78/170 - - - I
Το έγγρα Ôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα
Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 1 3ης Φεβρουαρίου 1 978
περί λειτουργίας των μονάδων παραγωγής θερμότητας για τη θέρμανση χώρων και την
παραγωγή ζεστού νερού σε υπάρχοντα και νέα μη βιομηχανικά κτίρια καθώς και περί της
μ ο ν ώ σ ε ω ςτ ο υδ ι κ τ ύ ο υδ ι α ν ο μ ή ςζ ε σ τ ο ύν ε ρ ο ύο ι κ ι α κ ή ςχ ρ ή σ ε ω ςσ τ αν έ αμ ηβ ι ο μ η χ α ν ι κ άκ τ ί ρ ι α
(78/170/ΕΟΚ )
(ΕΕ αριθ .L5 2της23. 2. 1978,σ. 32)
Τροποποιητική πράξη
Επίσημη Ε Ôημερίδα
αριθ . σελίδα ημερομηνία
Ο δ η γ ί ατ ο υΣ υ μ β ο υ λ ί ο υτ η ςτ η ς1 0ης ∆κεμβρίου 1 982 (82/885/ ΕΟΚ ) L 378 19 31. 12. 1982
78/170 - - - I
IΟ∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 1 3ης Φεβρουαρίου 1 978
περί λειτουργίας των μονάδων παραγωγής θερμότητας για τη θέρμανση χώρων και την
παραγωγή ζεστού νερού σε υπάρχοντα και νέα μη βιομηχανικά κτίρια καθώς και περί της
μ ο ν ώ σ ε ω ςτ ο υδ ι κ τ ύ ο υδ ι α ν ο μ ή ςζ ε σ τ ο ύν ε ρ ο ύο ι κ ι α κ ή ςχ ρ ή σ ε ω ςσ τ αν έ αμ ηβ ι ο μ η χ α ν ι κ άκ τ ί ρ ι α
(78/170/ΕΟΚ )
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,
Έχοντας υπόψη :
την συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας ,και ιδίως το άρθρο 1 03,
την πρόταση της Επιτροπής ,
την γνώμη της Συνελεύσεως (1),
την γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (2),
Εκτιμώντας :
ότι στο ψή Ôισμα της 1 7ης Σεπτεμβρίου 1 974περί της
νέας στρατηγικής στα πλαίσια της ενεργειακής πολιτικής
της Κοινότητας (3),το Συμβούλιο ενέκρινε ως στόχο τη
μείωση του ρυθμού αυξήσεως της εσωτερικής
καταναλώσεως με την ε Ôαρμογή μέτρων που αποβλέπουν
στην ορθολογική χρησιμοποίηση και την εξοικονόμηση
της ενέργειας ,χωρίς αυτό να θέτει σε κίνδυνο τους
στόχους κοινωνικής και οικονομικής αναπτύξεως ·
ότι στο ψή Ôισμα της 1 7ης ∆εκεμβρίου 1 974που α Ôορά το
πρόγραμμα κοινοτικής δράσεως στον τομέα της
ορθολογικής χρησιμοποιήσεως της ενέργειας (4),το
Συμβούλιο έλαβε υπόψη του ότι η Επιτροπή στην
ανακοίνωσή της προς το Συμβούλιο υπό τον τίτλο
«Ορθολογική χρησιμοποίηση της ενέργειας »διατυπώνει
ένα πρόγραμμα κοινοτικής δράσεως στον εν λόγω τομέα ·
ότι οποιαδήποτε βελτίωση όσον α Ôορά την ορθολογική
χρησιμοποίηση της ενέργειας έχει γενικά ευνοϊκές
επιπτώσεις στο περιβάλλον ·
ότι ο τομέας των συστημάτων θερμάνσεως κτιρίων
προσ Ôέρεται ιδιαιτέρως για την ε Ôαρμογή των μέτρων
αυτών ·
ότι η σύσταση 76/493/ ΕΟΚ (5)ανα Ôέρεται στα συστήματα
θερμάνσεως σε υπάρχοντα κτίρια ·
ότι πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για να επιτευχθεί
όσο το δυνατό συντομότερα η οικονομικότερη λειτουργία
των νέων συστημάτων θερμάνσεως ,ώστε να περιορισθεί
σταδιακά η ολική κατανάλωση ενέργειας με την
εγκατάσταση των νέων συστημάτων ·
ότι για το σκοπό αυτόν είναι απαραίτητη η έκδοση
οδηγίας που να καθορίζει το γενικό πλαίσιο για τις
κοινές προσπάθειες των Κρατών μελών για την εξεύρεση
μεθόδων εξοικονομήσεως ενέργειας ,ώστε να αρθούν οι
δυσχέρειες ε Ôοδιασμού που ανα Ôέρονται στο άρθρο 1 03
παράγρα Ôος4της συνθήκης ·
(1)ΕΕ αριθ .Α266της7.11.1977,σ. 55.
