2013D0250 — FI — 31.05.2013 — 000.001

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi vesijohtokalusteille (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 2826) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2013/250/EU) (EYV L 145, 31.5.2013, p.6)





Oikaisu









▼B

KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 21 päivänä toukokuuta 2013,

ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi vesijohtokalusteille

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 2826)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2013/250/EU)







EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, ottaa huomioon EU-ympäristömerkistä 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 ( 1 ) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan, on kuullut Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa, sekä katsoo seuraavaa: (1) Asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukaan EU:n ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteille, joilla on koko elinkaarensa aikana vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön. (2) Asetuksessa (EY) N:o 66/2010 säädetään, että erityiset ympäristömerkin myöntämisperusteet vahvistetaan tuoteryhmittäin. (3) Koska veden ja veden lämmittämiseen käytettävän energian kulutus lisäävät merkittävästi kotitalouksien ja muiden kuin kotitaloustilojen kokonaisympäristövaikutuksia, on asianmukaista vahvistaa EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet tuoteryhmälle ”vesijohtokalusteet”. Myöntämisperusteilla olisi erityisesti edistettävä veden kulutukseltaan tehokkaita tuotteita, jotka edistävät veden kulutuksen vähentämistä ja näin ollen myös veden lämmittämiseen tarvittavan energian kulutuksen vähentämistä. (4) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 66/2010 16 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset. sekä katsoo seuraavaa: ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:







1 artikla

1. Tuoteryhmään ”vesijohtokalusteet” kuuluvat: kotitaloushanat, suihkupäät ja suihkut, joita käytetään pääasiassa veden johtamiseksi henkilökohtaisen hygienian hoitoa, siivousta, ruoanlaittoa ja juomavettä varten, myös kun ne on saatettu markkinoille muuta kuin kotitalouskäyttöä varten.

2. Seuraavat tuotteet eivät kuulu tuoteryhmään ”vesijohtokalusteet”:

a) kylpyammehanat;

b) kaksiotehanat ja -suihkut;

c) muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut erityisvesijohtokalusteet.

2 artikla

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1) ’hanalla’ suoraan tai epäsuorasti, mekaanisesti ja/tai automaattisesti toimivaa venttiiliä, jonka kautta johdetaan vettä;

2) ’suihkupäällä’ tarkoitetaan a) kiinteää ylä- tai sivusuihkua, hierovaa suihkua tai vastaavaa laitetta, jota voidaan säätää ja joka johtaa veden vesijohdosta käyttäjälle; tai b) liikuteltavaa käsisuihkua, joka on yhdistetty hanaan suihkuletkulla ja joka voidaan ripustaa suoraan hanaan tai seinään asianmukaisella tuella;

3) ’suihkulla’ suihkupään ja siihen liitettyjen säätöventtiilien ja/tai laitteiden yhdistelmää, joka on pakattu yhdistelmäksi ja myydään yhdistelmänä;

4) ’kaksiotesuihkulla’ suihkua, jossa on erilliset vivut tai kahvat kylmän ja kuuman veden säätelemiseksi;

5) ’sähkösuihkulla’ suihkua, joka on varustettu suihkuveden paikallisesti sähköllä kuumentavalla laitteella;

6) ’muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetuilla erityisvesijohtokalusteilla’ vesijohtokalusteita, joilta edellytetään rajoittamatonta veden virtausta muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettua toimintoa varten;

7) ’veden virtausrajoittimella’ teknistä laitetta, jolla rajoitetaan veden virtausta tiettyyn vesimäärään ja sallitaan suurempi virtaus ainoastaan, jos käyttäjä aktivoi tämän toiminnon valittua ajanjaksoa varten yksittäisen käytön aikana;

8) ’suurimmalla saatavalla enimmäisvirtaamalla’ suurinta järjestelmästä tai yksittäisestä laitteesta saatavaa virtamaa;

9) ’pienimmällä saatavalla enimmäisvirtaamalla’ pienintä järjestelmästä tai yksittäisestä laitteesta saatavaa virtamaa venttiilin ollessa täysin auki;

10) ’teknisellä turvallisuusominaisuudella’ laitetta, joka on osa sensoriohjattua vesijohtokalustetta ja jota käytetään estämään jatkuva virtaus siten, että vedentulo pysäytetään ennalta asetettuna aikana, vaikka sensorin toiminta-alueella olisikin kyseisenä aikana henkilö tai esine.

3 artikla

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukaisen EU-ympäristömerkin saadakseen tuotteen on kuuluttava tämän päätöksen 1 artiklassa määriteltyyn tuoteryhmään ”vesijohtokalusteet” ja oltava tämän päätöksen liitteessä esitettyjen arviointiperusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten mukainen.

4 artikla

Liitteessä vahvistetut arviointiperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisperusteet ovat voimassa neljä vuotta tämän päätöksen antamisesta.

5 artikla

►C1 Hallinnollisia tarkoituksia varten tuoteryhmälle ”vesijohtokalusteet” annetaan tunnusnumero ”40”. ◄

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.









LIITE

EU-YMPÄRISTÖMERKIN ARVIOINTIPERUSTEET SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT ARVIOINTI- JA TODENTAMISVAATIMUKSET

Arviointiperusteet EU-ympäristömerkin myöntämiseksi vesijohtokalusteille:

1. Veden kulutus ja siihen liittyvä energiansäästö

2. Materiaalit, jotka joutuvat kosketuksiin juomaveden kanssa

3. Kielletyt tai rajoitetut aineet ja seokset

4. Tuotteen laatu ja kestoikä

5. Pakkaus

6. Käyttäjätiedot

7. EU-ympäristömerkissä olevat tiedot

Erityiset arviointi- ja todentamisvaatimukset ilmoitetaan kunkin arviointiperusteen yhteydessä.

Kun hakijan edellytetään esittävän vakuutuksia, asiakirjoja, analyysejä, testausselosteita tai muita todisteita arviointiperusteiden noudattamisesta, nämä voivat olla peräisin hakijalta ja/tai tai tämän tavarantoimittajalta.

Testit on mahdollisuuksien mukaan suoritettava laboratorioissa, jotka täyttävät EN ISO 17025 ( 2 ) -standardissa esitetyt yleiset vaatimukset tai vastaavat vaatimukset.

Tarvittaessa voidaan käyttää muita kuin kullekin vaatimukselle ilmoitettuja testimenetelmiä, jos hakemusten arvioinnista vastaava toimivaltainen elin hyväksyy niiden vastaavuuden.

Edellytyksenä on, että tuote täyttää kaikki asiaa koskevat oikeudelliset vaatimukset siinä maassa (niissä maissa), jossa (joissa) tuote on tarkoitus saattaa markkinoille. Hakijan on vakuutettava, että tuote on tämän vaatimuksen mukainen.

Arviointiperuste 1. Veden kulutus ja siihen liittyvä energiansäästö

a) Suurin saatava enimmäisvirtaama

Vedenpaineesta riippumatta vesijohtokalusteesta saatava suurin enimmäisvirtaama ei saa ylittää taulukossa 1 esitettyjä arvoja.







Taulukko 1 ”Vesijohtokalusteista” saatavat suurimmat enimmäisvirtaamat Tuoteryhmän alaryhmä Veden virtaama (l/min) Keittiöhanat ei virtausrajoitinta 6,0 virtausrajoitin (1) 8,0 Allashanat ei virtausrajoitinta 6,0 virtausrajoitin (1) 8,0 Suihkupäät ja suihkut (2) 8,0 (1) Virtausrajoittimien oletusarvoksi (vedensäästöasetus) on voitava asettaa enintään 6 l/min. Suurin saatava enimmäisvirtaama saa olla enintään 8 l/min. (2) Suihkupäiden ja suihkujen, joissa on useampi suihkutoiminto, on täytettävä suurimman enimmäisvirtaaman asetusta koskeva vaatimus.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on vakuutettava, että tuote on tämän vaatimuksen mukainen ja ilmoitettava merkintämenettelyyn toimitetusta tuotteesta saatava suurin enimmäisvirtaama (l/min) ja kyseessä olevalle tuotteella sitä koskevassa EN-standardissa ilmoitettu testimenettelyn mukaisesti suoritettujen testien tulokset (ks. taulukko 2). Testit olisi suoritettava 1,5; 3.0 ja 4,5 baarin (± 0,2 baaria) paineessa sellaisten tuotteiden osalta, joiden vakuutetaan soveltuvan suurpainelaitteisiin (yleensä 1,0–5,0 baaria) tai 0,2, 0,3 ja 0,5 baarin (± 0,02 baaria) paineessa sellaisten tuotteiden osalta, joiden vakuutetaan soveltuvan pienpainelaitteisiin (yleensä 0,1–0,5 baaria). Kolmen mittauksen keskiarvo ei saa ylittää taulukossa 1 ilmoitettuja suurimpia enimmäisvirtaama-arvoja. Pystyhanojen ja erillisillä juoksuputkilla varustettujen keittiöhanojen osalta virtaaman on oltava kahden virtaaman summa, eli sekä kylmä- että kuumavesihanasta altaaseen tuleva virtaama yhteensä. Lisäksi sellaisten tuotteiden osalta, joissa on vaihtoehtona säästöasetus (esimerkiksi virtausrajoitin), on toimitettava kuvaus laitteesta (sen tärkeimmät tekniset parametrit, asennus-, määrittely- ja käyttöohjeet).







