakeluputkien eristämisestä uusissa muissa kuin
teollisuusrakennuksissa 13 päivänä helmikuuta 1978 annettu neuvostondirektiivi 78/170/ETY (
1) on johtanut olennaisesti erilaisten hyötysuh-
detasojen vahvistamiseen eri jäsenvaltioissa,
korkean hyötysuhteen vaatimus kuumavesikattiloille aiheuttaa markki-
noilla olevien laitteiden teknisten ominaisuuksien vaihteluvälinsupistumista, mikä helpottaa sarjavalmistusta ja edistää mittaviensäästöjen saavuttamista; energiahyötysuhteen riittävän korkealle tasolle
vahvistavan toimenpiteen puuttuminen voi johtaa sisämarkkinoiden
toteutumisen kanssa lämmityslaitteiden hyötysuhteen huomattavaanlaskuun alhaisen hyötysuhteen kattiloiden levitessä markkinoille,
paikalliset ilmasto-olosuhteet ja energian ja rakennusten käyttöön liit-
tyvät ominaisuudet vaihtelevat suuresti yhteisössä; jäsenvaltioiden onotettava tämä moninaisuus huomioon määritellessään kattiloidenkäyttöönottoedellytyksiä tätä direktiiviä täytäntöön pantaessa; nämäolosuhteet oikeuttavat sen, että jäsenvaltiot, joissa on tämän direktiivin
antamispäivänä laajalti käytössä lämminvesivaraajia ja asuintiloihin
asennettaviksi tarkoitettuja kattiloita, sallivat edelleen tietyissä tarkoissarajoissa niiden markkinoille saattamisen ja käyttöön ottamisen; tämänjärjestelmän on oltava komission erityisessä valvonnassa,
tämän direktiivin, joka on tarkoitettu poistamaan kattiloiden hyötysuh-
teeseen liittyviä teknisiä esteitä, on noudatettava uutta lähestymistapaa,joka vahvistettiin 7 päivänä toukokuuta 1985 annetussa neuvostonpäätöslauselmassa (
2), jossa erityisesti määrätään, että lainsäädännön
yhdenmukaistaminen rajoitetaan Euroopan talousyhteisön perustamisso-
pimuksen 100 artiklaan pohjautuvien direktiivien avulla olennaistenvaatimusten, jotka markkinoille saatettavien tuotteiden on täytettävä,hyväksymiseen ja että ”nämä olennaiset vaatimukset on laadittavariittävän tarkasti, jotta niiden perusteella voidaan säätää oikeudellisesti
sitovia velvoitteita” ja ”jotta tarkastuslaitokset voivat todistaa tuotteet
standardien puuttuessa vaatimustenmukaisiksi näiden vaatimustenpohjalta”,
direktiivissä 83/189/ETY (
3) säädetään teknisiä standardeja ja
määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menette-lystä,
päätöksessä 90/683/ETY (
4) määrätään vaatimustenmukaisuusarviointi-
menettelyn eri vaiheissa käytettäviksi tarkoitetuista moduleista, joitaon tarkoitus käyttää teknistä yhdenmukaistamista koskevissa direktii-veissä,
hyötysuhdevaatimukset täyttävissä kattiloissa olisi oltava EY-merkki ja
tarvittaessa asianmukaiset merkit, jotka mahdollistavat niiden liikku-misen vapaasti ja käyttöönoton niiden aiotun tarkoituksen mukaisestiyhteisössä,
direktiivissä 89/106/ETY (
5) säädetään rakennusalan tuotteita koskevien
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentä-
misestä, ja
tässä direktiivissä tarkoitetuille kaasukattiloille on tarpeen vahvistaa
hyötysuhdevaatimukset energian järkevän käytön edistämiseksi, kuten
jäsenvaltioiden kaasulaitteita koskevan lainsäädännön lähentämisestä
29 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston direktiivissä 90/396/ETY säädetään (
6),1992L0042 — FI — 21.02.2004 — 002.001 — 3
(1) EYVL N:o L 52, 23.2.1978, s. 32. Direktiiviä muutettu direktiivillä 82/885/
ETY (EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 19).
(2) EYVL N:o C 136, 4.6.1985, s. 1
(3) EYVL N:o L 109, 26.4.1983, s. 8. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna päätöksellä 90/230/ETY (EYVL N:o L 128, 18.5.1990, s. 15).
(4) EYVL N:o L 380, 31.12.1990, s. 13
(5) EYVL N:o L 40, 11.2.1989, s. 12
(6) EYVL N:o L 196, 26.7.1990, s. 15
▼B
ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:
1 artikla
Tässä direktiivissä, joka on osa energiatehokkuuden edistämistä
yhteisössä koskevaa SAVE-ohjelmaa, määritellään hyötysuhdevaati-
mukset, joita sovelletaan uusiin nestemäisiä tai kaasumaisiapolttoaineita käyttäviin kuumavesikattiloihin, joiden nimellisteho onvähintään 4 kilowattia ja enintään 400 kilowattia, jäljempänä ’kattilat’.