(2)ΕΕ αριθ .Α287της30.11.1977,σ.9 .
(3)ΕΕ αριθ .Α153της9. 7.1975,σ.1.
(4)ΕΕ αριθ .Α153της9. 7.1975,σ.5 .
(5)ΕΕ αριθ .Α140της28. 5. 1976,σ.12.
78/170 - - - I
IIότι οι μονάδες παραγωγής θερμότητας που
χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση χώρων και για την
παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσεως σε υπάρχοντα
και νέα μη βιομηχανικά κτίρια πρέπει να υποβάλλονται
σε έλεγχο κατά το στάδιο της κατασκευής τους ή κατά τη
στιγμή της εγκαταστάσεώς τους ·
ό τ ιπ ρ έ π ε ιν αγ ί ν ε ιυ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή ,κατά το μέτρο που
δικαιολογείται οικονομικά ,η θερμική μόνωση ,τόσο για
τις μονάδες παραγωγής θερμότητας όσο και για το
σύστημα διανομής των θερμαντικών υγρών ·
ότι η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για τα
λαμβανόμενα μέτρα ε Ôαρμογής ,καθώς και για τα
αποτελέσματα που είχαν ή αναμένεται ότι θα έχουν ·
ότι στα λαμβανόμενα μέτρα για την ε Ôαρμογή της
παρούσης οδηγίας πρέπει να περιλη Ôθούν τα μέτρα που
θεσπίσθηκαν στα πλαίσια της προσεγγίσεως των
νομοθεσιών των Κρατών μελών στους τομείς που θίγονταιαπό την παρούσα οδηγία ,με σκοπό τη διευκόλυνση των
εργασιών εναρμονίσεως και τυποποιήσεως που έχουν ή
που πρόκειται να αναλη Ôθούν στους εν λόγω τομείς σε
κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο ,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :
78/170 - - - I
1Άρθρο 1
1.Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα
ώστε όλοι οι νέοι λέβητες κεντρικής θερμάνσεως για τη
θέρμανση χώρων και /ή την παραγωγή ζεστού νερού σε
υπάρχοντα ή νέα μη βιομηχανικά κτίρια να πληρούν τις
ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας που δικαιολογούνται
από οικονομική άποψη .
Γιά τις μονάδες παραγωγής θερμότητας που δύνανται να
λειτουργούν με δια Ôορετικές μορ Ôές ενέργειας ,οι
ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας πρέπει να αντιστοιχούν
στο εκάστοτε χρησιμοποιούμενο είδος ενέργειας .
Ως «μονάδες παραγωγής θερμότητας »νοούνται ιδίως οι
λ έ β η τ ε ςθ ε ρ μ ο ύύ δ α τ ο ς ,οι λέβητες ατμού και οι
θερμαντήρες αέρος ,συμπεριλαμβανομένων των μερών
από τα οποία αποτελούνται ,και ιδίως των καυστήρων για
το εκάστοτε χρησιμοποιούμενο ορυκτό καύσιμο .Ο
χρησιμοποιούμενος σε κτίρια συνδυασμόςηλεκτρογεννήτριας -μονάδας παραγωγής θερμότητας
θεωρείται επίσης ως μονάδα παραγωγής θερμότητας .
Στην περίπτωση αυτή οι ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας
πρέπει να ανα Ôέρονται στην ολική παραγωγή ενέργειας .
Εξαιρούνται οι μονάδες παραγωγής θερμότητας που
λειτουργούν με ηλεκτρική αντίσταση ,οι αντλίες
θερμότητας και οι συνδέσεις με κεντρικό δίκτυο
θέρμανσης .