Taulukko 2 Tuoteryhmää ”vesijohtokalusteet” koskevat EN-standardit Numero Otsikko EN 200 Sanitary tapware. Single taps and combination of taps for water supply systems of type 1 and type 2 – General technical specification EN 816 Sanitary tapware. Automatic shut-off valves (PN10) EN 817 Sanitary tapware. Mechanical mixing valves (PN10) – General technical specifications EN 1111 Sanitary tapware. Thermostatic mixing valves (PN10) – General technical specification EN 1112 Sanitary tapware. Shower outlets for sanitary tapware for water supply systems type 1 and type 2 – General technical specification EN 1286 Sanitary tapware. Low pressure mechanical mixing valves. General technical specification EN 1287 Sanitary tapware. Low pressure thermostatic mixing valves. General technical specifications EN 15091 Sanitary tapware. Electronic opening and closing sanitary tapware EN 248 Sanitary tapware. General specification for electrodeposited coatings of Ni-Cr EN 60335-1 Household and Similar Electrical Appliances EN 60335-2-35 Household and Similar Electrical Appliances, Safety, Particular Requirements for Instantaneous Water heaters

b) Pienin saatava enimmäisvirtaama

Vedenpaineesta riippumatta vesijohtokalusteesta saatava pienin enimmäisvirtaama ei saa alittaa taulukossa 3 esitettyjä arvoja.







Taulukko 3 ”Vesijohtokalusteista saatavat pienimmät enimmäisvirtaamat” Tuoteryhmän alaryhmä Virtausnopeus (l/min) Keittiöhanat 2,0 Allashanat 2,0 Suihkut ja suihkupäät 4,5 Sähkö- ja pienpainesuihkut (1) 3,0 (1) Tuotteet, jotka saatetaan markkinoille pienpaineenlaitteiksi soveltuvina ja jotka toimivat yleensä 0,1–0,5 baarin paineessa.

Vedenpaineesta riippumatta sähköllä toimivien suihkujen osalta pienin saatava enimmäisvirtaama ei saa olla alhaisempi kuin 3 l/min.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on vakuutettava, että tuote on tämän vaatimuksen mukainen ja ilmoitettava merkintämenettelyyn toimitetusta tuotteesta saatava pienin enimmäisvirtaama ja kyseessä olevalle tuotteella sitä koskevassa EN-standardissa ilmoitettu testimenettelyn mukaisesti suoritettujen testien tulokset (ks. taulukko 2). Testit olisi suoritettava 1,5, 3,0 ja 4,5 baarin (± 0,2 baaria) paineessa sellaisten tuotteiden osalta, joiden vakuutetaan soveltuvan suurpainelaitteisiin (yleensä 1,0–5,0 baaria) tai 0,2, 0,3 ja 0,5 baarin (± 0,02 baaria) paineessa sellaisten tuotteiden osalta, joiden vakuutetaan soveltuvan pienpainelaitteisiin (yleensä 0,1–0,5 baaria). Kolmen mittauksen keskiarvo ei saa olla alhaisempi kuin taulukossa 3 ilmoitetut pienimmän enimmäisvirtaaman arvot. Pystyhanojen ja erillisellä juoksuputkella varustettujen keittiöhanojen osalta virtaaman on oltava kahden virtaaman summa, eli sekä kylmä- että kuumavesihanasta altaaseen tuleva virtaama yhteensä.

c) Lämpötilan säätäminen

Vesijohtokalusteet on varustettava edistyneellä laitteella tai teknisellä ratkaisulla, jonka avulla loppukäyttäjä voi säätää lämpötilaa ja/tai kuumaa vettä esimerkiksi rajoittamalla veden lämpötilaa tai kuuman veden tuloa tai säätämällä termostaattia.

Ratkaisulla on erityisesti mahdollistettava, että käyttäjä voi hallita vesihanasta tai suihkusta tulevan veden lämpötilaa tarkasti riippumatta lämmitysjärjestelmästä, johon se on kytketty. Mahdolliset ratkaisut voivat sisältää esimerkiksi kuuman veden rajoittimen, kylmän veden tulon keskiasennossa ja/tai termostaattisen sekoitusventtiilin.

Sellaisten vesijohtokalusteiden, jotka on suunniteltu yhdistettäväksi vesijohtoon, jossa kulkevan veden lämpötilaa jo säädellään, ja suihkupäiden ei tarvitse olla tämän arviointiperusteen mukaisia.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on toimivaltaiselle viranomaiselle toimittamassaan hakemuksessa vakuutettava, että tuote on arviointiperusteen mukainen, ja toimitettava kuvaus tuotteessa käytettävästä tekniikasta tai laitteesta. Jos vesijohdosta tulevan veden lämpötilaa jo säädellään, hakijan on selitettävä, minkä erityisen teknisen ominaisuuden perusteella vesijohtokaluste soveltuu asennettavaksi tällaiseen järjestelmään.

d) Ajastus

Tätä arviointiperustetta sovelletaan vesijohtokalusteisiin, joita myydään tai markkinoidaan yhdessä ajastinlaitteiden kanssa. (Ajastinlaitteet pysäyttävät vedentulon tietyn ajan jälkeen, jos niitä ei käytetä; esimerkiksi sensorit, jotka pysäyttävät vedentulon käyttäjän poistuttua sensorin toiminta-alueelta, tai tietyn ajan kuluttua, kuten esimerkiksi aikarajoittimet, jotka pysäyttävät vedentulon enimmäisajan kuluttua).

Ajastimilla varustettujen vesijohtokalusteiden pisin ennalta asetettu toiminta-aika ei saa ylittää hanojen osalta 15 sekuntia ja suihkujen osalta 35 sekuntia. Tuote on kuitenkin suunniteltava niin, että asentaja voi säätää vedentulon kestoa tuotteen aiotun käyttötarkoituksen mukaan.

Sensoreilla varustettujen vesijohtokalusteiden osalta käytön jälkeisen veden tulon sulkemisen viive ei saa ylittää vesihanojen osalta yhtä sekuntia ja suihkujen osalta kolmea sekuntia. Lisäksi sensoreilla varustetuilla vesijohtokalusteilla on oltava sisäänrakennettu ”tekninen turvallisuusominaisuus”, jonka ennalta asetettu sulkeutumisaika on enintään kaksi minuuttia onnettomuuksien estämiseksi ja jotta hanoista ja suihkuista ei valuisi jatkuvasti vettä, kun ne eivät ole käytössä.

Arviointi ja todentaminen: Tuote tai järjestelmä on testattava määrätyllä paineella (suurpaineventtiileille 3,0 baaria (± 0,2 baaria) tai matalapaineventtiileille 0,5 baaria (± 0,02 baaria) sen todentamiseksi, että ajastin sulkee vedentulon enintään 10 prosentin poikkeamalla hakijan ilmoittamaan aikaan. Hakijan on vakuutettava, että tuote on arviointiperusteen mukainen ja ilmoitettava käytetty ratkaisu (ennalta asetettu virtaama-aika ajastimien osalta ja sulkeutumisajan viive käytön jälkeen sensorien osalta) ja toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle osana hakemusta tulokset testistä, joka on suoritettu standardin EN 15091 (eletronic opening and closing sanitary tapware) tai standardin EN 816 (automatic shut-off valves) mukaisesti.

Arviointiperuste 2. Materiaalit, jotka joutuvat kosketuksiin juomaveden kanssa

Juomaveden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien kemialliset ja hygieeniset ominaisuudet

Juomaveden kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa käytettävistä aineista ja materiaaleista, tai niihin liittyvistä epäpuhtauksista, ei saa päästä ihmisten käyttöön tarkoitettuun veteen yhdisteitä, joiden pitoisuudet ovat suurempia kuin on tarpeen tuotteiden käyttöä varten, eivätkä ne saa heikentää ihmisten terveyden suojelua suoraan tai epäsuorasti ( 3 ). Ne eivät saa huonontaa ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatua ulkomuodon, hajun tai maun suhteen. Materiaalit eivät saa niiden häiriötöntä toimintaa koskevissa suositelluissa rajoissa (esimerkiksi taulukossa 2 olevissa asiaa koskevissa EN-standardeissa määrätyt käyttöolosuhteet) muuttua siten, että se vaikuttaisi tuotteen suorituskykyyn. Materiaalit, joiden korroosionkestävyys ei ole riittävä, on suojattava riittävällä tavalla, jotta ne eivät aiheuta riskiä terveydelle.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on vakuutettava, että tuote on arviointiperusteen mukainen ja toimitettava asiaa koskevat asiakirjat tai testitulokset jäljempänä esitetyllä tavalla.

Vesijohtokalusteissa käytettävät metalliset materiaalit, jotka joutuvat kosketuksiin juomaveden kanssa, on lueteltava lisäyksessä olevassa positiiviluettelossa ”Acceptance of Metallic Materials for Products in Contact with Drinking Water”. Hakijan on vakuutettava, että tuote on tämän vaatimuksen mukainen. Jos metallisia materiaaleja ei ole sisällytetty mainittuun positiiviluetteloon, on toimitettava tulokset testistä, joka on tehty lisäyksessä kuvatun kohdan ”Materiaalien lisääminen koostumusluetteloon jonkin materiaaliluokan sisällä” ja standardin EN 15664-1 mukaisesti. Vaihtoehtoisesti näistä metallisista materiaaleista ja/tai tuotteesta on toimitettava kansallisten viranomaisten tai asiasta vastaavien laboratorioiden myöntämä hyväksyntätodistus, jos siinä jäsenvaltiossa, jossa tuote saatetaan markkinoille, on voimassa sitovia kansallisia säännöksiä.