2 artikla
Tässä direktiivissä tarkoitetaan:—”kattilalla”: kattilan rungosta ja polttimesta muodostuvaa
yksikköä, joka on suunniteltu siirtämään palamisessa vapautuva
lämpö veteen,
—”laitteella”:
— kattilan runkoa, johon on suunniteltu asennettavaksi poltin,
— poltinta, joka on suunniteltu asennettavaksi kattilan runkoon,
—”nimellishyötyteholla (ilmaistuna kilowatteina)”: valmistajan
vahvistamaa ja takaamaa suurinta lämpöarvoa, joka voidaan
tuottaa jatkuvassa käytössä valmistajan ilmoittamalla hyötyteholla,
—”hyötyteholla (ilmoitettuna prosentteina)”: kattilaveteen siirretyn
lämpötuloksen sekä tuotteen, jonka lämpöarvo on alhaisempi kuin
polttoaineen vakiopaine, ja polttoainemäärää ja aikayksikköä kohti
ilmaistun kulutuksen välistä suhdetta,
—”osakuormalla (ilmaistuna prosentteina)”: ajoittain tai nimel-
lishyötytehoa alhaisemmalla teholla käyvän kattilan hyötytehon ja
nimellishyötytehon välistä suhdetta,
—”kattilaveden keskilämpötilalla”: veden lämpötilojen keskiarvoa
kattilan sisääntulo- ja ulostulokohdassa,
—”standardikattilalla”: kattilaa, jonka käyttöveden keskilämpötilaa
voidaan rajoittaa suunnittelulla,
—”lämminvesivaraajalla”: kattilaa, joka on suunniteltu kytkettäväksi
keskuslämmitysverkostoon ja asennettavaksi takkasyvennykseenosana lämminvesivaraaja/kaasupoltin-yhdistelmää,
—”matalalämpötilakattilalla”: kattilaa, joka voi toimia jatkuvasti
syöttöveden lämpötilan ollessa 35—40º C ja jossa eräissä olosuh-teissa voi aiheutua veden tiivistymistä, mukaan luetaan myöskondenssikattilat, joissa käytetään nestemäistä polttoainetta,
—”kaasukäyttöiset kondenssikattilat”: kattilaa, joka on suunniteltu
jatkuvasti tiivistämään suuren osan palamiskaasujen sisältämästävesihöyrystä,
—”asuintilaan asennettavalla kattilalla”: nimellishyötyteholtaan alle
37 kilowatin kattilaa, joka on suunniteltu lämmittämään asuintilaa,johon se on asennettu, luovuttamalla lämpöä kuorestaan ja jossa onkuumaa vettä luonnollisella kierrolla tuottava paisuntakammio;
tällaisissa kattiloissa on niiden kuoressa nimenomainen merkintä
siitä, että ne on asennettava asuintilaan.
3 artikla
1. Tämä direktiivi ei koske:
— kuumavesikattiloita, joissa voidaan käyttää erilaisia polttoaineita,
myös kiinteitä polttoaineita,
— kuuman veden nopeaan tuottamiseen tarkoitettuja laitteita,— kattiloita, jotka on suunniteltu sellaisiksi, että niissä voidaan käyttää
polttoaineita, joiden ominaisuudet poikkeavat merkittävästi yleisestikaupan pidettyjen nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineidenominaisuuksista (teollinen jätekaasu, biokaasu, jne.),
— liesiä ja laitteita, jotka on suunniteltu pääasiassa lämmittämään
tiloja, joihin ne on asennettu, ja joiden lisätehtävänä on tuottaakuumaa vettä keskuslämmitykseen ja talouskäyttöön,1992L0042 — FI — 21.02.2004 — 002.001 — 4
▼B
— laitteita, joiden hyötyteho on alle 6 kilowattia ja jotka käyttävät
luonnollista kiertoa ja on suunniteltu pelkästään varastoitavankuuman veden tuotantoon,
— kattiloita, joita on valmistettu yksittäisinä kappaleina,
— yhteistuotantoyksiköt hyötylämmön tarpeeseen perustuvan sähkön
ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä sisämarkkinoilla 11päivänä helmikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2004/8/EY (
1) määritelmän mukaisesti.
2. Jos kattilalla on kaksi käyttötarkoitusta, sekä tilojen lämmittä-
minen että kuuman veden tuottaminen, 5 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetut hyötysuhdevaatimukset koskevat vain lämmityskäyttöä.
4 artikla
1. Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai estää tämän direktiivin
säännösten mukaisten laitteiden ja kattiloiden markkinoille saattamistaja käyttöön ottamista alueellaan, jos ne on varustettu 7 artiklassasäädetyllä CE-merkinnällä, joka osoittaa niiden vaatimustenmukai-suuden tämän direktiivin säännöskokonaisuuden kanssa, mukaan
lukien 7 ja 8 artiklassa säädetyt vaatimustenmukaisuuden arviointime-
nettelyt, siinä määrin kuin perustamissopimuksessa tai muissadirektiiveissä tai yhteisön säännöksissä ei toisin määrätä.
2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että kattiloita voidaan ottaa käyttöön ainoastaan
silloin, kun ne täyttävät 5 artiklan 1 kohdassa asetetut hyötysuhdevaati-
mukset ja käyttöönottoedellytykset, joita jäsenvaltiot säätävätpaikallisten ilmasto-olosuhteiden sekä energiaan ja rakennustenkäyttöön liittyvien ominaisuuksien perusteella.
3. Kuitenkin jäsenvaltioissa, joissa lämminvesivaraajatyyppiset
kattilat ja/tai asuintiloihin asennettavat kattilat ovat laajalti käytössätämän direktiivin antamispäivänä, sallivat edelleen niiden käyttöönotonsillä ehdolla, että sekä niiden hyötysuhde että nimellisteho 30 prosentinosakuormalla on enintään 4 prosenttia alle 5 artiklan 1 kohdassa
vahvistettujen standardikattilan vaatimusten.
4. Komissio seuraa jatkuvasti 2 ja 3 kohdan säännösten vaikutuksia
ja analysoi niitä 10 artiklan mukaan toimitettavassa kertomuksessa.
Tässä tarkoituksessa jäsenvaltiot toimittavat komissiolle kaikki sen
pyytämät tiedot, jotta se voi esittää neuvostolle tuossa artiklassasäädetyt muutosehdotukset, joiden tarkoituksena on varmistaa kaikissatapauksissa energiatehokkuus ja kattiloiden vapaa liikkuvuusyhteisössä.
