DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2016/364 DER KOMMISSION

vom 1. Juli 2015

über die Klassifizierung des Brandverhaltens von Bauprodukten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (1), insbesondere auf Artikel 27 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Mit der Entscheidung 2000/147/EG der Kommission (2) wurde ein System zur Klassifizierung der Leistung von Bauprodukten in Bezug auf ihr Brandverhalten angenommen. Das System beruhte auf einer einheitlichen Lösung zur Bewertung des Brandverhaltens und zur Klassifizierung der Bewertungsergebnisse.

In Übereinstimmung mit Artikel 2 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird mit „Leistungsklasse“ eine Bandbreite von Leistungsstufen bezeichnet, die durch einen Mindest- und einen Höchstleistungswert abgegrenzt wird. Klassen, die mit „keine Leistung festgelegt“ definiert werden, erfüllen diese Anforderung nicht und können somit nicht in ein Klassifizierungssystem im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 integriert werden.

Die Verwendung von „keine Leistung festgelegt“ im Zusammenhang mit der Erstellung der Leistungserklärung ist in Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe f der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 geregelt.

Damit die Hersteller in die Lage versetzt werden, Brandverhaltensklassen unterhalb der Klassen E, EFL, EL und Eca anzugeben, ist es erforderlich, die Klassifizierungskriterien für die Klassen F, FFL, FL und Fca entsprechend zu ändern.

Es ist daher erforderlich, die in der Entscheidung 2000/147/EG vorgesehenen Klassen F, FFL, FL und Fca durch neue Klassen für Produkte zu ersetzen, bei denen nicht zumindest die Brandverhaltensklasse der Klassen E, EFL, EL und Eca erreicht wird.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Wenn ein Bauprodukt aufgrund seines Verwendungszwecks zur Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch im Brandentstehungsraum oder im Brandentstehungsbereich oder darüber hinaus beitragen kann, so ist das Produkt nach seinem Brandverhalten gemäß dem Klassifizierungssystem im Anhang einzustufen

Artikel 2

Die Entscheidung 2000/147/EG wird aufgehoben.

Verweise auf die aufgehobene Entscheidung gelten als Verweise auf die vorliegende Verordnung.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

(1) ABl. L 88 vom 4.4.2011, S. 5.

(2) Entscheidung 2000/147/EG der Kommission vom 8. Februar 2000 zur Durchführung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates im Hinblick auf die Klassifizierung des Brandverhaltens von Bauprodukten (ABl. L 50 vom 23.2.2000, S. 14).

ANHANG

Brandverhaltensklassen

1.1. Für die Zwecke der Tabellen 1 bis 4 gelten folgende Symbole (1): (1) „ΔΤ“: Temperaturanstieg; (2) „Δm“: Masseverlust; (3) „tf“: Dauer der Entflammung; (4) „PCS“: Bruttobrennwert; (5) „LFS“: seitliche Flammenausbreitung; (6) „SMOGRA“: Rauchentwicklungsrate.

1.2. Für die Zwecke der Tabellen 1 bis 3 gelten folgende Symbole (1): (1) „FIGRA“: Feuerausbreitungsrate; (2) „THR“: Wärmefreisetzung; (3) „TSP“: Rauchentwicklung insgesamt; (4) „Fs“: Flammenausbreitung.

1.3. Für die Zwecke der Tabelle 4 gelten folgende Symbole und Testparameter: (1) „HRRsm30, kW“: Wärmefreisetzungsrate, gleitendes Mittel über 30 s; (2) „SPRsm60, m2/s“: Rauchentwicklungsrate, gleitendes Mittel über 60 s; (3) „HRR-Spitzenwert, kW“: Spitzenwert der HRRsm30 zwischen Prüfbeginn und -ende, ohne Anteil der Flammenquelle; (4) „SPR-Spitzenwert, m2/s“: Spitzenwert der SPRsm60 zwischen Prüfbeginn und -ende; (5) „THR1200, MJ“: Wärmefreisetzung (HRRsm30) insgesamt vom Prüfbeginn bis -ende, ohne Anteil der Flammenquelle; (6) „TSP1200, m2“: Rauchentwicklung insgesamt (HRRsm60) vom Prüfbeginn bis -ende; (7) „FIGRA, W/s“: Index der Feuerausbreitungsrate, definiert als größter Quotient vonsm30, ohne den Anteil der Flammenquelle und Zeit. Grenzwerte: HRRsm30 = 3 kW und THR = 0,4 MJ; (8) „FS“: Flammenausbreitung (Länge der Beschädigung); (9) „H“: Flammenausbreitung.