Juomaveden kanssa kosketuksiin joutuvat orgaaniset materiaalit on testattava sen jäsenvaltion asiaa koskevien vaatimusten mukaisesti, jossa tuote saatetaan markkinoille. On toimitettava kansallisten viranomaisten tai asiasta vastaavien laboratorioiden myöntämä todistus tai tarvittaessa testitulokset.

Lisäksi on toimitettava tulokset mikro-organismien kasvua koskevista tutkimuksista sekä veden makua ja tuoksua koskevista arvioista, jos kansalliset säännökset siinä jäsenvaltiossa, jossa tuote saatetaan markkinoille, sitä edellyttävät.

Arviointiperuste 3. Kielletyt tai rajoitetut aineet ja seokset

a) Vaaralliset aineet ja seokset

EU-ympäristömerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 66/2010 6 artiklan 6 kohdan mukaisesti tuote tai mikään siitä tehty esine ( 4 ) ei saa sisältää aineita, jotka täyttävät jäljempänä täsmennetyt Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 ( 5 ) tai neuvoston direktiivin 67/548/ETY ( 6 ) mukaiset vaara- tai riskilausekkeet, eikä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ( 7 ) 57 artiklassa tarkoitettuja aineita. Jäljempänä mainitut vaaralausekkeet viittaavat yleensä aineisiin. Jos aineista ei kuitenkaan saada tietoa, sovelletaan seoksia koskevia luokitussääntöjä.







Vaaralausekeluettelo Vaaralauseke (1) Riskilauseke (2) H300 Tappavaa nieltynä R28 H301 Myrkyllistä nieltynä R25 H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin R65 H310 Tappavaa joutuessaan iholle R27 H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle R24 H330 Tappavaa hengitettynä R23/26 H331 Myrkyllistä hengitettynä R23 H340 Saattaa aiheuttaa perimävaurioita R46 H341 Epäillään aiheuttavan perimävaurioita R68 H350 Saattaa aiheuttaa syöpää R45 H350i Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä R49 H351 Epäillään aiheuttava syöpää R40 H360F Saattaa heikentää hedelmällisyyttä R60 H360D Voi vaurioittaa sikiötä R61 H360FD Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Voi vaurioittaa sikiötä R60/61/60–61 H360Fd Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä R60/63 H360Df Voi vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä R61/62 H361f Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä R62 H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä R63 H361fd Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä. R62-63 H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille R64 H370 Vahingoittaa elimiä R39/23/24/25/26/27/28 H371 Saattaa vahingoittaa elimiä R68/20/21/22 H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa R48/25/24/23 H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa R48/20/21/22 H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille R50 H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia R50-53 H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia R51-53 H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia R52-53 H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille R53 EUH059 Vaarallista otsonikerrokselle R59 EUH029 Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa R29 EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa R31 EUH032 Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa R32 EUH070 Myrkyllistä joutuessaan silmään R39-41 (1) Asetus (EY) N:o 1272/2008. (2) Direktiivi 67/548/ETY mukautettuna REACH-asetukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/121/EY (3) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY (4) mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna. (3) EUVL L 396, 30.12.2006, s. 850. (4) EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1.

Edellä mainittua vaatimusta ei sovelleta aineisiin tai seoksiin, joiden ominaisuudet muuttuvat prosessoinnin aikana (esimerkiksi ne eivät ole enää biologisesti saatavilla tai ne muuttuvat kemiallisesti siten, että vaaraa ei enää ole).

Pitoisuusrajat sellaisissa aineissa tai seoksissa, joille mahdollisesti osoitetaan tai on jo osoitettu jokin edellä luetelluista vaara- tai riskilausekkeista ja jotka täyttävät kyseiset vaara- tai riskiluokituskriteerit, sekä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan a, b tai c alakohdassa tarkoitetut kriteerit täyttävissä aineissa eivät saa ylittää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 10 artiklan mukaisesti määritettyjä yleisiä tai erityisiä pitoisuusrajoja. Jos on asetettu erityiset pitoisuusrajat, on sovellettava niitä yleisten pitoisuusrajojen sijaan.

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan d, e tai f alakohdassa säädetyt kriteerit täyttävien aineiden pitoisuusrajat eivät saa ylittää 0,1 painoprosenttia.

Lopputuotetta ei saa merkitä edellä esitettyjen vaaralausekkeiden mukaisesti.

Tästä vaatimuksesta on erityisesti vapautettu seuraavat aineet/ainesosat:







Nikkeli ruostumattomassa teräksessä kaikissa muodoissaan Kaikki vaara- ja riskilausekkeet Juomaveden kanssa kosketuksiin joutuvat vesijohtokalusteiden esineet ja homogeeniset osat, jotka on valmistettu lejeeringeistä, jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 23 artiklan d alakohdan piiriin ja jotka mainitaan ”Acceptance of metallic materials used for products in contact with drinking water” – Common Approach” B osan mukaisessa luettelossa tai täyttävät kyseiseen luetteloon lisäämisen ehdot lisäyksen mukaisesti. Kaikki vaara- ja riskilausekkeet Nikkeli suojapinnoitekerroksessa (jos nikkeliä ei liukene yli 10 μg/l nikkelikerroksesta tai nikkeliä sisältävästä pinnoitteesta tuotteiden sisäpinnasta, joka on tarkoitettu juomaveden kanssa kosketuksiin), testattu standardin EN 16058 (1) (2) mukaisesti. Kaikki vaara- ja riskilausekkeet Vesijohtokalusteiden elektroniset komponentit, jotka täyttävät direktiivin 2011/65/EU (3) vaatimukset. Kaikki vaara- ja riskilausekkeet (1) Jos siinä jäsenvaltiossa, jossa tuote saatetaan markkinoille, on voimassa kansallisia vaatimuksia tai vastaavia menettelyitä sen tutkimiseksi, liukeneeko pinnoitteesta nikkeliä, tämän vaatimuksen noudattamisen osoittamisen sijaan voidaan toimittaa todiste siitä, että nämä kansalliset vaatimukset täyttyvät. (2) EN 16058, Influence of metallic materials on water intended for human consumption – Dynamic rig test for assessment of surface coatings with nickel layers. Long-term test method. (3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on kunkin esineen tai sen homogeenisen osan osalta esitettävä vakuutus siitä, että tämä arviointiperuste täyttyy, sekä muut asiaan liittyvät asiakirjat, kuten esineen tai sen homogeenisen osan toimittajien allekirjoittamat vakuutukset siitä, että aineita tai materiaaleja ei luokitella mihinkään vaaraluokkaan, joka liittyy edellä mainitussa luettelossa tarkoitettuihin vaaralausekkeisiin asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti, sikäli kuin tämä voidaan määrittää vähintään niiden tietojen perusteella, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä VII luetellut vaatimukset. Tämän vakuutuksen tueksi on esitettävä yhteenveto tiedoista, jotka koskevat edellä mainitussa luettelossa tarkoitettuihin vaaralausekkeisiin liittyviä olennaisia ominaisuuksia, sillä yksityiskohtaisuuden tasolla, joka täsmennetään asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä II olevassa 10, 11 ja 12 kohdassa (käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskeva vaatimukset).

Tietoa aineiden sisäisistä ominaisuuksista voidaan tuottaa muilla keinoilla kuin testaamalla, esimerkiksi käyttämällä vaihtoehtoisia menetelmiä, kuten in vitro -menetelmiä, kvantitatiivisia rakenne-aktiivisuusmalleja tai käyttämällä ryhmittelyä tai interpolaatiota asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XI mukaisesti. Tietojen jakamista kannustetaan voimakkaasti.

Annettujen tietojen on liityttävä aineen tai seoksen sellaisiin muotoihin tai fysikaalisiin olomuotoihin, joissa niitä käytetään lopputuotteessa.

Reach-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteissä IV ja V lueteltujen, mainitun asetuksen 2 artiklan 7 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti rekisteröintivelvoitteista vapautettujen aineiden osalta tällainen vakuutus riittää edellä esitettyjen vaatimusten noudattamiseen.

b) Aineet, jotka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 6 artiklan 6 kohdan kiellosta ei myönnetä poikkeuksia aineille, joiden katsotaan olevan erityistä huolta aiheuttavia, jotka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklassa tarkoitetussa luettelossa ja joita esiintyy seoksissa, aineesta valmistetussa esineessä tai jossakin yhdistelmäesineen homogeenisessä osassa pitoisuutena, joka on suurempi kuin 0,1 prosenttia. Jos pitoisuus on alle 0,1 prosenttia, on sovellettava asetuksen (EY) N:o 1272/2008 10 artiklan mukaisesti määritettyjä erityisiä pitoisuusrajoja.

Arviointi ja todentaminen: Erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi yksilöityjen ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan mukaiseen ehdokasluetteloon sisältyvien aineiden luettelo on saatavilla Euroopan kemikaaliviraston verkkosivulla ( 8 ).