5. a) Jos kattilat kuuluvat muita näkökohtia käsittelevien direktiivien
soveltamisalaan, joissa säädetään CE-merkinnän kiinnittämisestä,merkintä osoittaa, että kattiloiden oletetaan olevan myös näidendirektiivien säännösten mukaisia.
b) Kuitenkin, jos yhdessä tai useammassa näistä direktiiveistä anne-
taan valmistajalle siirtymäkauden aikana vapaus valitasovellettava järjestelmä, CE-merkintä osoittaa ainoastaan valmis-
tajan soveltamien direktiivien säännösten mukaisuuden. Tällöin
sovellettavien direktiivien viitenumerot, sellaisina kuin ne onjulkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ,o n
merkittävä näissä direktiiveissä vaadittuihin, kattiloiden mukanaoleviin asiakirjoihin, ilmoituksiin tai ohjeisiin.1992L0042 — FI — 21.02.2004 — 002.001 — 5
(1) EUVL L 52, 21.2.2004, s. 50.▼M2
▼B
▼M1
▼B
▼M1
▼B
5 artikla
1. Kattiloiden on täytettävä seuraavat hyötytehovaatimukset:
— nimellisteholla, eli kattilan toimiessa kilowatteina ilmaistulla nimel-
listeholla Pnkattilaveden keskilämpötilassa 70 ºC
ja
— osakuormalla, eli kattilan toimiessa 30 prosentin osakuormalla katti-
laveden keskilämpötilassa, joka vaihtelee kattilatyypin mukaan.
Noudatettavat hyötytehovaatimukset on esitetty seuraavassa taulukossa:
Kattilatyyppi Tehoalue Hyötysuhde osakuormalla Hyötysuhde nimellisteholla
(kW)Kattilaveden
keskilämpötila
(ºC)Hyötysuhdevaa-
timus (%)Kattilaveden
keskilämpötila
(ºC)Hyötysuhdevaa-
timus (%)
Standardikat-
tilat4—400 70 ≥84 + 2
logPn≥50 ≥80 + 3
logPn
Matalalämpöti-lakattilat (*)4—400 70 ≥87,5 + 1,5
logP
n40 ≥87,5 + 1,5
logPn
Kaasukäyt-töiset kondens-
sikattilat4—400 70 ≥91 + 1
logP
n30(**) ≥97 + 1
logPn
(*) Myös nestemäisiä polttoaineita käyttävät kondenssikattilat.
(**) Kattilan syöttöveden lämpötila.
2. Tämän direktiivin vaatimuksia koskevissa yhdenmukaistetuissa
standardeissa, jotka on laadittu komission toimeksiannolla direktiivien83/189/ETY ja 88/182/ETY (
1) mukaisesti, vahvistetaan erityisesti
tuotantoon ja mittaukseen pätevät todentamismenetelmät. Sopivat toler-anssit on yhdistettävä hyötysuhdetasoiksi.
6 artikla
1. Jäsenvaltiot voivat 7 artiklassa säädettyjen menettelyjen mukai-
sesti päättää käyttää erityistä merkintäjärjestelmää, jolla kattiloidenenergiateho voidaan selvästi todeta. Tätä järjestelmää sovelletaan katti-loihin, joiden hyötysuhde on 5 artiklan 1 kohdassa esitettyjästandardikattilan vaatimuksia suurempi.
Jos kattilan hyötysuhde nimellishyötyteholla ja osakuormalla on sama
tai suurempi kuin vastaavat standardikattilan arvot, kattilalle on
myönnettävä liitteessä I olevan 2 kohdan mukainen ”
”.
Jos kattilan hyötysuhde nimellishyötyteholla ja osakuormalla on kolme
tai useampia pisteitä suurempi kuin standardikattilan vastaavat arvot,
on kattilalle myönnettävä ”
 ”.
Jokaisesta ylimääräisestä 3 pisteen noususta nimellishyötyteholla ja
osakuormalla myönnetään ylimääräinen liitteen II mukainen ”
 ”.
2. Jäsenvaltiot eivät voi antaa lupaa sellaiseen muuhun merkintään,
joka voidaan sekoittaa 1 kohdassa tarkoitettuihin merkintöihin.
7 artikla
1. Jäsenvaltioiden on katsottava 5 artiklan 1 kohdassa säädettyjä
olennaisia hyötysuhdevaatimuksia vastaaviksi ne kattilat, jotka
vastaavat yhdenmukaistettuja standardeja, joiden viitenumerot on julk-
aistuEuroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ja joille jäsenvaltiot
ovat julkaisseet yhdenmukaistettuja standardeja vastaavat kansallisenstandardin viitenumerot. Tällaisissa kattiloissa on oltava liitteessä Iolevassa 1 kohdassa tarkoitettu ►
M1”CE-merkintä” ◄, ja niiden
mukana on oltava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus.1992L0042 — FI — 21.02.2004 — 002.001 — 6
(1) EYVL N:o L 81, 26.3.1988, s. 75
▼B
2. Sarjavalmisteisten kattiloiden vaatimustenmukaisuus on varmen-
nettava:
— tutkimalla kattilatyypin hyötysuhde liitteessä III esitetyn B modulin
mukaisesti
ja
— vakuutuksella vaatimustenmukaisuudesta hyväksytyn tyypin kanssa
liitteessä IV esitetyn C, D tai E modulin mukaisesti.
Kaasumaista polttoainetta käyttävien kattiloiden osalta hyötysuhteen
vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelynä käytetään turvallisuudenarviointiin käytettyjä menettelyjä, joista on säädetty direktiivissä 90/396/ETY.
3. Kun erikseen kaupan pidetyt laitteet saatetaan markkinoille, niissä
on oltava ►
M1”CE-merkintä” ◄ja niiden mukana on oltava EY-
vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa määritellään ne parametrit, joidenavulla laitteiden on mahdollista asennuksen jälkeen saavuttaa 5 artiklan
1 kohdassa säädetyt hyötytehotasot.
4. Tämän direktiivin ja muiden CE-merkinnän antamista koskevien
säännösten vaatimusten mukaisuuden osoittava CE-merkintä sekä liit-
teessä I määrätyt tiedot on kiinnitettävä kattiloihin ja laitteisiinnäkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi. On kiellettyä kiinnittäänäihin tuotteisiin merkintöjä, joita ulkopuoliset voivat merkityksen jakirjoitustavan vuoksi erehtyä pitämään CE-merkintänä. Muitamerkintöjä saa kiinnittää kattiloihin ja laitteisiin, jos ne eivät heikennä
CE-merkinnän näkyvyyttä ja luettavuutta.