2.Τ αΚ ρ ά τ ημ έ λ ημ ε ρ ι μ ν ο ύ νγ ι ατ η ντ ή ρ η σ ητ ω ν
ελαχίστων απαιτήσεων λειτουργίας ,που εξασ Ôαλίζεται
μέσω ελέγχου που διεξάγεται κατά το στάδιο της
κατασκευής των μονάδων παραγωγής θεομότητας ή κατά
τη στιγμή της εγκαταστάσεώς τους .
3.Οι μονάδες παραγωγής θερμότητας που
υποβάλλονται σε έλεγχο κατά το στάδιο της κατασκευής
τους επιτρέπεται να διατεθούν στο εμπόριο μόνο αν
πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας .Η τήρηση
των προδιαγρα Ôών πιστοποιείται με μία πινακίδα
ενδείξεων στην οποία αναγρά Ôονται οι ακόλουθες
ενδείξεις :
—επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ,
—τύπος και έτος κατασκευής της μονάδας παραγωγής
θερμότητας ,
—θερμική ισχύς σε kW για την εκάστοτε
προβλεπόμενη μορ Ôήε ν έ ρ γ ε ι α ς ,
—ε ί δ ο ςκ α ιχ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ έ ςι δ ι ό τ η τ ε ςτ η ςμ ο ρ Ôής ή
των μορ Ôών ενέργειας ,
—μέγιστη θερμοκρασία του θερμαντικού υγρού ,
—ποτοποίηση (SIC !πιστοποίηση )του ελέγχου και
στοιχεία του όργανισμού που πραγματοποίησε τον
έλεγχο .
Ως «θερμική ισχύς »νοείται η μέγιστη δυνατή ισχύς της
μονάδας παραγωγής θερμότητας σε συνεχή λειτουργία .78/170/EOK
82/885/EOK
82/885/EOK
82/885/EOK deleted
78/170/EOK
78/170 - - - I
2Κατά την εγκατάσταση των μονάδων παραγωγής
θ ε ρ μ ό τ η τ α ςτ ύ π ο υυ π ο β α λ λ ο μ έ ν ο υσ εέ λ ε γ χ οκ α τ άτ ο
στάδιο της κατασκευής ,ο κατασκευαστής παρέχει στον
χρήστη έγγρα Ôες οδηγίες λειτουργίας και συντηρήσεως ,
τ ω νο π ο ί ω νητ ή ρ η σ ηε ξ α σ Ôαλίζει μέγιστη αποδοτικότητα
κατά τη χρήση .Οι οδηγίες αυτές ελέγχονται ,όπως και η
μονάδα παραγωγής θερμότητας ,και περιλαμβάνουν τις
βασικές ενδείξεις σχετικά με τα αποτελέσματα του
ελέγχου .
3α.Για τις μονάδες παραγωγής θερμότητας που
υποβάλλονται σε έλεγχο κατά τη στιγμή της
εγκατάστασής τους και δεν πληρούν τις ελάχιστες
απαιτήσεις απόδοσης ,λαμβάνεται από Ôαση από την
αρμόδια διοικητική αρχή που μπορεί να διατάξει ως και
τη διακοπή της λειτουργίας των μονάδων ·η τήρηση των
απαιτήσεων αυτών πιστοποιείται με ενδεικτική πινακίδα
στην οποία αναγρά Ôονται τουλάχιστον οι ενδείξεις που
ανα Ôέρονται στην παράγρα Ôο3,εκτός από την τελευταία
περίπτωση ,τη σχετική με την κατανάλωση που
αντιστοιχεί στη θερμική ισχύ της μονάδας παραγωγής
θερμότητας .
Η ένδειξη της μέγιστης θερμοκρασίας του θερμαντικού
υγρού που προβλέπεται στην πέμπτη περίπτωση είναι
δυνατόν να παραλει Ôθεί,εάν η θερμοκρασία
προσδιορίζεται σε άλλο έγγρα Ôο.
Ο οργανισμός ελέγχου υποχρεούται να παραδώσει στο
χρήστη έκθεση ελέγχου σε τύπο που προβλέπεται από το
Κράτος μέλος .Η έκθεση αυτή πρέπει να περιέχει
ιδιαίτερα τις ενδείξεις που αναγρά Ôονται υποχρεωτικά
στην ενδεικτική πινακίδα του πρώτου εδά Ôιου και μπορεί
να την αντικαταστήσει .