2. Für die Zwecke der Tabellen 1 bis 4 gelten folgende Definitionen: (1) „Material“: ein einzelner Grundstoff oder ein gleichförmig verteiltes Gemisch von Stoffen; (2) „homogenes Produkt“: Produkt, bestehend aus einem Material mit einer einheitlichen Dichte und Zusammensetzung im gesamten Produkt; (3) „nicht homogenes Produkt“: Produkt, das nicht den Anforderungen an ein homogenes Produkt genügt und das aus einem oder mehreren wesentlichen und/oder nicht wesentlichen Bestandteilen besteht; (4) „wesentlicher Bestandteil“: Material, das einen signifikanten Teil eines nicht homogenen Produkts ausmacht; eine Schicht mit einer flächenbezogenen Masse von ≥ 1,0 kg/m2 oder einer Dicke von ≥ 1,0 mm gilt als wesentlicher Bestandteil; (5) „nicht wesentlicher Bestandteil“: Material, das keinen signifikanten Teil eines nicht homogenen Produkts ausmacht; eine Schicht mit einer flächenbezogenen Masse von < 1,0 kg/m2 und einer Dicke von < 1,0 mm gilt als nicht wesentlicher Bestandteil; (6) „innerer nicht wesentlicher Bestandteil“: nicht wesentlicher Bestandteil, der beidseitig durch mindestens einen wesentlichen Bestandteil bedeckt wird; (7) „äußerer nicht wesentlicher Bestandteil“: nicht wesentlicher Bestandteil, der auf einer Seite nicht durch einen wesentlichen Bestandteil bedeckt wird. Zwei oder mehr nicht wesentliche Schichten, die ohne wesentliche Bestandteile zwischen den Schichten aneinander angrenzen, gelten als ein nicht wesentlicher Bestandteil und müssen daher nach den Kriterien für eine Schicht, die ein nicht wesentlicher Bestandteil ist, klassifiziert werden.

Tabelle 1

Brandverhaltensklassen von Bauprodukten mit Ausnahme von Bodenbelägen, geraden Leitungswärmedämmprodukten und elektrischen Kabeln

Klasse Prüfverfahren Klassifizierungskriterien Zusätzliche Klassifikation A1 EN ISO 1182 (2) und ΔT ≤ 30 °C und Δm ≤ 50 % und tf = 0 (d. h. keine anhaltende Entflammung) EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (2) und PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (3) (1) und PCS ≤ 1,4 MJm– 2 (4) und PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (5) A2 EN ISO 1182 (2) oder ΔT ≤ 50 °C und Δm ≤ 50 % und tf ≤ 20 s EN ISO 1716; und PCS ≤ 3,0 MJkg– 1 (2) und PCS ≤ 4,0 MJm– 2 (3) und PCS ≤ 4,0 MJm– 2 (4) und PCS ≤ 3,0 MJkg– 1 (5) EN 13823 (SBI) FIGRA ≤ 120 Ws– 1 und LFS < Kante des Probekörpers; und THR600s ≤ 7,5 MJ Rauchentwicklung (6) und brennendes Abtropfen/Abfallen (7) B EN 13823 (SBI) und FIGRA ≤ 120 Ws– 1 und LFS < Kante des Probekörpers; und THR600s ≤ 7,5 MJ Rauchentwicklung (6) und brennendes Abtropfen/Abfallen (7) EN ISO 11925-2 (9): Beanspruchung = 30 s Fs ≤ 150 mm innerhalb von 60 s C EN 13823 (SBI) und FIGRA ≤ 250 Ws– 1 und LFS < Kante des Probekörpers und THR600s ≤ 15 MJ Rauchentwicklung (6) und brennendes Abtropfen/Abfallen (7) EN ISO 11925-2 (9): Beanspruchung = 30 s Fs ≤ 150 mm innerhalb von 60 s D EN 13823 (SBI) und FIGRA ≤ 750 Ws– 1 Rauchentwicklung (6) und brennendes Abtropfen/Abfallen (7) EN ISO 11925-2 (9): Beanspruchung = 30 s Fs ≤ 150 mm innerhalb von 60 s E EN ISO 11925-2 (9): Beanspruchung = 15 s Fs ≤ 150 mm innerhalb von 20 s brennendes Abtropfen/Abfallen (8) F EN ISO 11925-2 (9): Beanspruchung = 15 s Fs > 150 mm innerhalb von 20 s