5. a) Jos jäsenvaltio havaitsee, että CE-merkintä on kiinnitetty perus-
teettomasti, valmistaja tai tämän yhteisöön sijoittautunut
edustaja on velvollinen palauttamaan tuotteen CE-merkintääkoskevien säännösten mukaiseksi ja lopettamaan rikkomuksenkyseisen jäsenvaltion vahvistamien edellytysten mukaisesti;
b) Jos vaatimustenvastaisuus jatkuu, jäsenvaltion on toteutettava
kaikki aiheelliset toimenpiteet kyseisen tuotteen markkinoille
saattamisen rajoittamiseksi tai kieltämiseksi tai sen varmistami-
seksi, että se vedetään markkinoilta ja ilmoitettava siitäkomissiolle ja muille jäsenvaltioille.
8 artikla
1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenval-
tioille laitokset, jotka ne ovat nimenneet suorittamaan 7 artiklassa
säädetyt menettelyt sekä erityiset tehtävät, joita varten nämä laitokset
on nimetty ja komission niille ennakolta antamat tunnusnumerot.
Komissio julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä luettelon
ilmoitetuista laitoksista ja niiden tunnusnumeroista sekä tehtävistä, joita
varten ne on ilmoitettu. Komissio huolehtii luettelon pitämisestä ajantasalla.
2. Jäsenvaltioiden on noudatettava liitteessä V vahvistettuja vähim-
mäisarviointiperusteita näiden tarkastuslaitosten nimeämisessä.Tarkastuslaitosten, jotka täyttävät vastaavissa yhdenmukaistetuissastandardeissa vahvistetut arviointiperusteet, on katsottava täyttävänkyseisessä liitteessä määrätyt arviointiperusteet.
3. Tarkastuslaitoksen on peruutettava ilmoituksensa, jos se
havaitsee, että ilmoittaneen jäsenvaltion laitos ei enää täytä 2 kohdassa
tarkoitettuja arviointiperusteita. Sen on heti ilmoitettava siitä muille
jäsenvaltioille ja komissiolle ja peruutettava ilmoitus.
9 artikla
1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin
noudattamisen edellyttämät säädökset ennen 1 päivää tammikuuta1993. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.1992L0042 — FI — 21.02.2004 — 002.001 — 7
▼M1
▼B
▼M1
▼B
▼B
Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säädöksiä 1 päivästä tammikuuta
1994 alkaen.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direk-
tiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus kun ne virallisesti
julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittauksettehdään.
2. Jäsenvaltioiden on sallittava tämän direktiivin antamishetkellä
niiden alueella voimassa olevia sääntöjä ja järjestelmiä vastaavien lait-teiden markkinoille saattaminen ja käyttöönotto 31 päivään joulukuuta1997 asti.
10 artikla
Kolme vuotta tämän direktiivin täytäntöönpanon jälkeen komissio
esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen saavutetuista
tuloksista. Kertomuksen oheen liitetään tarvittaessa tämän direktiivin
muutosehdotukset, jotka on tehty saavutettujen tulosten ja tekniikanedistyksen perusteella.
11 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.1992L0042 — FI — 21.02.2004 — 002.001 — 8
▼M1
LIITEI
CE-VAATIMUSTENMUKAISUUSMERKINTÄ JA ERITYISET
LISÄMERKINNÄT
1.CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä
— CE-vaatimustenmukaisuusmerkintä koostuu kirjaimista ”CE” seuraavalla
tavalla kirjoitettuina:
— Jos CE-merkintää pienennetään tai suurennetaan, on noudatettava edellä
esitetyn kirjoitustavan mittasuhteita.
— CE-merkinnän eri osien on oltava selvästi samankorkuisia ja vähintään
5 mm.
2.Erityiset merkinnät
— CE-merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa.
— Alla esitettyä tunnusta vastaava energiatehomerkki, joka annetaan tämän
direktiivin 6 artiklan mukaisesti.
1992L0042 — FI — 21.02.2004 — 002.001 — 9
▼B
LIITEII
ENERGIATEHOMERKIN MYÖNTÄMINEN
Hyötysuhdevaatimukset, jotka on täytettävä samanaikaisesti sekä nimellisteholla
että 0,3Pn osakuormalla.
MerkkiHyötysuhdevaatimus
nimellisteholla Pn ja katti-
laveden keskilämpötilan
ollessa 70 ºC
%Hyötysuhdevaatimus 0,3 Pn
osakuormalla ja kattila-
veden keskilämpötilan
ollessa≥50 ºC
%
≥84 + 2 logPn≥80 + 3 logPn
≥87 + 2 logPn≥83 + 3 logPn
≥90 + 2 logPn≥86 + 3 logPn
≥93 + 2 logPn≥89 + 3 logPn1992L0042 — FI — 21.02.2004 — 002.001 — 10
▼B
LIITEIII
B moduli: EY-tyyppitarkastus
1 Tämä moduli kuvaa sitä menettelyn osaa, jolla ilmoitettu tarkastuslaitos
varmistaa ja todistaa, että tarkasteltavaa tuotantoa edustava näyte vastaa
tämän direktiivin asiaa koskevia säännöksiä.
2 Valmistajan tai valmistajan edustajan, joka on sijoittautunut yhteisöön, on
toimitettava EY-tyyppitarkastusta koskeva hakemus valitsemalleen ilmoite-
tulle tarkastuslaitokselle.
Hakemuksessa on oltava:
— valmistajan nimi ja osoite, ja jos valmistajan edustaja on toimittanut hake-
muksen, myös hänen nimensä ja osoitteensa,
— kirjallinen vakuutus siitä, että samaa hakemusta ei ole toimitettu toiselle
ilmoitetulle tarkastuslaitokselle,
— edellä 3 kohdassa kuvatut tekniset asiakirjat.
