2.

Anhang II Nummer 2 erhält folgende Fassung: „2. METHODE ZUR BERECHNUNG DES ENERGIEEFFIZIENZINDEX Der Energieeffizienzindex von Umwälzpumpen ist wie folgt zu berechnen: 1. Externe Umwälzpumpen mit einem Pumpengehäuse werden als Gesamteinheit betrachtet. Externe Umwälzpumpen ohne Pumpengehäuse werden mit einem Pumpengehäuse geprüft, das identisch ist mit dem Pumpengehäuse, in dem die Pumpe verwendet werden soll. In Produkte integrierte Umwälzpumpen werden aus dem Produkt ausgebaut und mit einem Referenzpumpengehäuse geprüft. Umwälzpumpen ohne Pumpengehäuse, die in ein Produkt integriert werden sollen, werden mit einem Referenzpumpengehäuse geprüft. ‚Referenzpumpengehäuse‘ bezeichnet ein vom Hersteller bereitgestelltes Pumpengehäuse, bei dem Einlass- und Auslassstutzen auf einer Achse liegen und das für die Verbindung mit dem Rohrleitungssystem einer Heizungsanlage oder dem Sekundärkreislauf eines Kühlverteilungssystems bestimmt ist. 2. Hat eine Pumpe mehrere Einstellungen für Förderhöhe und Förderleistung, so ist die Messung bei der höchsten Einstellung durchzuführen. Die ‚Förderhöhe‘ (H) ist die Förderhöhe der Pumpe im angegebenen Arbeitspunkt in m. Die ‚Förderleistung‘ (Q) ist der Wasservolumenstrom durch die Pumpe in m3/h. 3. Den Punkt ermitteln, in dem Q · H maximal ist. Die Förderleistung und die Förderhöhe in diesem Punkt gleich Q100 % und H100 % setzen. 4. Die hydraulische Leistung Phyd in diesem Punkt berechnen. Die ‚hydraulische Leistung‘ ist das Produkt der Förderleistung (Q), der Förderhöhe (H) und einer Konstanten. ‚Phyd‘ ist die von der Pumpe im angegebenen Arbeitspunkt an das Fördermedium abgegebene hydraulische Leistung in W. 5. Die Bezugsleistung nach folgender Formel berechnen: Pref = 1,7 · Phyd + 17 · (1 – e– 0,3 · Phyd ), 1 W ≤ Phyd ≤ 2 500 W Die „Bezugsleistung“ drückt die Beziehung zwischen der hydraulischen Leistung der Pumpe und der von ihr aufgenommenen elektrischen Leistung aus, wobei die Abhängigkeit zwischen Größe und Wirkungsgrad der Pumpe berücksichtigt wird. ‚Pref‘ ist die Bezugsleistung für die von der Pumpe bei einer bestimmten Förderleistung und Förderhöhe aufgenommene Leistung in W. 6. Die Bezugskurve als Gerade zwischen den Punkten (Q 100 %, H 100 %) und (Q 0 %, ) 7. Eine Einstellung der Pumpe wählen, bei der der Punkt Q100 %, H100 % erreicht wird. Bei in Produkte integrierten Umwälzpumpen der Bezugskurve folgen und dazu die Anlagenkennlinie und die Drehzahl der Umwälzpumpe anpassen. ‚Anlagenkennlinie‘ bezeichnet den in folgender Abbildung dargestellten Zusammenhang zwischen der Förderhöhe und Förderleistung (H = f(Q)), der aus der Reibung in der Heizungsanlage oder der Kühlverteilungsanlage resultiert: 8. P1 und H bei folgenden Förderleistungen messen: Q100 % , 0,75 · Q100 % , 0,5 · Q100 % , 0,25 · Q100 % ‚P1‘ ist die von der Pumpe im angegebenen Arbeitspunkt aufgenommene elektrische Leistung in W. 9. PL wie folgt berechnen: , falls H gemess. ≤ H ref P L = P 1,gemess. , falls H gemess. > H ref Dabei ist Href die Förderhöhe auf der Bezugskurve bei den verschiedenen Förderleistungen. 10. Anhand der gemessenen Werte von PL und des folgenden Lastprofils Förderleistung [%] Zeit [%] 100 6 75 15 50 35 25 44 die gewichtete mittlere Leistung PL, gemittelt nach folgender Formel berechnen: PL, gemittelt = 0,06 · PL, 100% + 0,15 · PL,75% + 0,35 · PL, 50% + 0,44 · PL,25% Den Energieeffizienzindex (1) nach folgender Formel berechnen: , wobei C 20 % = 0,49 Dies gilt nicht für in Produkte integrierte Umwälzpumpen, die speziell für Primärkreisläufe von thermischen Solaranlagen und von Wärmepumpen ausgelegt sind; für diese Produkte wird der Energieeffizienzindex wie folgt berechnet: dabei gilt: C20% = 0,49 und ns ist die folgendermaßen definierte spezifische Drehzahl: Dabei ist n s die spezifische Drehzahl einer Umwälzpumpe in min-1; n100 % die Drehzahl in min-1 im Arbeitspunkt bei Q 100 % und H 100 %.