Tabelle 2

Brandverhaltensklassen von Bodenbelägen

Klasse Prüfverfahren Klassifizierungskriterien Zusätzliche Klassifikation A1FL EN ISO 1182 (10) und ΔT ≤ 30 °C und Δm ≤ 50 % und tf = 0 (d. h. keine anhaltende Entflammung) EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (10) und PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (11) und PCS ≤ 1,4 MJm– 2 (12) und PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (13) A2FL EN ISO 1182 (10) oder ΔT ≤ 50 °C und Δm ≤ 50 % und tf ≤ 20 s EN ISO 1716 und PCS ≤ 3,0 MJkg– 1 (10) und PCS ≤ 4,0 MJm– 2 (11) und PCS ≤ 4,0 MJm– 2 (12) und PCS ≤ 3,0 MJkg– 1 (13) EN ISO 9239-1 (14) Kritische Strahlungsintensität (15) ≥ 8,0 kWm– 2 Rauchentwicklung (16) BFL EN ISO 9239-1 (14) und Kritische Strahlungsintensität (15) ≥ 8,0 kWm– 2 Rauchentwicklung (16) EN ISO 11925-2 (17): Beanspruchung = 15 s Fs ≤ 150 mm innerhalb von 20 s CFL EN ISO 9239-1 (14) und Kritische Strahlungsintensität (15) ≥ 4,5 kWm– 2 Rauchentwicklung (16) EN ISO 11925-2 (17): Beanspruchung = 15 s Fs ≤ 150 mm innerhalb von 20 s DFL EN ISO 9239-1 (14) und Kritische Strahlungsintensität (15) ≥ 3,0 kWm– 2 Rauchentwicklung (16) EN ISO 11925-2 (17): Beanspruchung = 15 s Fs ≤ 150 mm innerhalb von 20 s EFL EN ISO 11925-2 (17): Beanspruchung = 15 s Fs ≤ 150 mm innerhalb von 20 s FFL EN ISO 11925-2 (17): Beanspruchung = 15 s Fs > 150 mm innerhalb von 20 s





Tabelle 3

Brandverhaltensklassen von geraden Leitungswärmedämmprodukten

Klasse Prüfverfahren Klassifizierungskriterien Zusätzliche Klassifikation A1L EN ISO 1182 (18) und ΔT ≤ 30 °C und Δm ≤ 50 % und tf = 0 (d. h. keine anhaltende Entflammung) EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (18) und PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (19) und PCS ≤ 1,4 MJm– 2 (20) und PCS ≤ 2,0 MJkg– 1 (21) A2L EN ISO 1182 (18) oder ΔT ≤ 50 °C und Δm ≤ 50 % und tf ≤ 20s EN ISO 1716 und PCS ≤ 3,0 MJkg– 1 (18) und PCS ≤ 4,0 MJm– 2 (19) und PCS ≤ 4,0 MJm– 2 (20) und PCS ≤ 3,0 MJkg– 1 (21) EN 13823 (SBI) FIGRA ≤ 270 Ws– 1 und LFS < Kante des Probekörpers und THR600s ≤ 7,5 MJ Rauchentwicklung (22) und brennendes Abtropfen/Abfallen (23) BL EN 13823 (SBI) und FIGRA ≤ 270 Ws– 1 und LFS < Kante des Probekörpers und THR600s ≤ 7,5 MJ Rauchentwicklung (22) und brennendes Abtropfen/Abfallen (23) EN ISO 11925-2 (25): Beanspruchung = 30 s Fs ≤ 150 mm innerhalb von 60 s CL EN 13823 (SBI) und FIGRA ≤ 460 Ws– 1 und LFS < Kante des Probekörpers und THR600s ≤ 15 MJ Rauchentwicklung (22) und brennendes Abtropfen/Abfallen (23) EN ISO 11925-2 (25): Beanspruchung = 30 s Fs ≤ 150 mm innerhalb von 60 s DL EN 13823 (SBI) und FIGRA ≤ 2 100 Ws– 1; THR600s ≤ 100 MJ Rauchentwicklung (22) und brennendes Abtropfen/Abfallen (23) EN ISO 11925-2 (25): Beanspruchung = 30 s Fs ≤ 150 mm innerhalb von 60 s EL EN ISO 11925-2 (25): Beanspruchung = 15 s Fs ≤ 150 mm innerhalb von 20 s brennendes Abtropfen/Abfallen (24) FL EN ISO 11925-2 (25): Beanspruchung = 15 s Fs > 150 mm innerhalb von 20 s