Hakijan on toimitettava ilmoitetun tarkastuslaitoksen käyttöön tarkastettavaa
tuotantoa edustava näyte, jäljempänä ’tyyppi’. Ilmoitettu tarkastuslaitos voi
pyytää lisää näytteitä, jos testausohjelma edellyttää sitä.
3 Teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida tuotteen direktiivissä
säädettyjen vaatimusten mukaisuus. Teknisten asiakirjojen on, jos arvioinnin
kannalta on tarpeen, katettava tuotteen suunnittelu, valmistus ja toiminta
sekä sisällettävä arvioinnin kannalta tarvittavassa määrin:
— tyypin yleinen kuvaus,
— esimerkiksi rakennetta ja valmistusta koskevat periaatepiirustukset sekä
komponentteja ja osakokoonpanoja ja kytkentöjä koskevat kaaviot,
— piirustusten, kaavioiden sekä tuotteen toiminnan ymmärtämiseksi tarvit-
tavat kuvaukset ja selitykset,
— luettelo 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista standardeista, joita on nouda-
tettu joko kokonaan tai osittain sekä kuvaukset käytetyistä ratkaisuista,
joilla direktiivissä säädettyjen olennaisten vaatimusten noudattaminen on
varmistettu silloin, kun kyseisessä artiklassa tarkoitettuja standardeja ei
ole noudatettu,
— tehtyjen lujuuslaskelmien tulokset, suoritetut tutkimukset,— testausselosteet.
4 Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on:
4.1 tarkastettava teknisten asiakirjojen lisäksi se, että tyyppi on valmistettu
niiden mukaisesti sekä tunnistettava ne osat, jotka on suunniteltu 5
artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen standardien asiaa koskevien lausumien
mukaisesti samoin kuin osat, joiden suunnittelussa ei ole noudatettu
kyseisten standardien asiaa koskevia lausumia;
4.2 suoritettava tai suoritutettava tarkoituksenmukaisia tarkastuksia ja tarvit-
tavia testejä sen tarkastamiseksi, täyttävätkö valmistajan soveltamat
ratkaisut direktiivissä säädetyt olennaiset vaatimukset silloin, kun 5
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja standardeja ei ole noudatettu;
4.3 suoritettava tai suoritutettava tarkoituksenmukaisia tarkastuksia ja tarvit-
tavia testejä tarkastaakseen, että asiaa koskevia standardeja on todella
noudatettu silloin, kun valmistaja on valinnut asiaa koskevien standardien
noudattamisen;
4.4 sovittava hakijan kanssa paikasta, jossa tarkastukset ja tarvittavat testit on
tehtävä.
5 Jos tyyppi täyttää tämän direktiivin säännökset, ilmoitetun tarkastuslaitoksen
on annettava EY-tyyppitarkastustodistus hakijalle. Todistuksessa on oltava
valmistajan nimi ja osoite, tarkastuksessa tehdyt päätelmät ja hyväksytyn
tyypin välttämättömät tunnistetiedot.
Todistukseen on liitettävä luettelo asiaa koskevista teknisistä asiakirjoista, ja
ilmoitetun tarkastuslaitoksen on säilytettävä jäljennös siitä.
Jos valmistajalta tai valmistajan edustajalta, joka on sijoittautunut yhteisöön,
evätään tyyppivarmentaminen, ilmoitetun tarkastuslaitoksen on esitettävä
yksityiskohtaiset syyt epäämiselle.
On säädettävä muutoksenhakumenettelystä.
6 Hakijan on ilmoitettava EY-tyyppitarkastustodistusta koskevia teknisiä asia-
kirjoja hallussaan pitävälle ilmoitetulle tarkastuslaitokselle kaikista
hyväksyttyyn tuotteeseen tehdyistä muutoksista, joille on saatava lisähyväksy-
minen, jos ne voivat vaikuttaa olennaisten vaatimusten mukaisuuteen tai1992L0042 — FI — 21.02.2004 — 002.001 — 11
▼B
tuotteen säädettyihin käyttöolosuhteisiin. Lisähyväksyminen annetaan
lisäyksenä alkuperäiseen EY-tyyppitarkastustodistukseen.
7 Kaikkien ilmoitettujen tarkastuslaitosten on toimitettava muille ilmoitetuille
tarkastuslaitoksille asiaankuuluvaa tietoa EY-tyyppitarkastustodistuksista sekä
annetuista lisäyksistä ja peruutuksista.
8 Toiset ilmoitetut tarkastuslaitokset voivat saada jäljennöksiä EY-tyyppitarkas-
tustodistuksista ja/tai niiden lisäyksistä. Todistusten liitteet on pidettävä
muiden ilmoitettujen tarkastuslaitoksien saatavilla.
9 Valmistajan tai valmistajan edustajan, joka on sijoittautunut yhteisöön, on
säilytettävä EY-tyyppitarkastustodistukset ja tekniset asiakirjat sekä niiden
lisäykset vähintään kymmenen vuotta siitä, kun viimeinen tuote on valmis-
tettu.
Jos valmistaja tai valmistajan valtuutettu edustaja ei ole sijoittautunut
yhteisöön, velvollisuus pitää tekniset asiakirjat saatavilla on henkilöllä, joka
saattaa tuotteen yhteisössä markkinoille.1992L0042 — FI — 21.02.2004 — 002.001 — 12
▼B
LIITEIV
C moduli: tyypinmukaisuus
1 Tämä moduli kuvaa sitä osaa menettelyä, jossa valmistaja tai valmistajan
valtuutettu edustaja, joka on sijoittautunut yhteisöön, varmistaa ja vakuuttaa,
että kyseiset tuotteet ovat EY-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin
mukaisia ja täyttävät tämän direktiivin vaatimukset. ►M1Valmistajan tai
tämän yhteisöön sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä jokaiseen laittee-
seen CE-merkintä ja laadittava kirjallinen
vaatimustenmukaisuusvakuutus. ◄
2 Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet huolehtiakseen
siitä, että tuotantovaiheessa varmistetaan valmistettavien tuotteiden EY-
tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin ja direktiivin hyötysuhdevaati-
musten mukaisuus.
