5)

Tilalämmityksen kausittaista energiatehokkuutta koskevat erityisvaatimukset a) Kaikkien muiden kuin kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus määritellään seuraavasti: ηS = ηS,on – 10 % + F(1) + F(2) + F(3) – F(4) – F(5) Kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus määritellään seuraavasti: ηS = ηS,on – F(1) – F(4) – F(5) Jossa: — ηS,on on 5 kohdan b alakohdan mukaisesti laskettu tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus aktiivitilassa prosentteina; — F(1) on korjauskerroin, joka vastaa lämmönvaraus- ja lämmitysvaihtoehtojen mukautetusta vaikutuksesta johtuvaa sähkökäyttöisten varaavien paikallisten tilalämmittimien positiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen; ja kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen paikallisten tilalämmittimien osalta lämmitysvaihtoehtojen mukautetusta vaikutuksesta johtuvaa negatiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen prosentteina ilmaistuna; — F(2) on korjauskerroin, joka vastaa huoneen lämmitysmukavuuden säätöjen mukautetusta vaikutuksesta johtuvaa positiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen, kun arvot ovat toisensa pois sulkevia tai niitä ei voida laskea yhteen, prosentteina ilmaistuna; — F(3) on korjauskerroin, joka vastaa huoneen lämmitysmukavuuden säätöjen mukautetusta vaikutuksesta johtuvaa positiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen, kun arvot voidaan laskea yhteen, prosentteina ilmaistuna; — F(4) on korjauskerroin, joka vastaa lisäsähkönkulutuksen negatiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen prosentteina ilmaistuna; — F(5) on korjauskerroin, joka vastaa jatkuvasti palavan sytytysliekin energiankulutuksen negatiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen prosentteina ilmaistuna. b) Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus aktiivitilassa lasketaan seuraavasti: Kaikki muut paikalliset tilalämmittimet kuin sähkökäyttöiset paikalliset tilalämmittimet ja kaupalliseen käyttöön tarkoitetut paikalliset tilalämmittimet: ηS,on = ηth,nom Jossa: — ηth,nom on hyötysuhde nimellislämpöteholla alemman lämpöarvon perusteella. Sähkökäyttöiset paikalliset tilalämmittimet: Jossa: — CC on muuntokerroin sähköenergiasta primäärienergiaksi. — Sähkökäyttöisillä paikallisilla tilalämmittimillä ηth,on on 100 prosenttia. Kaupalliseen käyttöön tarkoitetut paikalliset tilalämmittimet: ηS,on = ηS,th · ηS,RF Jossa: — ηS,th on painotettu lämpöhyötysuhde prosentteina; — ηS,RF on päästöhyötysuhde prosentteina. Paikallisilla infrapunatilalämmittimillä ηS,th on 85,6 prosenttia. Paikallisilla putkitilalämmittimillä: ηS,th = (0,15 · ηth,nom + 0,85 · ηth,min ) – Fenv Jossa: — ηth,nom on hyötysuhde nimellislämpöteholla prosentteina ylemmän lämpöarvon perusteella; — ηth,min on hyötysuhde vähimmäislämpöteholla prosentteina ylemmän lämpöarvon perusteella; — Fenv on lämmönkehittimen kuoren häviöt prosentteina. Jos valmistaja tai tavarantoimittaja on määritellyt, että paikallisen putkitilalämmittimen lämmönkehitin sijoitetaan lämmitettävään sisätilaan, kuoren häviöt ovat 0 (nolla). Jos valmistaja tai tavarantoimittaja on määritellyt, että paikallisen putkitilalämmittimen lämmönkehitin sijoitetaan lämmitettävän alueen ulkopuolelle, kuoren häviökerroin riippuu lämmönkehittimen kuoren lämmönläpäisykertoimesta taulukossa 4 esitetyllä tavalla.