Tabelle 4

Brandverhaltensklassen von elektrischen Kabeln

Klasse Prüfverfahren Klassifizierungskriterien Zusätzliche Klassifikation Aca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg (26) B1ca EN 50399 (Flammenquelle 30 kW) und FS ≤ 1,75 m und THR1200s ≤ 10 MJ und HRR-Spitzenwert ≤ 20 kW und FIGRA ≤ 120 Ws– 1 Rauchentwicklung (27) (30) und brennendes Abtropfen/Abfallen (28) und Säuregehalt (pH und Leitfähigkeit) (29) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm B2ca EN 50399 (Flammenquelle 20,5 kW) und FS ≤ 1,5 m und THR1200s ≤ 15 MJ und HRR-Spitzenwert ≤ 30 kW; und FIGRA ≤ 150 Ws– 1 Rauchentwicklung (27) (31) und brennendes Abtropfen/Abfallen (28) und Säuregehalt (pH und Leitfähigkeit) (29) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Cca EN 50399 (Flammenquelle 20,5 kW) und FS ≤ 2,0 m und THR1200s ≤ 30 MJ und HRR-Spitzenwert ≤ 60 kW und FIGRA ≤ 300 Ws– 1 Rauchentwicklung (27) (31) und brennendes Abtropfen/Abfallen (28) und Säuregehalt (pH und Leitfähigkeit) (29) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Dca EN 50399 (Flammenquelle 20,5 kW) und THR1200s ≤ 70 MJ und HRR-Spitzenwert ≤ 400 kW und FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1 Rauchentwicklung (27) (31) und brennendes Abtropfen/Abfallen (28) und Säuregehalt (pH und Leitfähigkeit) (29) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Eca EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Fca EN 60332-1-2 H > 425 mm

(1) Die Merkmale werden unter Berücksichtigung des entsprechenden Prüfverfahrens festgelegt.

(2) Für homogene Produkte und wesentliche Bestandteile nicht homogener Produkte.

(3) Für alle äußeren nicht wesentlichen Bestandteile nicht homogener Produkte.

(1)

(2a) Alternativ für alle äußeren nicht wesentlichen Bestandteile mit einem Wert von PCS ≤ 2,0 MJm– 2, vorausgesetzt, das Produkt erfüllt die nachfolgenden Kriterien der Norm EN 13823(SBI): FIGRA ≤ 20 Ws– 1 und LFS < Kante des Probekörpers und THR600s ≤ 4,0 MJ und s1 und d0.

(4) Für alle inneren nicht wesentlichen Bestandteile nicht homogener Produkte.

(5) Für das Produkt als Ganzes.

(6) s1 = SMOGRA ≤ 30 m2s– 2 und TSP600s ≤ 50 m2; s2 = SMOGRA ≤ 180 m2s– 2 und TSP600s ≤ 200m2; s3 = weder s1 noch s2.

(7) d0 = kein brennendes Abtropfen/Abfallen in EN 13823 (SBI) innerhalb von 600 s; d1 = kein brennendes Abtropfen/Abfallen länger als 10 s in EN 13823 (SBI) innerhalb von 600 s; d2 = weder d0 noch d1; Entzündung des Papiers nach EN ISO 11925-2 führt zu einer Einstufung in d2.