Luetteloon on viitattava hakupäivänä. Hakijan on esitettävä vakuutus siitä, että tämä arviointiperuste täyttyy, sekä muut asiaan liittyvät asiakirjat, kuten materiaalitoimittajien allekirjoittamat vakuutukset vaatimusten täyttymisestä ja jäljennökset aineita ja seoksia koskevista käyttöturvallisuustiedotteista asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti aineiden tai seosten osalta. Pitoisuusrajat on eriteltävä käyttöturvallisuustiedotteissa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 31 artiklan mukaisesti aineiden ja seosten osalta.

Arviointiperuste 4. Tuotteen laatu ja kestoikä

a) Yleiset vaatimukset

Tuotteen on oltava taulukossa 2 lueteltujen asiaa koskevien EN-standardien yleisten vaatimusten tai vastaavien pakollisten kansallisten säännösten mukainen. Virtaamaa koskevaa vaatimusta ei sovelleta tähän arviointiperusteeseen.

Tuotteen osien puhdistus voi olla tarpeen normaalissa käytössä. Osat olisi voitava puhdistaa käyttämällä yksinkertaisia välineitä tai aineita.

b) Kulutuspinnan kunto ja nikkeli-kromi-pinnoitteen laatu

Metallisella nikkeli-kromi-pinnoitteella pinnoitetun (riippumatta alustamateriaalista) vesijohtokalusteen on oltava standardin EN 248 mukainen.

c) Korjattavuus ja varaosien saatavuus

Tuote on suunniteltava niin, että loppukäyttäjä tai ammattimainen huoltoteknikko voivat tarvittaessa vaihtaa vaihdettavissa olevat osat helposti. Tuotteeseen liitettävässä tuotetiedotteessa on selkeästi ilmoitettava, mitkä osat voidaan vaihtaa. Hakijan on myös toimitettava selkeät ohjeet, joiden avulla loppukäyttäjä tai koulutetut asiantuntijat voivat tarvittaessa tehdä yksinkertaisia korjauksia.

Hakijan on lisäksi varmistettava, että varaosia on saatavilla vähintään seitsemän vuoden ajan tuotannon lopettamisesta.

d) Takuu

Hakijan on annettava korjauksille tai varaosille vähintään neljän vuoden takuu.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen ja toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle osana hakemusta esimerkit tuotetiedotteesta ja takuuehdoista.

Edellä a ja b kohdan osalta hakijan on lisäksi toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle hakemuksen osana tulokset testeistä, jotka on suoritettu a kohdan osalta taulukossa 2 lueteltujen standardien mukaisesti ja b kohdan osalta standardin EN 248 mukaisesti.

Arviointiperuste 5. Pakkaus

Pakkauksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) Kierrätyksen helpottamiseksi kaikkien pakkauksen osien on oltava helposti käsin eroteltavissa eri materiaaleihin.

b) Jos pakkauksessa käytetään pahvia, sen on sisällettävä vähintään 80 prosenttia kierrätysmateriaalia.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on vakuutettava, että tuote on tämän vaatimuksen mukainen ja toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle hakemuksen osana näyte tai näytteitä pakkauksesta.

Arviointiperuste 6. Käyttäjätiedot

Tuotteen mukana on seurattava asianmukaiset käyttöohjeet, joissa neuvotaan tuotteen oikea ja ympäristöä säästävä käyttö sekä sen ylläpito. Tuotteessa on oltava seuraavat tiedot painettuna (pakkauksessa ja/tai pakkauksen mukana olevissa asiakirjoissa) ja/tai sähköisessä muodossa:

a) tieto siitä, että suurimmat ympäristövaikutukset liittyvät tuotteen käyttövaiheeseen (vedenkulutus, veden lämmittämiseen kuluva energia), neuvoja siitä, miten ympäristövaikutuksia vähennetään tuotteen järkevällä käytöllä,

b) tieto siitä, että tuotteelle on myönnetty EU:n ympäristömerkki sekä lyhyt mutta yksityiskohtainen selitys siitä, mitä tämä tarkoittaa; nämä tiedot annetaan ympäristömerkin yhteydessä annettujen yleisten tietojen lisäksi.

c) suurin enimmäisvirtaama l/min (testattu arviointiperusteen 1 a mukaisesti),

d) asennusohjeet, mukaan lukien tiedot tuotteelle sopivasta käyttöpaineesta,

e) seisovaa vettä koskevat ohjeet ja varoitus siitä, ettei hanavettä saisi juoda, jos vesi on seisonut putkistossa pidemmän aikaa (sovelletaan hanoihin); esimerkki: ”Juomaveden säästämiseksi käyttäkää seisovaa vettä (esim. aamulla käytettävä tai loman aikana seisonut vesi) muun muassa wc:n huuhteluun, suihkuvetenä tai puutarhan kasteluun”,

f) tuotteen asianmukaista käyttöä ja huoltoa koskevat suositukset (mukaan lukien puhdistus ja kalkinpoisto), joissa mainitaan kaikki asiaa koskevat ohjeet, erityisesti: i) tuotteiden huoltoa ja käyttöä koskevat ohjeet, ii) tiedot siitä, mitkä osat voidaan vaihtaa, iii) ohjeet tiivisteiden vaihtamiseksi, jos hana vuotaa, iv) ohjeet vesijohtokalusteiden puhdistamiseksi asianmukaisilla materiaaleilla kalusteiden sisä- ja ulkopintojen vahingoittumisen välttämiseksi, v) ohjeet ilmastimien säännöllisestä ja asianmukaisesta huollosta.

Sellaisten vesijohtokalusteiden (lukuun ottamatta suihkupäitä), joita ei varusteta ajastimilla, tuotepakkauksissa on oltava selkeästi esillä seuraava teksti:

”Tämä EU-ympäristömerkin saanut tuote on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu toistuvaan ja tiheään käyttöön muussa kuin kotiympäristössä (kuten julkisissa tiloissa kouluissa, toimistoissa, sairaaloissa, uima-altaissa)”.

Ajastimilla varustettujen vesijohtokalusteiden tuotepakkauksissa on oltava selkeästi esillä seuraava teksti:

”Tämä EU-ympäristömerkin saanut tuote on tarkoitettu erityisesti toistuvaan ja tiheään käyttöön muussa kuin kotiympäristössä (kuten julkisissa tiloissa kouluissa, toimistoissa, sairaaloissa, uima-altaissa)”.

”Rajoitetun virtauksen suihkupäiden” osalta tuoteselosteessa olisi annettava tietoa tarpeesta tarkistaa yhteensopivuus, kun ne liitetään verkkokäyttöiseen suihkuun; esimerkiksi: ”Tarkistakaa, että tämä rajoitetun virtauksen suihkupää on yhteensopiva olemassa olevan suihkujärjestelmän kanssa, jos aiotte liittää sen verkkokäyttöisen suihkun osaksi”.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on vakuutettava, että tuote on vaatimuksen mukainen ja toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle osana hakemusta näyte tai näytteitä käyttäjätiedoista ja/tai linkki valmistajan verkkosivuille, joilta tiedot ovat saatavilla.

Peruste 7. EU-ympäristömerkin tiedot

Vapaaehtoisessa ympäristömerkin tekstikentässä on oltava seuraava teksti:

— Tehokkaampi veden käyttö

— Paremmat energiansäästömahdollisuudet

— Tämä sertifioitu tuote säästää vettä, energiaa ja rahaa.

Valinnaisella tekstikentällä varustetun merkin käyttöä koskevat ohjeet ovat asiakirjassa ”Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo”, joka on saatavilla osoitteesta:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on toimitettava ympäristömerkin malli ja vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta.









Lisäys

Seuraavat tiedot perustuvat asiakirjaan ”ACCEPTANCE OF METALLIC MATERIALS USED FOR PRODUCTS IN CONTACT WITH DRINKING WATER. Common Approach. Part A – Procedure for the acceptance and Part B – Common Composition List”, joka on saatavilla osoitteessa http://www.umweltbundesamt.de/wasser-e/themen/trinkwasser/4ms-initiative.htm.

Ote 1 asiakirjan ”ACCEPTANCE OF METALLIC MATERIALS USED FOR PRODUCTS IN CONTACT WITH DRINKING WATER. Common Approach. Part A. Procedure for the acceptance” luvusta 2.

1. Metallisten materiaalien hyväksyminen koostumusluetteloon

Juomaveden kanssa kosketuksiin joutuvissa tuotteissa käytettävät metalliset materiaalit on lueteltava koostumusluettelossa.

1.1 Menettely materiaalien lisäämiseksi koostumusluetteloon

Ensisijainen vastuu materiaalien arvioinnista säilyy kansallisella tasolla. Arvioinnissa käytetään hyväksi kansallisella tasolla vakiintuneita menettelyjä ja siellä käytettävissä olevia asiantuntijaresursseja. Testitulosten tulkinta ja jäljempänä kuvattujen hyväksymisperusteiden soveltaminen on kuitenkin monimutkaista. Tästä syystä päätöksenteossa olisi noudatettava asiantuntijakomitean neuvoja.

Asiantuntijakomitealla olisi oltava seuraavanlaista asiantuntemusta:

— pätevää tietoa korroosiosta ja metallien liukenemisesta,

— tietämystä toksikologiasta ja juomaveden laadun arvioinnista ihmisten terveyteen liittyvien näkökohtien perusteella,

— perehtyneisyyttä siihen, millä tavoin metallisia materiaaleja ja tuotteita käytetään juomaveden käsittelyssä ja jakelussa.