3 Valmistajan tai valmistajan valtuutetun edustajan on säilytettävä jäljennös
vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta vähintään kymmenen vuotta siitä, kun
viimeinen tuote on valmistettu.
Jos valmistaja tai valmistajan valtuutettu edustaja ei ole sijoittautunut
yhteisöön, velvollisuus pitää tekniset asiakirjat saatavilla on henkilöllä,
joka saattaa tuotteen yhteisössä markkinoille.
4 Valmistajan valitseman ilmoitetun tarkastuslaitoksen on tehtävä tai
teetettävä tuotteen tarkastuksia satunnaisotannalla. Ilmoitetun tarkastuslai-
toksen valmiista tuotteista paikan päällä ottamat riittävät näytteet on
tarkastettava, ja niille on tehtävä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa asiaa
koskevassa standardissa (standardeissa) määrätyt tai vastaavat testit sen
tarkastamiseksi, onko tuote asiaa koskevan direktiivin vaatimusten
mukainen. Jos yksi tai useampi tarkastettu tuote ei vastaa vaatimuksia,
ilmoitetun tarkastuslaitoksen on toteutettava aiheelliset toimenpiteet.
D moduli: tuotannon laadunvarmistus
1 Tämä moduli kuvaa menettelyä, jossa valmistaja, joka täyttää 2 kohdan
velvoitteet, varmistaa ja vakuuttaa, että kyseiset laitteet ovat EY-tyyppitar-
kastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisia ja täyttävät tämän direktiivin
vaatimukset. ►M1Valmistajan tai tämän yhteisöön sijoittautuneen edus-
tajan on kiinnitettävä jokaiseen laitteeseen CE-merkintä ja laadittava
kirjallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus. CE-merkintään on liitettävä 4
kohdassa tarkoitetusta valvonnasta vastaavan ilmoitetun laitoksen
tunnusnumero. ◄
2 Valmistajan on käytettävä 3 kohdassa tarkoitettua, hyväksyttyä laatujärjes-
telmää ja suoritettava valmiiden laitteiden tarkastus ja testaus. Valmistajan
on oltava 4 kohdassa tarkoitetun valvonnan alainen.
3.Laatujärjestelmä
3.1 Valmistajan on toimitettava kyseisten laitteiden laatujärjestelmänsä arvioi-
mista koskeva hakemus valitsemalleen ilmoitetulle tarkastuslaitokselle.
Hakemuksessa on oltava:
— kaikki asiaa koskevat tiedot suunnitellusta tuoteryhmästä,
— laatujärjestelmää koskevat asiakirjat,— hyväksyttyyn tyyppiin liittyvät tekniset asiakirjat sekä jäljennös EY-
tyyppitestaustodistuksesta.
3.2 Laatujärjestelmän on varmistettava, että laitteet ovat EY-tyyppitarkastusto-
distuksessa kuvatun tyypin mukaisia ja täyttävät niihin sovellettavassa
direktiivissä säädetyt vaatimukset.
Kaikki valmistajan hyväksymät perusedellytykset, vaatimukset ja säännökset
on kirjattava järjestelmällisesti ja täsmällisesti kirjallisiksi ohjelmiksi,
menettelyiksi ja ohjeiksi. Näiden laatujärjestelmää koskevien asiakirjojen
on mahdollistettava laatuohjelmien, suunnitelmien, käsikirjojen ja pöytäkir-
jojen yhdenmukainen tulkinta.
Niissä on erityisesti oltava riittävä kuvaus:
— laatutavoitteista ja organisaation rakenteesta, vastuualueista ja johdon
vastuusta ja toimivallasta laitteiden laatukysymysten osalta,
— käytetyistä valmistuksen, laadunvalvonnan ja laadunvarmistuksen teknii-
koista, menetelmistä ja järjestelmällisestä toiminnasta,
— tarkastuksista ja testeistä, jotka tehdään ennen valmistusta, valmistuksen
aikana ja sen jälkeen ja niiden suoritustiheys,1992L0042 — FI — 21.02.2004 — 002.001 — 13
▼B
— esimerkiksi sellaisista laatupöytäkirjoista, kuten tarkastusselosteet ja
testaustiedot, kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevöimiseen
liittyvät kertomukset jne.,
— keinoista, joilla valvotaan laitteilta vaaditun laadun toteutumista ja
laatujärjestelmän toiminnan tehokkuutta.
3.3 Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on arvioitava laatujärjestelmä ratkaistakseen,
täyttääkö se 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset. Ilmoitetun tarkastuslai-
toksen on pidettävä olettamuksena, että laatujärjestelmät, joissa sovelletaan
asiaa koskevia yhdenmukaistettuja standardeja, vastaavat näitä vaatimuksia.
Arviointiryhmässä on oltava vähintään yksi arvioija, jolla on kokemusta
kyseisen tuoteteknologian arvioinnista. Arviointimenettelyyn on kuuluttava
tarkastuskäynti valmistajan laitoksella.
Päätöksestä on ilmoitettava valmistajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuk-
sessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.
3.4 Valmistajan on taattava, että hyväksytyn laatujärjestelmän mukaiset velvoit-
teet tulevat täytetyiksi ja että laatujärjestelmä pysyy riittävänä ja
tehokkaana.
Valmistajan tai valmistajan edustajan on ilmoitettava laatujärjestelmän
hyväksyneelle ilmoitetulle tarkastuslaitokselle laatujärjestelmään aiotusta
muutoksesta.
Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on arvioitava ehdotetut muutokset ja
päätettävä, täyttääkö muutettu laatujärjestelmä edelleen 3.2 kohdassa tarkoi-
tetut vaatimukset vai onko vaadittava uusinta-arviointi.
Sen on ilmoitettava päätöksensä valmistajalle. Ilmoituksessa on oltava
tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.