Taulukko 4 Lämmönkehittimen kuoren häviökerroin Kuoren lämmönläpäisykerroin (U) U ≤ 0,5 2,2 % 0,5 < U ≤ 1,0 2,4 % 1,0 < U ≤ 1,4 3,2 % 1,4 < U ≤ 2,0 3,6 % U > 2,0 6,0 % Kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen paikallisten tilalämmittimien päästöhyötysuhde lasketaan seuraavasti: Jossa: — RFS on kaupalliseen käyttöön tarkoitetun paikallisen tilalämmittimen säteilykerroin prosentteina. Kaikki muut kaupalliseen käyttöön tarkoitetut paikalliset tilalämmittimet kuin putkijärjestelmät: RFS = 0,15 · RFnom + 0,85 · RFmin Jossa: — RFnom on säteilykerroin nimellislämpöteholla prosentteina; — RFmin on säteilykerroin vähimmäislämpöteholla prosentteina; Putkijärjestelmät: Jossa: — RFnom,i on kunkin putkilohkon säteilykerroin nimellislämpöteholla prosentteina; — RFmin,i on kunkin putkilohkon säteilykerroin vähimmäislämpöteholla prosentteina; — Pheater,i on kunkin putkilohkon lämpöteho kilowatteina ylemmän lämpöarvon perusteella; — Psystem on koko putkijärjestelmän lämpöteho kilowatteina ylemmän lämpöarvon perusteella. Edellä olevaa yhtälöä sovelletaan ainoastaan, jos putkijärjestelmässä sovellettu putkilohkon polttimen, putkien ja heijastimien rakenne on sama kuin yksittäisellä paikallisella putkitilalämmittimellä ja putkilohkon suorituskyvyn määräävät asetukset ovat samat kuin yksittäisellä paikallisella putkitilalämmittimellä. c) Korjauskerroin F(1), joka vastaa lämmönsyötön ja lämpötehon säätöjen mukautetusta vaikutuksesta johtuvaa positiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen, jos lämpö jaetaan vapaalla konvektiolla tai puhallinkonvektiolla sähkökäyttöisillä varaavilla paikallisilla tilalämmittimillä, ja kaupalliseen käyttöön tarkoitetuilla paikallisilla tilalämmittimillä negatiivista vaikutusta, joka liittyy tuotteen kykyyn säädellä lämpötehoaan. Sähkökäyttöisillä varaavilla paikallisilla tilalämmittimillä lämpötehon korjauskerroin F(1) lasketaan seuraavasti: Jos tuote on varustettu jollakin taulukossa 5 esitetyistä (toisensa pois sulkevista) vaihtoehdoista, korjauskerrointa F(1) kasvatetaan vaihtoehtoa vastaavalla arvolla.



Taulukko 5 Sähkökäyttöisten varaavien paikallisten tilalämmittimien korjauskerroin F(1) Jos tuote on varustettu jollakin seuraavista (vain yksi vaihtoehto voidaan valita): F(1):n arvoa kasvatetaan manuaalinen lämmönvarauksen säätö, johon liittyy integroitu termostaatti 0,0 % manuaalinen lämmönvarauksen säätö, johon liittyy huone- ja/tai ulkolämpötilan kompensointi 2,0 % sähköinen lämmönvarauksen säätö, johon liittyy huone- ja/tai ulkolämpötilan kompensointi tai jota energiantoimittaja säätää 3,5 % Jos sähkökäyttöisessä varaavassa paikallisessa tilalämmittimessä on puhallinlämmitys, kertoimen F(1) arvoa kasvatetaan vielä 1,5 prosenttia. Kaupalliseen käyttöön tarkoitetuilla paikallisilla tilalämmittimillä lämpötehon korjauskerroin lasketaan seuraavasti:



Taulukko 6 Kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen paikallisten tilalämmittimien korjauskerroin F(1) Jos tuotteen lämpötehon säätö on: F(1) lasketaan seuraavasti: yksiportainen F(1) = 5 % kaksiportainen moduloiva Kaksiportaisten kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen paikallisten tilalämmittimien korjauskertoimen F(1) pienin arvo on 2,5 prosenttia ja moduloivien kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen paikallisten tilalämmittimien 5 prosenttia. Paikallisilla tilalämmittimillä, jotka eivät ole sähkökäyttöisiä varaavia lämmittimiä eivätkä kaupalliseen käyttöön tarkoitettuja paikallisia tilalämmittimiä, korjauskertoimen F(1) arvo on 0 (nolla). d) Korjauskerroin F(2), joka vastaa huoneen lämmitysmukavuuden säätöjen mukautetusta vaikutuksesta johtuvaa positiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen, kun arvot ovat toisensa pois sulkevia tai niitä ei voida laskea yhteen, lasketaan seuraavasti: Kaikilla paikallisilla tilalämmittimillä korjauskerroin F(2) on jokin taulukossa 7 annetuista arvoista riippuen siitä, mitä säätötapaa sovelletaan. Ainoastaan yksi arvo voidaan valita.