Neljän jäsenvaltion muodostama ryhmä pääsi sopimukseen materiaaleja yhteiseen koostumusluetteloon hyväksyttäessä sovellettavasta yhteisestä menettelystä. Menettelyä kuvataan tämän asiakirjan B osassa.

1.2 Koostumusluettelon rakenne

Koostumusluettelo sisältää metallisten materiaalien eri luokat.

Luokka määritellään seuraavasti:

sellaisten materiaalien ryhmä, joilla on samat ominaisuudet suhteessa niiden käyttöalaan, käyttäytymiseen silloin, kun ne ovat kosketuksissa juomaveden kanssa, sekä veden koostumukseen ja/tai kosketuspinta-alaan liittyviin rajoituksiin.

Koostumusluettelo sisältää eri luokkien koostumusten raja-arvot.

Jokaisella luokalla on yksi vertailumateriaali.

Vertailumateriaali määritellään seuraavasti:

materiaali, joka kuuluu luokkaan, jonka osalta metallien juomaveteen liukenemista koskevat ominaisuudet ovat tunnettuja ja toistettavissa, jonka koostumusta valvotaan tiukasti ja jonka osalta olennaiset alkuaineet ovat hyväksyttävän tason ylärajalla tai lähellä sitä. Huomioon on otettava joidenkin ainesosien metallien liukenemista mahdollisesti estävät vaikutukset.

Kussakin luokassa luetteloon sisällytetään kaupallisesti saatavilla olevat metalliset materiaalit, jotka hyväksytään käytettäväksi juomaveden kanssa kosketuksiin joutuvissa tuotteissa. Materiaaleja voidaan käyttää vain tietyissä tuotteissa kosketuspinta-alaan liittyvien rajoitusten (taulukko 1) vuoksi.







Taulukko 1 Metallisten materiaalien tuoteryhmät Tuoteryhmä Esimerkkejä tuotteista tai niiden osista Oletettu kosketuspinta ”a” A Kiinteistöjen putkiasennukset Pinnoittamattomat putkistot vesijohtoverkoissa 100 % B Liitokset Liitännäistuotteet Pumppujen osat kiinteistöasennuksissa Venttiilien osat kiinteistöasennuksissa 10 % C Vesimittarien liikkuvat osat Pumppujen osat vesijohtoverkoissa Venttiilien osat vesijohtoverkoissa 1 %

— Tuoteryhmä A: kosketuspinta enintään 100 prosenttia

Kiinteistöjen putkiasennuksissa voidaan käyttää samaa materiaalia kaikkien läpimittojen osalta. Yhden materiaalin kosketuspinta veden kanssa voi olla lähestulkoon 100 prosenttia (esim. kupari, galvanoitu teräs tai ruostumaton teräs). Turvallisen käytön edellytyksiä arvioitaessa perustaksi on otettava mahdollisimman suuri prosenttiosuus. Kun jokin koostumus hyväksytään käytettäväksi putkissa, hyväksyntä koskee kaikkia käyttötarkoituksia (esim. liitokset, osat jne.).

Tähän ryhmään kuuluvat myös pinnoittamattomat metalliset putkistot vesijohtoverkoissa ja vedenkäsittelyprosesseissa.

— Tuoteryhmä B: kosketuspinta enintään 10 prosenttia

Erilaisia kiinteistöasennuksiin tarkoitettuja liitoksia tai liitännäistuotteita voidaan tuottaa yhdestä ainoasta materiaalista tai hieman erilaisista materiaaleista. Yleisimmin ne valmistetaan lyijyä sisältävistä kuparilejeeringeistä. Koska niistä voi liueta veteen lyijyä, on tarpeen rajoittaa niistä valmistettujen tuotteiden kokonaiskosketuspinta-alaa. Tällaisten tuotteiden sisältämien materiaalien arvioinnissa oletuksena on 10 prosentin kosketuspinta-ala veteen.

Tähän ryhmään kuuluvat myös kiinteistöasennuksissa käytettävät metalliset pumppujen osat ja venttiilit.

— Tuoteryhmä C: kosketuspinta alle 1 prosentti

Teknisistä syistä voi olla tarvetta tuottaa pieniä osia koostumuksista, joita ei hyväksytä tuoteryhmässä B (liitokset ja liitännäistuotteet). Näissä laitteissa saatetaan hyväksyä muita koostumuksia, joista liukenee enemmän metalleja, jollei niiden käyttö lisää merkittävästi juomaveden kokonaissaastumista. Tällaisten koostumusten käyttö olisi rajoitettava osiin, joiden kokonaiskosketuspinta-ala juomaveteen ei ole yli yksi prosentti. Esimerkiksi vesimittarin rungon olisi vastattava tuoteryhmässä B hyväksyttyä koostumusta, mutta liikkuva osa voidaan valmistaa tuoteryhmässä C luetellusta materiaalista.

Tähän ryhmään kuuluvat myös vesijohtoverkoissa ja vedenkäsittelyprosesseissa käytettävät metalliset pumppujen osat ja venttiilit.

1.3 Arviointia varten tarvittavat tiedot

Metallisten materiaalinen hyväksyntä perustuu standardin EN 15664-1 mukaisella testauslaitteistolla pitkällä aikavälillä tehtyjen testien tuloksiin. Testijakson on oltava vähintään kuusi kuukautta, ja sitä voidaan pidentää. Standardin EN 15664-1 mukaista testausta koskevia lisävaatimuksia kuvataan kohdissa 1.4 ja 1.5.

Jotakin luokkaa koskevan vertailumateriaalin hyväksyntä edellyttää erilaisilla vesillä (jotka edustavat juomavesien tavanomaista koostumusta EU:ssa, ks. EN 15664-2) standardin EN 15664-1 mukaisesti suoritettujen testien tulosten hyväksyntää.

Jotta jokin materiaali voitaisiin sisällyttää johonkin luokkaan, on tarpeen tehdä standardin EN 15664-1 mukainen vertailutesti vertailumateriaalin perusteella. Vertailutestissä voidaan käyttää paikallista juomavettä, jos vesi on tarpeeksi syövyttävää (ks. EN 15664-2).

Arviointia varten on toimitettava seuraavat tiedot:

— standardin EN 15664-1 mukaiset testausselosteet

— testinäytteen koostumusta koskevat testausselosteet

— kunkin koostumuksen osalta tiedot lejeeringin tärkeimpien ainesosien raja-arvoista ja epäpuhtauksien enimmäisarvoista. Vertailumateriaaleihin sovelletaan tiukempia raja-arvoja kuin kaupallisiin lejeerinkeihin

— materiaalin osalta olemassa olevat eurooppalaiset standardit

— materiaalin ominaisuudet

— tuotteet, joita materiaalista on tarkoitus valmistaa ja niiden käyttötarkoitukset (a-kerroin)

— tuotantoprosessi

— muut tiedot, joiden katsotaan tukevan arviointia.

1.4 Testinäytteen määrittely

Kun materiaalia testataan standardin EN 15664-1 mukaisesti, on testinäytteillä oltava tietty koostumus.

Kaikki alkuaineet, joiden pitoisuus on yli 0,02 prosenttia, voivat olla merkityksellisiä, ja ne on ilmoitettava sen materiaalin koostumuksessa, joka on tarkoitus sisällyttää luetteloon. Lejeerinkien/materiaalien tuottajan on taattava, ettei veteen liukene terveyshaittoja mahdollisesti aiheuttavia epäpuhtauksia, joiden pitoisuus on alle 0,02 prosenttia.

Testinäytteiden koostumus on seuraava:

1.4.1 Vertailumateriaalit

Uuden vertailumateriaalin testaamiseksi toimitettujen testinäytteiden ja vertailutesteissä vertailumateriaalina käytettyjen testinäytteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

— Ainesosien ja epäpuhtauksien on oltava ilmoitetuissa rajoissa.

Huomautus: Vertailumateriaalin koostumus olisi hyväksyttävä ennen testauksen aloittamista. Koostumuksen arvoalueen olisi oltava hyvin suppea, ja vertailumateriaalin olisi edustettava kyseisen luokan osalta pahinta mahdollista metallin liukenemisen tapausta.

1.4.2 Materiaalit, joita mahdollisesti käytetään vertailutesteissä

Tällaisten materiaalien osalta on määritettävä koostumuksen arvoalue ja koostumuksessa sallitut epäpuhtaudet. Vertailutesti voidaan suorittaa, jos materiaalin koostumuksen arvoalue vastaa olemassa olevan materiaalien luokan määritelmää.

Testinäytteiden koostumuksen arvoalueen on oltava suppeampi kuin materiaalin koostumuksen arvoalue. Kuparilejeeringeistä saatavilla olevien tietojen perusteella testinäytteiden on vastattava koostumukseltaan seuraavia vaatimuksia:

Ainesosat: — Cu- ja Zn-pitoisuuksien on oltava ilmoitetuissa rajoissa. — As-pitoisuuden on oltava yli 66 prosenttia ilmoitetusta arvoalueesta. (esim. jos ilmoitettu arvoalue on ≤ 0,15 %, 66 % arvoalueesta (0,15 %) on 0,10 %; alkuainepitoisuuden tulisi tämän perusteella olla 0,10–0,15 %.). — Al-, Si- ja P-pitoisuuksien on oltava alle 50 prosenttia ilmoitetusta arvoalueesta. — Kaikkien muiden ainesosien pitoisuuden on oltava yli 80 prosenttia ilmoitetusta arvoalueesta (esim. jos ilmoitettu arvoalue on 1,6–2,2 %, 80 % arvoalueesta (0,6 %) on 0,48 %; alkuainepitoisuuden tulisi tämän perusteella olla yli 2,08 %).