Ό τ α νηέ κ θ ε σ ηε λ έ γ χ ο υδ ι α π ι σ τ ώ σ ε ιό τ ιημ ο ν ά δ α
παραγωγής θερμότητας δεν ικανοποιεί τις ελάχιστες
απαιτήσεις απόδοσης ,ο οργανισμός ελέγχου απευθύνει
ένα αντίγρα Ôο της έκθεσης αυτής στην αρμόδια
διοικητική αρχή .Για κάθε μονάδα παραγωγής θερμότητας
που προέρχεται από άλλο Κράτος μέλος ,ηα ρ μ ό δ ι α
διοικητική αρχή του τόπου διεξαγωγής του ελέγχου
διαβιβάζει ,με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ,προς τον
προμηθευτή ,εÔόσον αυτός το ζητήσει ,αντίγρα Ôοτ η ς
έκθεσης ελέγχου .
3β.Ο έλεγχος των μονάδων παραγωγής θερμότητας
κατά τη στιγμή της εγκατάστασής τους διενεργείται
σύμ Ôωνα με τις διατάξεις του πρακτικού κώδικα που
προσαρτάται στην παρούσα οδηγία .Οι διατάξεις αυτές
αποτελούν την ελάχιστη κοινή βάση της διαδικασίαςελέγχου στο σύνολο της Κοινότητας .Μπορούν να
συμπληρώνονται ,όχι όμως να καταργούνται ή να
ανατρέπονται ,από διατάξεις θεσπιζόμενες από τα Κράτη
μέλη .∆εν ε Ôαρμόζονται ούτε για τις μονάδες παραγωγής
θερμότητας που τρο Ôοδοτούνται με στερεά καύσιμα ,ούτε
γ ι ατ ο υ ςλ έ β η τ ε ςπ ο υλ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ νμ εσ υ μ π ύ κ ν ω σ η .
4.Για τις μονάδες παραγωγής θερμότητας που
υποβάλλονται σε έλεγχο κατά τη στιγμή της
εγκατάστασής τους ,τ αΚ ρ ά τ ημ έ λ ηέ χ ο υ ντ οδ ι κ α ί ω μ αν α
καθορίζουν ,αντί των ελάχιστων συντελεστών απόδοσης ,
ανώτατα ποσοστά απωλειών ενέργειας ,σύμ Ôωνα με το
σημείο 3.1.του πρακτικού κώδικα .
Στην περίπτωση αυτή ε Ôαρμόζονται οι παράγρα Ôοι3α
και 3β.78/170/EOK
82/885/EOK
78/170 - - - I
3Άρθρο 2
Τα Κράτη μέλη θεσπίζουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να
καταστεί υποχρεωτική στα νέα μη βιομηχανικά κτίρια ,
κατά το μέτρο που δικαιολογείται οικονομικά ,ηθ ε ρ μ ι κ ή
μόνωση των συστημάτων διανομής και αποθηκεύσεως ,
τόσον όσον α Ôο ρ άτ οθ ε ρ μ α ν τ ι κ όυ γ ρ όό σ οκ α ιτ οζ ε σ τ ό
νερό για οικιακή χρήση .
Αυτές οι διατάξεις ισχύουν και για τα συστήματα που
συνδέονται με ένα κεντρικό δίκτυο θερμάνσεως .
Ι σ χ ύ ο υ νε π ί σ η ςγ ι ατ ι ςν έ ε ςμ ο ν ά δ ε ςπ α ρ α γ ω γ ή ς
θερμότητας ,συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρικών
συστημάτων για θέρμανση του νερού στα νέα ή τα
υπάρχοντα μη βιομηχανικά κτίρια .
Άρθρο 3
Ως ημερομηνία μετά από την οποία δεν επιτρέπεται η
εγκατάσταση μονάδων παραγωγής θερμότητας που δεν
πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας πουπροβλέπονται στο άρθρο 1ορίζεται η 1η Ιανουαρίου
1981.
Τα μέτρα που ανα Ôέρονται στο άρθρο 2εÔαρμόζονται
από την 1η Ιουλίου 1980.
