c)

El factor de eficiencia energética EERPL(Tj) en las condiciones de carga parcial A, B, C y D, se determina según se explica a continuación: En la condición de carga parcial A (plena carga), la potencia declarada de una unidad se considera igual a la carga de refrigeración (PdesignR). En las condiciones de carga parcial B, C y D, puede haber dos posibilidades: i) Si la potencia declarada (DC) de una unidad corresponde a las cargas de refrigeración requeridas, debe utilizarse el valor de EERDC correspondiente de la unidad. Esto puede suceder con unidades de potencia variable. EERPL(TB,C or D) = EERDC ii) Si la potencia declarada de una unidad es más alta que la carga de refrigeración requerida, la unidad tiene que recurrir a la activación/desactivación cíclica. Esto puede suceder con unidades de potencia fija o de potencia variable. En dichos casos, ha de utilizarse un coeficiente de degradación (Cc) para calcular el valor de EERPL correspondiente. Dicho cálculo se explica a continuación. 1) Para las unidades de potencia fija: Con el fin de obtener una media temporal de la temperatura a la salida, las temperaturas de entrada y de salida para el ensayo de potencia se determinarán utilizando la siguiente ecuación: toutlet,average = t inlet,capacity test + (toutlet,capacity test — tinlet,capacity test) * CR donde: — t inlet,capacity test = temperatura del agua en la entrada del evaporador (para condiciones B, C o D conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/2281, anexo III, cuadros 22 y 23) — t outlet,capacity test = temperatura del agua en la salida del evaporador (para condiciones B, C o D conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/2281, anexo III, cuadros 22 y 23) — t outlet,average = temperatura media del agua en la salida del evaporador, promediada a lo largo de un ciclo de activación/desactivación (por ejemplo + 7 °C conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/2281, anexo III, cuadros 22 y 23) — CR = el factor de potencia, calculado como la carga de refrigeración (PR) dividida por la potencia de refrigeración (Pd) en la misma condición de funcionamiento, del siguiente modo: Para determinar toutlet,average es necesario un proceso iterativo en todas las condiciones (B, C y D), cuando la potencia de refrigeración de la enfriadora (etapa de control) es más elevada que la carga de refrigeración requerida. — Ensayar la toutlet del cuadro 22 o 23 del Reglamento (UE) 2016/2281 con el caudal de agua determinado para ensayos en condición «A» para las enfriadoras con un caudal de agua fijo o con una diferencia de temperatura fija para las enfriadoras con un caudal variable; — Calcular CR; — Aplicar el cálculo de toutlet_average para calcular el valor corregido de toutlet,capacity test, al que debe realizarse el ensayo con el fin de obtener una toutlet,average igual a la temperatura de salida conforme a la definición de los cuadros 22 o 23 del anexo III del Reglamento (UE) 2016/2281; — Repetir el ensayo con la toutlet corregida y el mismo caudal de agua; — Repetir el cálculo de CR; — Repetir las etapas anteriores hasta que CR y toutlet,capacity test queden inalterados. Después, para cada una de las condiciones de carga parcial B, C y D, el EERPL se calculará del siguiente modo: Texto de la imagen donde: — EERDC es el EER correspondiente a la potencia declarada (DC) de la unidad en las mismas condiciones de temperatura de las condiciones de carga parcial B, C y D; — Cc es el coeficiente de degradación para las enfriadoras para las condiciones de carga parcial B, C y D; — CR es el factor de potencia para las condiciones de carga parcial B, C y D. Para las enfriadoras, la degradación debida al efecto de compensación de la presión, cuando se reinicia la unidad, puede considerarse despreciable. El único efecto que incidirá en el EER durante los ciclos es la potencia de entrada remanente cuando el compresor está apagado. La potencia eléctrica utilizada durante el estado desactivado del compresor de la unidad se mide cuando el compresor lleva apagado como mínimo diez minutos. El coeficiente de degradación Cc se determina para cada factor de carga parcial del siguiente modo: Si el Cc no se determina mediante ensayo, el coeficiente de degradación por defecto Cc será 0,9. 2) Para las unidades de potencia variable: Determinar la potencia declarada y el EERPL en la etapa o incremento más próximos del control de la potencia de la unidad para alcanzar la carga de refrigeración requerida. Si esta etapa no permite alcanzar la carga de refrigeración requerida con un margen del ± 10 % (por ejemplo, entre 9,9 kW y 8,1 kW para una carga de refrigeración requerida de 9 kW), determinar la potencia yEERPL a las temperaturas de carga parcial definidas para las etapas en ambos lados de la carga de refrigeración requerida. La potencia para carga parcial y el EERPL a la carga de refrigeración requerida se determinan entonces mediante interpolación lineal entre los resultados obtenidos de estas dos etapas. Si la etapa de control más pequeña de la unidad es superior a la carga de refrigeración requerida, el EERPL al factor de carga parcial requerido se calculará utilizando la misma ecuación usada para las unidades de potencia fija.