Epäpuhtaudet: — Kontaktivedessä analysoitavien epäpuhtauksien pitoisuuden (ks. kohta 1.5) on oltava yli 60 prosenttia ilmoitetusta enimmäispitoisuudesta.

Vaatimukset voivat olla erilaisia muiden lejeerinkien kuin kuparilejeerinkien kohdalla.

1.5 Vesianalyysi

Jos testataan uutta vertailumateriaalia, on kontaktivedestä analysoitava standardin EN 15664-1 mukaisesti kaikki alkuaineet, joiden pitoisuus on yli 0,02 prosenttia ilmoitetun materiaalin koostumuksesta, lukuun ottamatta seuraavia:

— Sn, Si ja P, jos niitä on käytetty ainesosina

— Fe, Sn, Mn, Al, Si ja P, jos ne esiintyvät lejeeringissä epäpuhtauksina.

Vertailutestissä kontaktiveden analyysi voidaan rajoittaa tiettyihin alkuaineisiin, jotka täsmennetään kunkin luokan osalta koostumusluettelossa.

1.6 Hyväksymisperusteet

Taulukossa 2 ehdotetaan raja-arvoja juomaveden kanssa kosketuksiin joutuvien metallisten tuotteiden hyväksyttävälle vaikutukselle metallien kokonaispitoisuuksiin kuluttajien käyttämissä hanoissa. Taulukko perustuu juomavesidirektiivissä vahvistettujen kemiallisten ja osoitinmuuttujien hyväksyttäviin arvoihin. Hyväksyttävän vaikutuksen raja-arvot määritettiin seuraavien periaatteiden mukaisesti:

— 90 prosenttia niiden alkuaineiden osalta, joiden kohdalla juomaveden kanssa kosketuksiin joutuvat metalliset tuotteet muodostavat ainoan merkittävän saastumisen lähteen;

— 50 prosenttia niiden alkuaineiden osalta, joiden kohdalla on olemassa muita mahdollisia saastumisen lähteitä.

Kun kyseessä ovat muut muuttujat, joita ei luetella juomavesidirektiivissä, on käytetty seuraavia perusteita:

— Sinkki: tämä alkuaine ei ole toksinen pitoisuuksissa, joita todetaan vesijohtoverkoissa, joissa on käytetty galvanoituja teräsputkia. Sinkki voi kuitenkin vaikuttaa veden makuun ja ulkonäköön. Ehdotettu viitearvo on asetettu sen varmistamiseksi, ettei sinkki vähennä veden esteettistä käyttökelpoisuutta (WHO 2004).

— Tina, vismutti, molybdeeni, titaani: nämä viitearvot perustuvat toksikologian asiantuntijan suosittamiin alustaviin arvoihin (Fawell, 2003).

— Muut metallit: asianmukaisista viitearvoista pyydetään tarvittaessa neuvoja toksikologian asiantuntijoilta.

Jotta luonnolliset suojaavat kerrokset kehittyisivät ajan mittaan, ehdotetaan, että testimenettelyssä simuloidaan kolmen kuukauden vakioimisaikaa, jonka aikana sallitaan pienet poikkeukset viitepitoisuudesta.







Taulukko 2 Hyväksyttävän vaikutuksen raja-arvot ja viitepitoisuudet juomaveden kanssa kosketuksiin joutuvien metallisten tuotteiden metallisten ainesosien hyväksymistä varten Muuttuja Juomaveden kanssa kosketuksiin joutuvien metallisten tuotteiden hyväksyttävän vaikutuksen raja-arvo Juomavesidirektiivissä muuttujalle vahvistettu arvo tai juomavedelle ehdotettu viitearvo (μg/l) Hyväksyntäjärjestelmän viitepitoisuus (μg/l) B osa: Kemialliset muuttujat Antimoni 50 % 5 2,5 Arseeni 50 % 10 5 Kromi 50 % 50 25 Kadmium 50 % 5 2,5 Kupari 90 % 2 000 1 800 Lyijy 50 % 10 5 Nikkeli 50 % 20 10 Seleeni 50 % 10 5 C osa: Osoitinmuuttujat Alumiini 50 % 200 100 Rauta 50 % 200 100 Mangaani 50 % 50 25 Muut: ei mainittu juomavesidirektiivissä Vismutti 90 % 10 9 Molybdeeni 50 % 20 10 Tina 50 % 6 000 3 000 Titaani 50 % 15 7,5 Sinkki 90 % 3 000 2 700

1.7 Jotakin luokkaa koskevan vertailumateriaalin tai sellaisen materiaalin, joka ei kuulu mihinkään luettelon luokkaan, lisääminen

Lejeerinki voi lejeerinkien alkuaineen lisäämisen tai raja-arvojen muuttumisen vuoksi joutua luokan ulkopuolelle. Muutos voi vaikuttaa huomattavasti metallin liukenemiseen liittyviin materiaalin ominaisuuksiin. Kun kyseessä on jotakin luokkaa edustava lejeerinki (vertailumateriaali), on tällaisessa tapauksessa toimitettava seuraavat tiedot:

— kohdassa 1.3 mainitut tiedot

— jos ehdotettu uusi koostumus ei ole verrattavissa mihinkään luettelon materiaaliluokkaan, standardin EN 15664-1 mukaisella testauslaitteistolla ja vähintään kolmella erilaisella standardissa EN 15664-2 määritellyllä juomavedellä tehtyjen testien täydelliset tulokset.

1.7.1 Vertailumateriaalin hyväksyminen

Arvioitaessa testauslaitteistolla (standardi EN 15664-1) saatuja tuloksia on otettava huomioon vastaavien putkikohtaisten pitoisuuksien aritmeettinen keskiarvo MEPn(T).

Kaikkina toiminta-aikoina (T) lasketaan yhden testauslaitteiston kolmen koelinjan MEPn(T)-arvojen keskiarvo MEPa(T).

Materiaali voidaan hyväksyä jonkin tuoteryhmän osalta oletetun kosketuspinnan ollessa a (ks. taulukko 1), jos

I) MEPa(T) * a ≤ RC, kun T = 16, 21 ja 26 viikkoa

II) MEPa(Tb) ≥ MEPa(T), kun {Tb, T} = {12, 16}, {16, 21} ja {21, 26} viikkoa

täyttyvät kaikkien testattujen juomavesien osalta.

Testausaikaa voidaan pidentää yhteen vuoteen asti, jos arviointiperuste II ei täyty. Tässä tapauksessa materiaali hyväksytään, jos

III) MEPa(Tb) ≥ MEPa(T), kun {Tb, T} = {26, 39} ja {39, 52} viikkoa

täyttyy testattujen juomavesien osalta, kun arviointiperuste II ei täyttynyt.

Kaikki saatavilla olevat tiedot on otettava huomioon. Standardin EN 15664-1 mukaisen testauslaitteiston osalta nämä tiedot ovat

— yksittäisten koelinjojen tulokset

— nelituntisen seisoma-ajan jälkeen saadut tulokset, ja

— veden koostumusta koskevat muuttujat.

Jos standardin EN 15664-1 vaatimusten lisäksi analysoitiin seisoneesta vedestä otettuja näytteitä, myös nämä tiedot on otettava huomioon arvioinnissa.

Asiantuntijakomitea tekee päätöksen siitä, ovatko saatavilla olevat tiedot riittävän laadukkaita (esim. kolmessa koelinjassa ei ole suuria eroja, poikkeavien tulosten tulkinta) arvioinnin tekemiseksi, ja jos ovat, voidaanko materiaali hyväksyä edellä mainittujen perusteiden mukaisesti. Hyväksytyt materiaalit ja niiden luokka lisätään koostumusluetteloon vertailumateriaalina.

1.8 Materiaalien lisääminen koostumusluetteloon jonkin materiaaliluokan sisällä

Jos hyväksyttävänä olevan materiaalin ainesosat näyttävät kuuluvan johonkin luokkaan, materiaali voidaan lisätä koostumusluetteloon edellyttäen, että standardin EN 15664-1 mukaisella testauslaitteistolla vastaavaa vertailumateriaalia ja jotakin standardissa EN 15664-2 määriteltyä vettä käyttäen tehdystä vertailutestistä saadut tulokset ovat tyydyttävät.

Kunkin materiaalin osalta on toimitettava seuraavat tiedot:

— kohdassa 1.3 mainitut tiedot

— standardin EN 15664-1 mukaisella testauslaitteistolla tehdystä vertailutestistä saadut tulokset suhteessa luokan vertailumateriaaliin

1.8.1 Materiaalin hyväksyntä vertailutestien avulla

Arvioitaessa testauslaitteistolla (standardi EN 15664-1) saatuja tuloksia on otettava huomioon vastaavien putkikohtaisten pitoisuuksien aritmeettinen keskiarvo MEPn(T).

Kaikkina toiminta-aikoina (T) lasketaan laitteiston kolmen koelinjan MEPn(T)-arvojen keskiarvo MEPa(T).