Άρθρο 4
Τ αΚ ρ ά τ ημ έ λ ηε ν η μ ε ρ ώ ν ο υ ντ α κ τ ι κ άτ η νΕ π ι τ ρ ο π ήγ ι α
τα μέτρα που λαμβάνουν στον τομέα της παρούσης
οδηγίας και για τα αποτελέσματα που έχουν ή
αναμένεται ότι θα έχουν .
Άρθρο 5
Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τα μέτρα που λαμβάνονται
δυνάμει του άρθρου 100της συνθήκης .
Άρθρο 6
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη μέλη .78/170/EOK
78/170 - - - I
4ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕ ΥΓΡΑ Η
ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΣΕ
ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Η /ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ
ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆ΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΝ (SIC!
ΤΩΝ )ΑΠΩΛΕΙΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.1. Όταν η μονάδα παραγωγής θερμότητας μπορεί να
χρησιμοποιεί διά Ôορους τύπους καυσίμων (υγρών ή
αερίων ),η δοκιμή διεξάγεται με ένα καύσιμο κάθε
τύπου ,σύμ Ôωνο με τις προδιαγρα Ôές του
κατασκευαστή και διαθέσιμο την ώρα της δοκιμής .
1.2. Ο σωλήνας εξαγωγής των καυσαερίων θα
περιλαμβάνει άνοιγμα που να επιτρέπει την
εισαγωγή μετρητικών βολίδων και τη λήψη
δειγμάτων των καυσαερίων .
1.3. Η ακρίβεια της κάθε μέτρησης πρέπει να είναι
τέτοια ώστε να επιτρέπει τον υπολογισμό του
τ ε λ ι κ ο ύε ξ α γ ο μ έ ν ο υμ ετ η να κ ρ ί β ε ι απ ο υέ χ ο υ ν
καθορίσει τα Κράτη μέλη .
1.4. Η δοκιμή θα διεξάγεται μέσα σε εύλογη
προθεσμία και κατά προτίμηση με την ονομαστική
στάθμη παροχής θερμότητας της μονάδας .Αν αυτό
είναι αδύνατο ,θα χρησιμοποιείται η πλησιέστερη
δυνατή στάθμη παροχής θερμότητας .Αν η μονάδα
προβλέπεται να μπορεί να λειτουργεί σε δύο ή
περισσότερους ρυθμούς παροχής θερμότητας ,θα
μπορεί να εκτελείται και δοκιμή στο μειωμένο
ρυθμό παροχής θερμότητας ,έπειτα από αίτηση των
Κρατών μελών .Οι χρησιμοποιούμενοι ρυθμοί
παροχής θερμότητας θα υπολογίζονται σύμ Ôωνα με
δοκιμασμένες μεθόδους .
1.5. Ηα π ό δ ο σ η ,είτε με την άμεση είτε με την έμμεση
μέθοδο ,θα εκ Ôράζεται σε ποσοστό ,με βάση την
κατώτερη ή την ανώτερη θερμαντική δύναμη του
καύσιμου που παρέχεται στον καυστήρα με ρυθμό
που υπολογίζεται όπως ανα Ôέρεται στο
προηγούμενο εδά Ôιο1.4.
2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΗΣ
2.1. Προετοιμασία της μονάδας
2.1.1. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη ,βοηθούμενου
ενδεχομένως από τον κατασκευαστή ή και από
αυτόν που εγκαθιστά τη μονάδα ,να την καθαρίσει ,
να τη ρυθμίσει και να την ετοιμάσει όπως το κρίνει
αναγκαίο πριν από τη δοκιμή .Οι αρμόδιες
διοικητικές αρχές μπορούν να καταστήσουν
υποχρεωτικό αυτό τον καθαρισμό .