Taulukko 7 Korjauskerroin F(2) Jos tuote on varustettu jollakin seuraavista (vain yksi vaihtoehto voidaan valita): F(2) sähkökäyttöiset paikalliset tilalämmittimet kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta käyttävät paikalliset tilalämmittimet Siirrettävä Kiinteä Varaava Lattialämmitys Säteilevä Yksiportainen lämmitys ilman huonelämpötilan säätöä 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Kaksi tai useampi manuaalista porrasta ilman huonelämpötilan säätöä 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 1,0 % Mekaanisella termostaatilla toteutetulla huonelämpötilan säädöllä 6,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 2,0 % Sähköisellä huonelämpötilan säädöllä 7,0 % 3,0 % 1,5 % 3,0 % 2,0 % 4,0 % Sähköisellä huonelämpötilan säädöllä ja vuorokausiajastimella 8,0 % 5,0 % 2,5 % 5,0 % 3,0 % 6,0 % Sähköisellä huonelämpötilan säädöllä ja viikkoajastimella 9,0 % 7,0 % 3,5 % 7,0 % 4,0 % 7,0 % Korjauskerrointa F(2) ei sovelleta kaupalliseen käyttöön tarkoitettuihin paikallisiin tilalämmittimiin. e) Korjauskerroin F(3), joka vastaa huoneen lämmitysmukavuuden säätöjen mukautetusta vaikutuksesta johtuvaa positiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen, kun arvot voidaan laskea yhteen, lasketaan seuraavasti: Kaikilla paikallisilla tilalämmittimillä korjauskerroin F(3) on taulukossa 8 annettujen arvojen summa riippuen siitä, mitä säätötapaa sovelletaan.



Taulukko 8 Korjauskerroin F(3) Jos tuote on varustettu jollakin seuraavista (voidaan valita useampi vaihtoehto): F(3) sähkökäyttöiset paikalliset tilalämmittimet kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta käyttävät paikalliset tilalämmittimet Siirrettävä Kiinteä Varaava Lattialämmitys Säteilevä Huonelämpötilan säätö läsnäolotunnistimen kanssa 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 1,0 % Huonelämpötilan säätö avoimen ikkunan tunnistimen kanssa 0,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Etäohjausmahdollisuuden kanssa 0,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % Mukautuvan käynnistyksen ohjauksen kanssa 0,0 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % Käyntiajan rajoituksen kanssa 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % Lämpösäteilyanturin kanssa 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,0 % 0,0 % f) Lisäsähkönkulutuksen korjauskerroin F(4) lasketaan seuraavasti: Tällä korjauskertoimella otetaan huomioon lisäsähkönkulutus päälle kytkettynä -tilassa ja valmiustilassa. Sähkökäyttöisillä paikallisilla tilalämmittimillä korjauskerroin lasketaan seuraavasti: Lisäsähkönkulutuksen korjauskerroin F(4) lasketaan seuraavasti: Jossa: — elsb on virrankulutus valmiustilassa kilowatteina; — Pnom on tuotteen nimellislämpöteho kilowatteina; — α on kerroin, jolla otetaan huomioon, onko tuote komission asetuksen (EY) N:o 1275/2008 ( 2 ) vaatimusten mukainen: — — jos tuote on asetuksessa (EY) N:o 1275/2008 vahvistettujen raja-arvojen mukainen, α on 0 (nolla); — jos tuote ei ole asetuksessa (EY) N:o 1275/2008 vahvistettujen raja-arvojen mukainen, α on 1,3. Kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä lisäsähkönkulutuksen korjauskerroin lasketaan seuraavasti: Jossa: — elmax on virrankulutus nimellislämpöteholla kilowatteina; — elmin on virrankulutus vähimmäislämpöteholla kilowatteina. Jos tuotteella ei ole vähimmäislämpötehoa, käytetään nimellislämpötehon virrankulutuksen arvoa; — elsb on tuotteen virrankulutus valmiustilassa kilowatteina; — Pnom on tuotteen nimellislämpöteho kilowatteina. Kaupalliseen käyttöön tarkoitetuilla paikallisilla tilalämmittimillä lisäsähkönkulutuksen korjauskerroin lasketaan seuraavasti: g) Jatkuvasti palavan sytytysliekin energiankulutukseen liittyvä korjauskerroin F(5) lasketaan seuraavasti: Korjauskertoimella otetaan huomioon jatkuvasti palavan sytytysliekin tehontarve. Kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä korjauskerroin lasketaan seuraavasti: Jossa: — Ppilot on sytytysliekin energiankulutus kilowatteina; — Pnom on tuotteen nimellislämpöteho kilowatteina. Kaupalliseen käyttöön tarkoitetuilla paikallisilla tilalämmittimillä korjauskerroin lasketaan seuraavasti: Jos tuotteessa ei ole jatkuvasti palavaa sytytysliekkiä, Ppilot on 0 (nolla). Jossa: — Ppilot on sytytysliekin energiankulutus kilowatteina; — Pnom on tuotteen nimellislämpöteho kilowatteina.