4Ilmoitetun tarkastuslaitoksen vastuulla oleva valvonta
4.1 Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että valmistaja täyttää hyväksytystä
laatujärjestelmästä johtuvat velvoitteet asianmukaisesti.
4.2 Valmistajan on sallittava ilmoitetulle tarkastuslaitokselle tarkastusta varten
pääsy valmistus-, tarkastus- ja testauspaikalle ja varastoon sekä annettava
sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti:
— laatujärjestelmää koskevat asiakirjat,
— esimerkiksi sellaisista laatupöytäkirjoista, kuten tarkastusselosteet ja
testaustiedot, kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen
liittyvät kertomukset jne.
4.3 Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on tehtävä määräajoin tarkastuksia varmistaak-
seen, että valmistaja ylläpitää ja noudattaa laatujärjestelmää sekä annettava
tarkastuskertomus valmistajalle.
4.4 Ilmoitettu tarkastuslaitos voi lisäksi ennalta ilmoittamatta käydä valmistajan
luona. Näillä käynneillä ilmoitettu tarkastuslaitos voi tarvittaessa tehdä tai
teettää testejä tarkastaakseen, että laatujärjestelmä toimii asianmukaisesti.
Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on annettava valmistajalle kertomus käynnistäsekä testausseloste, jos testaus on suoritettu.
5 Valmistajan on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta siitä, kun viimeinen
tuote on valmistettu kansallisten viranomaisten saatavilla:
— asiakirjat, joita tarkoitetaan 3.1 kohdan toisessa luetelmakohdassa,
— muutostiedot, joita tarkoitetaan 3.4 kohdan toisessa alakohdassa,
— ilmoitetun tarkastuslaitoksen päätökset sekä kertomukset ja selosteet,
joita tarkoitetaan 3.4 kohdan viimeisessä alakohdassa sekä 4.3 ja 4.4
kohdassa.
6 Kaikkien ilmoitettujen tarkastuslaitosten on annettava toisille ilmoitetuille
tarkastuslaitoksille asiaa koskevia tietoja laatujärjestelmien hyväksymisistä
ja hyväksymisien peruutuksista.
E moduli: tuotteen laadunvarmistus
1 Tämä moduli kuvaa menettelyä, jossa valmistaja, joka täyttää 2 kohdan
velvoitteet varmistaa ja vakuuttaa, että kattilat ja laitteet ovat EY-tyyppitar-
kastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisia. ►
M1Valmistajan tai tämän
yhteisöön sijoittautuneen edustajan on kiinnitettävä jokaiseen kattilaan ja
laitteeseen CE-merkintä ja laadittava kirjallinen vaatimustenmukaisuusva-
kuutus. CE-merkintään on liitettävä 4 kohdassa tarkoitetusta valvonnasta
vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero. ◄
2 Valmistajan on käytettävä 3 kohdassa tarkoitettua hyväksyttyä laatujärjes-
telmää kattilan ja laitteen lopputarkastuksessa ja -testauksessa ja
valmistajan on oltava 4 kohdassa tarkoitetun valvonnan alainen.1992L0042 — FI — 21.02.2004 — 002.001 — 14
▼B
3Laatujärjestelmä
3.1 Valmistajan on jätettävä kattiloista ja laitteista laatujärjestelmänsä arvioi-
mista koskeva hakemus valitsemalleen ilmoitetulle tarkastuslaitokselle.
Hakemuksessa on oltava:
— kaikki asiaa koskeva tieto suunnitellusta kattila- tai laiteryhmästä,
— laatujärjestelmää koskeva asiakirjat,
— hyväksyttyyn tyyppiin liittyvät tekniset asiakirjat sekä jäljennös EY-
tyyppitestaustodistuksesta.
3.2 Jokainen laatujärjestelmän alaisuudessa tehty kattila tai laite on tarkastettava
ja sille on tehtävä 5 artiklassa tarkoitetussa, asiaa koskevassa standardissa
(standardeissa) määrätyt tai vastaavat testit direktiivin vaatimustenmukai-
suuden varmistamiseksi. Kaikki valmistajan hyväksymät perusedellytykset,
vaatimukset ja säännökset on kirjattava järjestelmällisesti ja täsmällisesti
kirjallisiksi ohjelmiksi, menettelyiksi ja ohjeiksi. Tätä laatujärjestelmää
koskevien asiakirjojen on varmistettava laatuohjelmien, suunnitelmien,
toimintaohjeiden ja pöytäkirjojen yhdenmukainen tulkinta.
Siinä on erityisesti oltava riittävä kuvaus:
— laatutavoitteista ja organisaation rakenteesta, vastuualueista ja johdon
vastuusta ja toimivallasta tuotteiden laatukysymysten osalta,
— tarkastuksista ja testeistä, jotka on tehtävä valmistuksen jälkeen,
— keinoista, joilla valvotaan laatujärjestelmän toiminnan tehokkuutta,
— esimerkiksi sellaisista laatupöytäkirjoista, kuten tarkastusselosteet, testa-
ustiedot, kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen liittyvät
kertomukset.
3.3 Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on arvioitava laatujärjestelmä päättääkseen,
täyttääkö se 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset. Ilmoitetun tarkastuslai-
toksen on pidettävä olettamuksena, että laatujärjestelmät, jotka noudattavat
asiaa koskevia yhdenmukaistettuja standardeja, vastaavat näitä vaatimuksia.
Arviointiryhmässä on oltava vähintään yksi arvioija, jolla on kokemusta
kyseisen tuoteteknologian arvioinnista. Arviointimenettelyyn on kuuluttava
käynti valmistajan laitoksella.
Päätöksestä on ilmoitettava valmistajalle. Ilmoituksessa on oltava tarkastuk-
sessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.
3.4 Valmistajan on taattava, että hyväksytyn laatujärjestelmän mukaiset velvoit-
teet tulevat täytetyiksi ja että laatujärjestelmä pysyy tarkoituksenmukaisena
ja tehokkaana.