2.1.2. Θα ελέγχεται η στεγανότητα της μονάδας και της
σύνδεσής της με την καπνοδόχο .82/885/EOK
78/170 - - - I
52.2. Χαρακτηριστικά στοιχεία της μονάδας
2.2.1. Πριν από τη δοκιμή ,οο ρ γ α ν ι σ μ ό ςε λ έ γ χ ο υ ,
ονομαζόμενος κατωτέρω «οργανισμός »,καταγρά Ôει
ό λ ατ αα ν α γ κ α ί ασ τ ο ι χ ε ί αγ ι ατ η να ν α γ ν ώ ρ ι σ ητ η ς
μονάδας και ,πάντως ,τουλάχιστον τα
χαρακτηριστικά ή τα στοιχεία που αναγρά Ôονται
π.χ.στην ενδεικτική πινακίδα ή στις οδηγίες
εγκατάστασης και χρήσης που έχουν δοθεί στο
χρήστη και α Ôορούν τον κατασκευαστή ,την
κατασκευή ,το έτος κατασκευής και τη θερμική
ισχύ .
2.2.2. Ο οργανισμός έχει υποχρέωση να ελέγχει ότι
πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις ,ώστε
κατά τη δοκιμή να μη δημιουργείται καμιά
περιπλοκή που να μειώνει την αξιοπιστία της .Για
το σκοπό αυτό ζητά συγκεκριμένα από το χρήστη
να αποδείξει ,με προσκόμιση πιστοποιητικών ή με
οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο ,ότι έχουν
πράγματι διενεργηθεί οι επιβαλλόμενοι έλεγχοι
ασÔάλειας του λεβητοστάσιου και του χώρου του .
Ο όρος αυτός μπορεί να θεωρηθεί ότι πληρούται
στα Κράτη μέλη όπου δεν μπορεί να εγκατασταθεί
και να τεθεί σε λειτουργία μονάδα παραγωγής
θερμότητας χωρίς προηγούμενους ελέγχους
ασÔάλειας .Αν η εθνική νομοθεσία δεν απαιτεί
τέτοιους ελέγχους ,ο οργανισμός έχει δικαίωμα να
απαιτήσει την εύλογη εξασ Ôάλιση ότι θα μπορέσει
να διενεργήσει τον έλεγχο υπό συνθήκες
ασÔάλειας .
Αν τα Κράτη μέλη δεν ανταποκριθούν στα
παραπάνω σημεία ,ο οργανισμός μπορεί να
αρνηθεί να διενεργήσει τον έλεγχο ,συντάσσοντας
σχετική έκθεση .
2.3. Προκαταρκτική λειτουργία
2.3.1. Πριν από τη δοκιμή ,ο οργανισμός μπορεί να θέσει
προκαταρκτικά τη μονάδα σε λειτουργία ,με σκοπό
να ελέγξει και να ρυθμίσει εκ των προτέρων τη
λειτουργία των μετρητικών οργάνων που έχουν
τοποθετηθεί για τους σκοπούς του ελέγχου .
Αποτελεί ευθύνη του οργανισμού να βεβαιωθεί ότι
όλες οι μετρήσεις γίνονται με την απαιτούμενη
ακρίβεια .Ειδικότερα ,αν πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν ορισμένα μετρητικά όργανα που
αποτελούν τμήμα του κανονικού εξοπλισμού της
εγκατάστασης ,ο οργανισμός πρέπει να ελέγξει ότι
ικανοποιούν τις απαιτούμενες προϋποθέσειςακρίβειας και αξιοπιστίας .
2.3.2. Αποτελεί ευθύνη του χρήστη ,με τη βοήθεια του
κατασκευαστή ή /και αυτού που εγκατέστησε τη
μονάδα ,έχοντας εξουσιοδοτηθεί σχετικά από τον
ιδιοκτήτη της ,να προβαίνουν στις τελευταίες ,
ενδεχομένως αναγκαίες ,ρ υ θ μ ί σ ε ι ςτ η ςμ ο ν ά δ α ςκ α ι
να δίνουν κάθε συμπληρωματική επεξήγηση των
διαÔόρων οδηγιών ,ούτως ώτε ο έλεγχος να
διεξάγεται υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες .
2.4. ∆οκιμή
2.4.1. Μόνος αρμόδιος για τη διεξαγωγή της δοκιμής
είναι ο οργανισμός .82/885/EOK
78/170 - - - I
62.4.2. Η δοκιμή διεξάγεται υπό συνθήκες κανονικής
λειτουργίας ,με σταθερή και την παροχή του
καυσίμου και την παροχή του αέρα της καύσης .