Vertailumateriaalin osalta huomioon on otettava kolmen vertailulinjan MEPa,RM(T)-arvo.

Materiaali voidaan hyväksyä jonkin tuoteryhmän osalta vertailumateriaalin oletetun kosketuspinnan ollessa a (ks. taulukko 1), jos

I) MEPa(T) ≤ MEPa,RM(T), kun T = 16, 21 ja 26 viikkoa

II) MEPa(Tb) ≥ MEPa(T), kun {Tb, T} = {12, 16}, {16, 21} ja {21, 26} viikkoa

täyttyvät testatun juomaveden osalta.

Testausaikaa voidaan pidentää yhteen vuoteen asti, jos arviointiperuste II ei täyty. Tässä tapauksessa materiaali hyväksytään, jos

III) MEPa(Tb) ≥ MEPa(T), kun {Tb, T} = {26, 39} ja {39, 52} viikkoa

täyttyy.

Kaikki saatavilla olevat tiedot on otettava huomioon. Standardin EN 15664-1 mukaisen testauslaitteiston osalta nämä tiedot ovat

— yksittäisten koelinjojen tulokset

— nelituntisen seisoma-ajan jälkeen saadut tulokset, ja

— veden koostumusta koskevat muuttujat.

Jos standardin EN 15664-1 vaatimusten lisäksi analysoitiin seisoneesta vedestä otettuja näytteitä, myös nämä tiedot on otettava huomioon arvioinnissa.

Asiantuntijakomitea tekee päätöksen siitä, ovatko saatavilla olevat tiedot riittävän laadukkaita (esim. kolmessa koelinjassa ei ole suuria eroja, poikkeavien tulosten tulkinta) arvioinnin tekemiseksi, ja jos ovat, voidaanko materiaalit hyväksyä edellä mainittujen perusteiden mukaisesti. Hyväksytyt materiaalit ja niiden luokka lisätään koostumusluetteloon vertailutestauksessa käytettävänä vertailumateriaalina.

Ote 2 asiakirjan ”ACCEPTANCE OF METALLIC MATERIALS USED FOR PRODUCTS IN CONTACT WITH DRINKING WATER. Common Approach. Part B – Common Composition List” luvusta 2.

Kuparilejeeringit

1.8.1.1 Luokka







Luokan koostumusta koskevat raja-arvot Ainesosa Pitoisuus (%) Epäpuhtaus Enintään (%) Kupari ≥ 57,0 Antimoni 0,02 Sinkki Jäännös Arseeni 0,02 Lyijy ≤ 3,5 Vismutti 0,02 Alumiini ≤ 1,0 Kadmium 0,02 Rauta ≤ 0,5 Kromi 0,02 Pii ≤ 1,0 Nikkeli 0,2 Tina ≤ 0,5







Vertailumateriaalin koostumus Ainesosa Pitoisuus (%) Epäpuhtaus Enintään (%) Kupari 57,0–59,0 Antimoni 0,02 Sinkki Jäännös Arseeni 0,02 Lyijy 1,9–2,1 Vismutti 0,02 Kadmium 0,02 Kromi 0,02 Nikkeli 0,2 Alumiini 0,2 Rauta 0,3 Pii 0,02 Tina 0,3

Migraatiovedessä huomioon otettavat alkuaineet:

lyijy, nikkeli, kupari, sinkki

Lisätään:

Kunkin alkuaineen osalta: Hyväksyntätekijät verrattuna mainittuun vertailumateriaaliin

1.8.1.2 Hyväksytyt lejeeringit







Hyväksytyt messinkilejeeringit B2 (CW617N CW612N:n perusteella) Ainesosa Pitoisuus (%) Epäpuhtaus Enintään (%) Kupari 57,0–60,0 Antimoni 0,02 Sinkki Jäännös Arseeni 0,02 Lyijy 1,6–2,2 Vismutti 0,02 Kadmium 0,02 Kromi 0,02 Nikkeli 0,1 Alumiini 0,05 Rauta 0,3 Pii 0,03 Tina 0,3

Tuoteryhmä B

Tuoteryhmä C

Saksalainen standardointia koskeva tutkimusraportti RG_CPDW_01_074

Asiakirja-aineisto, John Nuttall (maaliskuu 2006)







Hyväksytyt messinkilejeeringit B1 (CW614N:n ja CW603N:n perusteella) Ainesosa Pitoisuus (%) Epäpuhtaus Enintään (%) Kupari 57,0–62,0 Antimoni 0,02 Sinkki Jäännös Arseeni 0,02 Lyijy 2,5–3,5 Vismutti 0,02 Kadmium 0,02 Kromi 0,02 Nikkeli 0,2 Alumiini 0,05 Rauta 0,3 Pii 0,03 Tina 0,3

Tuoteryhmä C

Saksalainen standardointia koskeva tutkimusraportti RG_CPDW_01_074

Asiakirja-aineisto, John Nuttall (maaliskuu 2006)

1.8.1.3 Luokka







Luokan koostumusta koskevat raja-arvot Ainesosa Pitoisuus (%) Epäpuhtaus Enintään (%) Kupari ≥ 61,0 Antimoni 0,02 Sinkki Jäännös Vismutti 0,02 Arseeni ≤ 0,15 Kadmium 0,02 Lyijy ≤ 2,2 Kromi 0,02 Alumiini ≤ 1,0 Nikkeli 0,2 Rauta ≤ 0,5 Pii ≤ 1,0 Tina ≤ 0,5







Vertailumateriaalin koostumus Ainesosa Pitoisuus (%) Epäpuhtaus Enintään (%) Kupari 61,0–63,0 Antimoni 0,02 Sinkki Jäännös Vismutti 0,02 Arseeni 0,09–0,13 Kadmium 0,02 Lyijy 1,4–1,6 Kromi 0,02 Alumiini 0,5–0,7 Nikkeli 0,2 Rauta 0,12 Pii 0,02 Tina 0,3

Migraatiovedessä huomioon otettavat alkuaineet:

lyijy, nikkeli, arseeni, kupari, sinkki

Niiden tulosten pohjalta, joita on saatu käynnissä olevasta (alan) tutkimuksesta, lejeerinkien alkuaineita (ainesosat) ja epäpuhtauksia rajoitetaan siten, että lejeerinkejä voi käyttää kaikissa juomavesissä.

Tuoteryhmä B

Tuoteryhmä C

Asiakirja-aineisto, John Nuttall (maaliskuu 2006)

Lisätään:

Kunkin alkuaineen osalta: Hyväksyntätekijät verrattuina mainittuun vertailumateriaaliin

1.8.1.4 Luokka







Luokan koostumusta koskevat raja-arvot Ainesosa Pitoisuus (%) Epäpuhtaus Enintään (%) Kupari Jäännös Alumiini 0,01 Sinkki ≤ 6,5 Antimoni 0,1 Tina ≤ 13,0 Arseeni 0,03 Lyijy ≤ 3,0 Vismutti 0,02 Nikkeli ≤ 0,6 Kadmium 0,02 Kromi 0,02 Rauta 0,3 Pii 0,01







Vertailumateriaalin koostumus Ainesosa Pitoisuus (%) Epäpuhtaus Enintään (%) Kupari Jäännös Alumiini 0,01 Sinkki 5,9–6,2 Antimoni 0,1 Tina 3,9–4,1 Arseeni 0,03 Lyijy 2,8–3,0 Vismutti 0,02 Nikkeli 0,5–0,6 Kadmium 0,02 Kromi 0,02 Rauta 0,3 Pii 0,01

Migraatiovedessä huomioon otettavat alkuaineet:

lyijy, nikkeli, antimoni, kupari, sinkki, tina

Lisätään:

Kunkin alkuaineen osalta: Hyväksyntätekijät verrattuina mainittuun vertailumateriaaliin

1.8.1.5 Hyväksytyt lejeeringit







Hyväksytyt tykkipronssiset lejeeringit GM1 (CC491K:n perusteella) Ainesosa Pitoisuus (%) Epäpuhtaus Enintään (%) Kupari 84,0–88,0 Alumiini 0,01 Sinkki 4,0–6,0 Antimoni 0,1 Tina 4,0–6,0 Arseeni 0,03 Lyijy 2,5–3,0 Vismutti 0,02 Nikkeli 0,1–0,6 Kadmium 0,02 Kromi 0,02 Rauta 0,3 Pii 0,01

Tuoteryhmä B

Tuoteryhmä C

Ehdotuksen perusta: Saksalainen standardointia koskeva tutkimusraportti RG_CPDW_01_074, asiakirja-aineisto, John Nuttall (maaliskuu 2006)

Kuparit

1.8.1.6 Luokka







Luokkaa koskevat koostumusrajat Ainesosa Pitoisuus (%) Epäpuhtaus Enintään (%) Kupari ≥ 99,9 Muut yhteensä ≤ 0,1 Fosfori ≤ 0,04







Vertailukoostumus Ainesosa EN-numero Cu-DHP CW 024A

Migraatiovedessä huomioon otettavat alkuaineet:

Ei ole: Vertailevia testejä ei tarvita

1.8.1.7 Hyväksytyt lejeeringit







Kupari (CU-DHP) Ainesosa Pitoisuus (%) Epäpuhtaus Enintään (%) Kupari ≥ 99,9 Muut yhteensä ≤ 0,1 Fosfori ≤ 0,04

Tuoteryhmä A

Tuoteryhmä B

Tuoteryhmä C

Veden koostumuksen pienet ainesosat vaikuttavat huomattavalla tavalla kupariyhdisteiden muodostumiseen kupariputkien pinnalla ja niiden liukenemiseen. Tietyissä veden koostumuksissa kuparin huuhtoutumisaste voi olla niin suuri, ettei sitä voida hyväksyä. Jäsenvaltioiden voi olla tarpeen ohjeistaa vesialan yrityksiä sekä kupariputkien toimittajia ja asentajia siitä, mitä käyttörajoituksia kupariputkille mahdollisesti asetetaan veden koostumuksissa, joissa voi tapahtua liiallista kuparin huuhtoutumista.