Valmistajan tai valmistajan edustajan on ilmoitettava laatujärjestelmän
hyväksyneelle ilmoitetulle tarkastuslaitokselle laatujärjestelmään aiotuista
muutoksista.
Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on arvioitava ehdotetut muutokset ja
päätettävä, täyttääkö muutettu laatujärjestelmä edelleen 3.2 kohdassa tarkoi-
tetut vaatimukset vai onko vaadittava uusinta-arviointi.
Sen on ilmoitettava päätöksensä valmistajalle. Ilmoituksessa on oltava
tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä perusteltu arviointipäätös.
4Ilmoitetun laitoksen vastuulla oleva valvonta
4.1 Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että valmistaja täyttää hyväksytystä
laatujärjestelmästä johtuvat velvoitteet asianmukaisesti.
4.2 Valmistajan on sallittava ilmoitetulle tarkastuslaitokselle tarkastusta varten
pääsy valmistus-, tarkastus- ja testauspaikalle ja varastoon sekä annettava
sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti:
— koskevat asiakirjat,
— tekniset asiakirjat,— esimerkiksi sellaisista laatupöytäkirjoista, kuten tarkastuskertomukset ja
testaustiedot, kalibrointitiedot, kyseisen henkilöstön pätevöimiseen liit-
tyvät kertomukset.
4.3 Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on tehtävä määräajoin tarkastuksia varmistaak-
seen, että valmistaja ylläpitää ja noudattaa laatujärjestelmää sekä annettavatarkastuskertomus valmistajalle.
4.4 Ilmoitettu tarkastuslaitos voi lisäksi ennalta ilmoittamatta käydä valmistajan
luona. Näillä käynneillä ilmoitettu tarkastuslaitos voi tarvittaessa tehdä tai
teettää testejä tarkastaakseen, että laatujärjestelmä toimii asianmukaisesti;
ilmoitetun tarkastuslaitoksen on annettava valmistajalle kertomus käynnistä
sekä testausseloste, jos testaus on suoritettu.1992L0042 — FI — 21.02.2004 — 002.001 — 15
▼B
5 Valmistajan on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta siitä, kun viimeinen
kattila tai laite on valmistettu kansallisten viranomaisten saatavilla:
— asiakirjat, joita tarkoitetaan 3.1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa,
— muutokset, joita tarkoitetaan 3.4 kohdan toisessa alakohdassa,— ilmoitetun tarkastuslaitoksen päätökset sekä kertomukset ja selosteet,
joita tarkoitetaan 3.4 kohdan viimeisessä alakohdassa sekä 4.3 ja 4.4
kohdassa.
6 Kaikkien ilmoitettujen tarkastuslaitosten on annettava toisille ilmoitetuille
tarkastuslaitoksille asiaa koskevia tietoja laatujärjestelmien hyväksymisistä
ja hyväksymisien peruutuksista.1992L0042 — FI — 21.02.2004 — 002.001 — 16
▼B
LIITEV
Vähimmäisvaatimukset, jotka jäsenvaltioiden on otettava huomioon nime-
tessään tarkastuslaitoksia
1 Tarkastustoimenpiteitä liittyviä testejä suorittava tarkastuslaitos, sen johtaja ja
henkilökunta eivät saa olla tarkastamiensa laitteiden suunnittelijoita, valmis-
tajia, hankkijoita tai niiden asennuksesta vastaavia eivätkä edellä
tarkoitettujen osapuolien edustajia. He eivät saa välittömästi eivätkä edusta-
jina osallistua kattiloiden ja laitteiden suunnitteluun, rakentamiseen,pitämiseen kaupan tai kunnossapitoon. Tämä ei sulje pois mahdollisuutta
vaihtaa teknistä tietoa valmistajan ja tarkastuslaitoksen välillä.
2 Tarkastuslaitoksen ja sen henkilökunnan on tehtävä tarkastustoimenpiteet
mahdollisimman korkeaa ammatillista rehellisyyttä ja teknistä pätevyyttä
noudattaen, ja niiden on oltava vapaat kaikesta sellaisesta painostuksesta ja
houkuttelusta, erityisesti taloudellisesta, joka voisi vaikuttaa heidän arvioin-
tiinsa tai tarkastuksen tuloksiin, varsinkin niiden henkilöiden tai
henkilöryhmien taholta, joilla on etua tarkastuksen tuloksesta.
3 Tarkastuslaitoksen käytettävissä on oltava tarvittava henkilökunta ja tarvit-
tavat varat voidakseen toteuttaa asianmukaisesti ne hallinnolliset ja tekniset
tehtävät, jotka liittyvät tarkastamiseen; sillä on oltava mahdollisuus käyttää
erikoistarkastuksiin vaadittavia laitteita.
4 Tarkastuksista vastaavalla henkilökunnalla on oltava:
— hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus,
— tyydyttävät tiedot suorittamiensa tarkastusten vaatimuksista ja riittävä
käytännön kokemus tällaisista tarkastuksista,
— vaadittava kyky laatia todistuksia, pöytäkirjoja ja selosteita, joilla todenne-
taan tarkastusten suorittaminen.
5 Tarkastushenkilökunnan puolueettomuus on taattava. Henkilökunnan palkka
ei saa olla riippuvainen heidän suorittamiensa tarkastusten määrästä eikä
tarkastusten tuloksista.
6 Tarkastuslaitoksen on otettava vastuuvakuutus, jollei tällainen vastuu kuulu
valtiolle kansallisen lain mukaisesti tai jäsenvaltio itse ole välittömästi
vastuussa tarkastuksista.
7 Tarkastuslaitoksen henkilökunnan on noudatettava ammatillista salassapitovel-
vollisuutta kaikkien niiden tietojen osalta, jotka se saa hoitaessaan tehtäviään
tämän direktiivin tai tämän direktiivin täytäntöön panemiseksi annettujen
kansallisten säännösten nojalla (poikkeuksena tiedot sen valtion toimivaltai-
sille hallintoviranomaisille, jossa laitos toimii).1992L0042 — FI — 21.02.2004 — 002.001 — 17