(8) Keine Entzündung des Papiers = keine zusätzliche Einstufung; Entzündung des Papiers = Einstufung in d2.

(9) Bei einer Flammenbeanspruchung der Oberfläche und — sofern für den Verwendungszweck des Produkts relevant — einer Flammenbeanspruchung der Probenkante.

(10) Für homogene Produkte und wesentliche Bestandteile nicht homogener Produkte.

(11) Für alle äußeren nicht wesentlichen Bestandteile nicht homogener Produkte.

(12) Für alle inneren nicht wesentlichen Bestandteile nicht homogener Produkte.

(13) Für das Produkt als Ganzes.

(14) Prüfdauer = 30 Minuten.

(15) Als kritische Strahlungsintensität gilt der niedrigere der folgenden beiden Werte: Strahlungsintensität, bei der die Flamme erlöscht, oder Strahlungsintensität nach einer Versuchsdauer von 30 Minuten (d. h. die Intensität, die der größten Flammenausbreitung entspricht).

(16) s1 = Rauch ≤ 750 %.min; s2 = nicht s1.

(17) Bei einer Flammenbeanspruchung der Oberfläche und — sofern für die vorgesehene Anwendung des Produkts relevant — einer Flammenbeanspruchung der Probenkante.

(18) Für homogene Produkte und wesentliche Bestandteile nicht homogener Produkte.

(19) Für alle äußeren nicht wesentlichen Bestandteile nicht homogener Produkte.

(20) Für alle inneren nicht wesentlichen Bestandteile nicht homogener Produkte.

(21) Für das Produkt als Ganzes.

(22) s1 = SMOGRA ≤ 105 m2s– 2 und TSP600s ≤ 250 m2; s2 = SMOGRA ≤ 580 m2s– 2 und TSP600s ≤ 1 600 m2; s3 = weder s1 noch s2.

(23) d0 = kein brennendes Abtropfen/Abfallen in EN 13823 (SBI) innerhalb von 600 s; d1 = kein brennendes Abtropfen/Abfallen länger als 10 s in EN 13823 (SBI) innerhalb von 600 s; d2 = weder d0 noch d1; Entzündung des Papiers nach EN ISO 11925-2 führt zu einer Einstufung in d2.

(24) Keine Entzündung des Papiers = keine zusätzliche Einstufung; Entzündung des Papiers = Einstufung in d2.

(25) Bei einer Flammenbeanspruchung der Oberfläche und — sofern für die Endanwendung des Produkts relevant — einer Flammenbeanspruchung der Probenkante.

(26) Für das Produkt als Ganzes mit Ausnahme metallischer Materialien sowie für jeden äußeren Bestandteil (Ummantelung) des Produkts.

(27) s1 = TSP1200 ≤ 50 m2 und SPR-Spitzenwert ≤ 0,25 m2/s

s1a = s1 und Transmissionsgrad entsprechend EN 61034-2 ≥ 80 %

s1b = s1 und Transmissionsgrad entsprechend EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %

s2 = TSP1200 ≤ 400 m2 und SPR-Spitzenwert ≤ 1,5 m2/s

s3 = weder s1 noch s2

(28) d0 = kein brennendes Abtropfen/Abfallen innerhalb von 1 200 s; d1 = kein brennendes Abtropfen/Abfallen während mehr als 10 s innerhalb der 1 200 s; d2 = weder d0 noch d1.

(29) EN 60754-2: a1 = Leitfähigkeit < 2,5 μS/mm und pH > 4,3; a2 = Leitfähigkeit < 10 μS/mm und pH > 4,3; a3 = weder a1 noch a2.

(30) Die für Kabel der Klasse B1ca angegebene Rauchentwicklungsklasse muss durch eine Prüfung gemäß EN 50399 (Flammenquelle 30 kW) ermittelt worden sein.

(31) Die für Kabel der Klassen B2ca, Cca, Dca angegebene Rauchentwicklungsklasse muss durch eine Prüfung gemäß EN 50399 (Flammenquelle 20,5 kW) ermittelt worden sein.