2.4.3. Ο οργανισμός διεξάγει κατά τη δοκιμή τις
υποχρεωτικές μετρήσεις του σημείου 3και,κατά
περίπτωση ,τις προαιρετικές μετρήσεις του σημείου
4.Συντάσσει έκθεση σύμ Ôωνα με το σημείο 5.
3. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΛΟΓΩ
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
3.1. Μέτρηση των απωλειών που ο Ôείλονται στην
αισθητή θερμότητα
Όταν η απόδοση υπολογίζεται με την έμμεση
μέθοδο ,ο οργανισμός έχει εξουσία να μετρά στα
καυσαέρια το κατ ’όγκον ποσοστό είτε του
διοξειδίου του άνθρακα είτε του οξυγόνου .
Χρησιμοποιεί ακολούθως έναν τύπο όπου
υπεισέρχονται ,εκτός από τη δια Ôορά της
θερμοκρασίας των καυσαερίων και του
εισαγομένου αέρα καύσης ,και κατάλληλες
σταθερές .Ο τύπος και οι σταθερές πρέπει να
έχουν δημοσιευτεί από το Κράτος μέλος στη
δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο οργανισμός ,ή
να έχουν καθοριστεί με πρότυπο .
Ελλείψει επισήμων κανόνων ή προτύπου ,οι
απώλειες που ο Ôείλονται στην αισθητή θερμότητα
μπορούν να υπολογίζονται με βάση τη σύνθεση και
τη θερμαντική ικανότητα του καυσίμου ,καθώς και
τον όγκο της περίσσειας του αέρα ,
χρησιμοποιώντας πίνακες ειδικής θερμότητας των
καυσαερίων ,όμοιους προς εκείνους που κατάρτισε
το ∆ωδέκατο Παγκόσμιο Συνέδριο του Φωταερίου
(έγγρ .IGU/E/17/73).
Οι παραπάνω λεπτομέρειες δεν ε Ôαρμόζονται για
τους λέβητες που λειτουργούν με συμπύκνωση .
3.2. Μέτρηση της πυκνότητας των καυσαερίων
Ο οργανισμός εκτελεί τη μέτρηση αυτή όταν η
μονάδα χρησιμοποιεί υγρό καύσιμο ή υγραέριο
ψεκαζόμενο σε υγρή κατάσταση .Ημ έ τ ρ η σ η
διενεργείται με τη βοήθεια κατάλληλης συσκευής
το εξαγόμενο εκ Ôράζεται ως συμβατικός δείκτης
αμαυρώσεως (αριθμός από 0ως9).
4. ΑΛΛΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΙ )
4.1. Ίχνη μονοξειδίου του άνθρακα
Ο οργανισμός μπορεί να εξουσιοδοτηθεί να ερευνά
μήπως τα καυσαέρια της μονάδας περιέχουν
μονοξείδιο του άνθρακα σε ποσοστό ικανό ναθέσει υπό αμ Ôισβήτηση τα εξαγόμενα της μέτρησης
που εκτελέστηκε σύμ Ôωνα με τις διατάξεις του
σημείου 3.1.
4.2. Απώλειες ο Ôειλόμενες στα τοιχώματα
Στα Κράτη μέλη όπου δεν υπάρχουν ούτε
κανονιστικές διατάξεις ούτε τεχνικοί κανονισμοί ή
ά λ λ ε ςσ χ ε τ ι κ έ ςδ ι α τ ά ξ ε ι ς ,ο οργανισμός μπορεί να
εξουσιοδοτηθεί να υπολογίζει τις ο Ôειλόμενες στα
τοιχώματα απώλειες με βάση τις τιμές που παρέχει
ο κατασκευαστής ή /και τις επι Ôανειακές
θερμοκρασίες που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο .82/885/EOK
78/170 - - - I
75. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΟΚΙΜΗΣ
Μετά τη δοκιμή ,ο οργανισμός συντάσσει έκθεση
κατά τον τύπο που προβλέπει το Κράτος μέλος ,η
οποία περιλαμβάνει τα κύρια χαρακτηριστικά της
μονάδας ,τ ι ςμ ε τ ρ ή σ ε ι ςπ ο υπ ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ α ν ,
τον τύπο που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό
των απωλειών ,και την απόδοση της μονάδας
παραγωγής θερμότητας .82/885/EOK