5.

Tilalämmityksen kausittaista energiatehokkuutta koskevat erityisvaatimukset a) Kiinteää polttoainetta käyttävien paikallisten tilalämmittimien tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus määritellään seuraavasti: ηS = ηS,on – 10% + F(2) + F(3) – F(4) – F(5) Jossa: — ηS,on on 5 kohdan b alakohdan mukaisesti laskettu tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus aktiivitilassa prosentteina; — F(2) on korjauskerroin, joka vastaa huoneen lämmitysmukavuuden säätöjen mukautetusta vaikutuksesta johtuvaa positiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen, kun arvot ovat toisensa pois sulkevia tai niitä ei voida laskea yhteen, prosentteina ilmaistuna; — F(3) on korjauskerroin, joka vastaa huoneen lämmitysmukavuuden säätöjen mukautetusta vaikutuksesta johtuvaa positiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen, kun arvot voidaan laskea yhteen, prosentteina ilmaistuna; — F(4) on korjauskerroin, joka vastaa lisäsähkönkulutuksen negatiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen prosentteina ilmaistuna; — F(5) on korjauskerroin, joka vastaa jatkuvasti palavan sytytysliekin energiankulutuksen negatiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen prosentteina ilmaistuna. b) Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus aktiivitilassa lasketaan seuraavasti: ηS,on = ηth,nom Jossa: — ηth,nom on hyötysuhde nimellislämpöteholla alemman lämpöarvon perusteella. c) Korjauskerroin F(2), joka vastaa huoneen lämmitysmukavuuden säätöjen mukautetusta vaikutuksesta johtuvaa positiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen, kun arvot ovat toisensa pois sulkevia tai niitä ei voida laskea yhteen, lasketaan seuraavasti: Kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä korjauskerroin F(2) on jokin taulukossa 2 annetuista arvoista riippuen siitä, mitä säätötapaa sovelletaan. Ainoastaan yksi arvo voidaan valita.



Taulukko 2 Korjauskerroin F(2) Jos tuote on varustettu jollakin seuraavista (vain yksi vaihtoehto voidaan valita): F(2) yksiportainen lämmitys ilman huonelämpötilan säätöä 0,0 % kaksi tai useampi manuaalista porrasta ilman huonelämpötilan säätöä 1,0 % mekaanisella termostaatilla toteutetulla huonelämpötilan säädöllä 2,0 % sähköisellä huonelämpötilan säädöllä 4,0 % sähköisellä huonelämpötilan säädöllä ja vuorokausiajastimella 6,0 % sähköisellä huonelämpötilan säädöllä ja viikkoajastimella 7,0 % F(2) on nolla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä, jotka eivät täytä liitteessä II olevassa 2 kohdassa asetettuja päästöjä koskevia vaatimuksia, kun lämpötilan säätö on säädetty vähimmäislämpöteholle. Lämpöteho saa tällä asetuksella olla enintään 50 prosenttia nimellislämpötehosta. d) Korjauskerroin F(3), joka vastaa huoneen lämmitysmukavuuden säätöjen mukautetusta vaikutuksesta johtuvaa positiivista vaikutusta tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen, kun arvot voidaan laskea yhteen, lasketaan seuraavasti: Kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä korjauskerroin F(3) on taulukossa 3 annettujen arvojen summa riippuen siitä, mitä säätötapaa sovelletaan.



Taulukko 3 Korjauskerroin F(3) Jos tuote on varustettu jollakin seuraavista (voidaan valita useampi vaihtoehto): F(3) huonelämpötilan säätö läsnäolotunnistimen kanssa 1,0 % huonelämpötilan säätö avoimen ikkunan tunnistimen kanssa 1,0 % etäohjausmahdollisuuden kanssa 1,0 % F(3) on nolla kiinteää polttoainetta käyttävillä paikallisilla tilalämmittimillä, jotka eivät täytä liitteessä II olevassa 2 kohdassa asetettuja päästöjä koskevia vaatimuksia, kun lämpötilan säätö on säädetty vähimmäislämpöteholle. Lämpöteho saa tällä asetuksella olla enintään 50 prosenttia nimellislämpötehosta. e) Lisäsähkönkulutuksen korjauskerroin F(4) lasketaan seuraavasti: Tällä korjauskertoimella otetaan huomioon lisäsähkönkulutus päälle kytkettynä -tilassa ja valmiustilassa. Jossa: — elmax on virrankulutus nimellislämpöteholla kilowatteina; — elmin on virrankulutus vähimmäislämpöteholla kilowatteina. Jos tuotteella ei ole vähimmäislämpötehoa, käytetään nimellislämpötehon virrankulutuksen arvoa; — elsb on tuotteen virrankulutus valmiustilassa kilowatteina; — Pnom on tuotteen nimellislämpöteho kilowatteina. f) Jatkuvasti palavan sytytysliekin energiankulutukseen liittyvä korjauskerroin F(5) lasketaan seuraavasti: Korjauskertoimella otetaan huomioon jatkuvasti palavan sytytysliekin tehontarve. Jossa: — Ppilot on sytytysliekin energiankulutus kilowatteina; — Pnom on tuotteen nimellislämpöteho kilowatteina.