Kuparin yhteensopivuutta tiettyjen veden koostumuksien kanssa on tutkittava lisää yhdenmukaistettujen tutkimus- ja arviointimenettelyjen avulla.

Tarvitaan tutkimustuloksia ja käytännön kokemuksia useista jäsenvaltioista, jotta voidaan määrittää turvallisen käytön ehdot.

Kupariputkien aiheuttama juomaveden saastuminen riippuu useista veden koostumukseen liittyvistä ominaisuuksista. Tällä hetkellä ei ole yksimielisyyttä siitä, mikä on näiden kahden tekijän yhteisvaikutus ja miten ne vaikuttavat toisiinsa. Riittävästi tietoa ei ole varsinkaan sellaisten juomaveden koostumuksien määrästä, joissa juomavesidirektiivin noudattamatta jättämistä todennäköisesti esiintyy.

Tinattujen kupariputkien ja -liittimien lähtöaineena käytetään kuparia kohdan 4.3.1 mukaisesti. Tälle substraattimateriaalille lisätään tinakerros erilaisilla prosesseilla. Levittämällä tälle tinakerrokselle kupari-ioneja muodostuu metallienvälinen vaihe, joka koostuu tinasta ja kuparista (η-phase = Cu6Sn5).

1.8.1.8 Luokka







Luokan koostumusta koskevat raja-arvot: tinakerros Ainesosa Pitoisuus (%) Epäpuhtaus Enintään (%) Tina ja kupari 99,90 Antimoni 0,01 Arseeni 0,01 Vismutti 0,01 Kadmium 0,01 Kromi 0,01 Lyijy 0,01 Nikkeli 0,01







Vertailukoostumus Kupariputki standardin EN 1057 mukaisesti Ainesosa EN-numero Cu-DHP CW 024A

1.8.1.9 Hyväksytyt lejeeringit







CW 024A -kupari, jossa on 1 μm: n paksuinen tinakerros ja jonka koostumus on seuraava: Ainesosa Pitoisuus (%) Epäpuhtaus Enintään (%) Tina 90 Antimoni 0,01 Kupari < 10 Arseeni 0,01 Vismutti 0,01 Kadmium 0,01 Kromi 0,01 Lyijy 0,01 Nikkeli 0,01

Tuoteryhmä A

Tuoteryhmä B

Tuoteryhmä C

a : Rig tests in representative German drinking waters, julkaisija A. Baukloh, S. Priggemeyer, U. Reiter, B. Winkler, Chemically inner tinned Copper Pipes, Less Copper in Corrosive Drinking Waters, Metall 10–11 (1998) 592–600.

b : Testauslaitteistot standardin DIN 50931 (testauslaitteisto) mukaisesti: Technical report DVGW/TZW, 2000

— Alankomaat: standardin BRL-K19005 mukaisesti

— Saksa: standardien DIN 50930, T6 ja DVGW GW 392 mukaisesti

— Tanska: ETA

Galvanoitu teräs

1.8.1.10 Luokka

Galvanointiprosessissa muodostuvan sinkkipinnoitteen on täytettävä seuraavat vaatimukset:







Ainesosa Pitoisuus (%) Epäpuhtaus Enintään (%) Sinkki Antimoni 0,01 Arseeni 0,02 Kadmium 0,01 Kromi 0,02 Lyijy 0,05 Vismutti 0,01

1.8.1.11 Hyväksytyt lejeeringit

Galvanointiprosessissa muodostuvan sinkkipinnoitteen on täytettävä seuraavat vaatimukset:







Ainesosa Pitoisuus (%) Epäpuhtaus Enintään (%) Sinkki Antimoni 0,01 Arseeni 0,02 Kadmium 0,01 Kromi 0,02 Lyijy 0,05 Vismutti 0,01

Seuraavaa kaavaa ehdotetaan käytettävän yksilöitäessä veden koostumukset, joissa galvanoidun teräksen korroosioaste on hyväksyttävä:

pH ≥ 7.5 tai vapaa CO2 ≤ 0.25 mmol/L

JA Emäksisyys ≥ 1,5 mmol/l

JA S1 < 2 (S1 on määritelty jäljempänä)

JA Kalsium ≥ 1,5 mmol/l

JA Johtavuus ≤ 600 μS/cm lämpötilassa 25 °C

JA S2 < 1 tai S2> 3 (S2 on määritelty jäljempänä)

pitoisuus mmol/l

pitoisuus mmol/l

Tuoteryhmä A

Tuoteryhmä B

Tuoteryhmä C

Veden koostumuksen osalta on laadittu säännöksiä Ranskassa (DTU 60.1/NF P 40-201) ja Saksassa (DIN 50930-3). Niiden sisältämät rajat perustuvat käytännön kokemuksiin, mutta ne on ilmaistu eri tavoin. Ehdotus kattaa pääasiassa samat veden koostumukset kuin mainitut säännökset. Ehdotuksessa otetaan huomioon saatavilla olevat Saksassa tehdyn tutkimuksen ja standardointitutkimuksen tulokset.

Ehdotus sisältää myös standardin EN 12502-3 mukaiset suositukset paikallisen korroosioriskin osalta. Paikallinen korroosio johtaa usein veden laadun heikkenemiseen raudan korroosiotuotteiden seurauksena.

Ehdotus perustuu tuloksiin, jotka on saatu sellaisia galvanoituja teräsputkia koskevista tutkimuksista, joissa sinkkikerroksen lyijypitoisuudet ovat 1,0–0,6 prosenttia. Oletuksena on, että tuloksia voidaan soveltaa putkiin, joiden lyijypitoisuus on pienempi.

Hiiliteräs

Hiiliteräs, jossa ei ole pysyviä suojakerroksia, ei sovellu käyttötarkoituksiin, joissa se joutuu kosketuksiin juomaveden kanssa.

Suojakerroksetonta hiiliterästä voidaan käyttää erityisissä käyttötarkoituksissa (esimerkiksi pumput ja venttiilit) ainoastaan pienellä pinta-alalla, kun se voi joutua kosketuksiin veden kanssa.

1.8.1.12 Luokka

Ainesosat ja epäpuhtaudet eivät saa ylittää jäljempänä mainittuja enimmäisraja-arvoja:







Ainesosa Pitoisuus (%) Epäpuhtaus Enintään (%) Rauta Antimoni 0,02 Hiili ≤ 2,11 Arseeni 0,02 Kromi ≤ 1,0 Kadmium 0,02 Molybdeeni ≤ 1,0 Lyijy 0,02 Nikkeli ≤ 0,5

1.8.1.13 Hyväksytyt lejeeringit

Ainesosat ja epäpuhtaudet eivät saa ylittää jäljempänä mainittuja enimmäisraja-arvoja:







Ainesosa Pitoisuus (%) Epäpuhtaus Enintään (%) Rauta Antimoni 0,02 Hiili ≤ 2,11 Arseeni 0,02 Kromi ≤ 1,0 Kadmium 0,02 Molybdeeni ≤ 1,0 Lyijy 0,02 Nikkeli ≤ 0,5

Ryhmä C

Italian säädösluonnos

Laskelmat mahdollisista vaikutuksista juomaveteen

Valurauta

Valurauta, jossa ei ole pysyviä suojakerroksia, ei sovellu käytettäväksi putkissa ja liittimissä, jotka joutuvat kosketuksiin juomaveden kanssa.

Suojakerroksetonta valurautaa voidaan käyttää erityisiin käyttötarkoituksiin (esimerkiksi pumput ja venttiilit) ainoastaan hyvin pienellä pinta-alalla, kun se voi joutua kosketuksiin veden kanssa. Koostumusta on säänneltävä.

1.8.1.14 Luokka

Ainesosat ja epäpuhtaudet eivät saa ylittää jäljempänä mainittuja enimmäisraja-arvoja:







Ainesosa Pitoisuus (%) Epäpuhtaus Enintään (%) Antimoni 0,02 Rauta Arseeni 0,02 Hiili Kadmium 0,02 Kromi ≤ 1,0 Lyijy 0,02 Molybdeeni ≤ 1,0 Nikkeli ≤ 6,0

1.8.1.15 Hyväksytyt lejeeringit

Ainesosat ja epäpuhtaudet eivät saa ylittää jäljempänä mainittuja enimmäisraja-arvoja:







Ainesosa Pitoisuus (%) Epäpuhtaus Enintään (%) Antimoni 0,02 Rauta Arseeni 0,02 Hiili Kadmium 0,02 Kromi ≤ 1,0 Lyijy 0,02 Molybdeeni ≤ 1,0 Nikkeli ≤ 6,0

Ryhmä C

Italian säädösluonnos

Ranskan säädös

Laskelmat mahdollisista vaikutuksista juomaveteen