3.

Nummer 2 wird wie folgt geändert: a) Die Überschrift von Nummer 2 wird durch folgende Überschrift ersetzt: „TEIL B Chemische Parameter und Indikatorparameter, für die Verfahrenskennwerte spezifiziert sind“ b) Nummer 2.1 wird durch folgende Nummer 1 ersetzt: „1. Chemische Parameter und Indikatorparameter Für die Parameter in Tabelle 1 sollten die spezifizierten Verfahrenskennwerte gewährleisten, dass das verwendete Analyseverfahren mindestens geeignet ist, dem Parameterwert entsprechende Konzentrationen mit der in Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie 2009/90/EG der Kommission (1) definierten Bestimmungsgrenze von 30 % oder weniger des betreffenden Parameterwerts und der in Tabelle 1 spezifizierten Messunsicherheit zu messen. Das Ergebnis ist mit mindestens derselben Anzahl signifikanter Stellen anzugeben wie bei dem jeweiligen Parameterwert in Anhang I Teile B und C. Bis zum 31. Dezember 2019 können die Mitgliedstaaten die Verwendung der in Tabelle 2 spezifizierten Verfahrenskennwerte ‚Richtigkeit‘, ‚Präzision‘ und ‚Nachweisgrenze‘ als Alternative zu ‚Bestimmungsgrenze‘ und ‚Messunsicherheit‘, wie in Absatz 1 bzw. in Tabelle 1 spezifiziert, zulassen. Die in Tabelle 1 spezifizierte Messunsicherheit ist nicht als zusätzliche Toleranz für die Parameterwerte gemäß Anhang I zu verwenden. Tabelle 1 Mindestverfahrenskennwert ‚Messunsicherheit‘ Parameter Messunsicherheit (siehe Anmerkung 1) % des Parameterwerts (ausgenommen pH-Wert) Anmerkungen Aluminium 25 Ammonium 40 Antimon 40 Arsen 30 Benzo(a)pyren 50 Siehe Anmerkung 5 Benzol 40 Bor 25 Bromat 40 Cadmium 25 Chlorid 15 Chrom 30 Leitfähigkeit 20 Kupfer 25 Cyanid 30 Siehe Anmerkung 6 1,2-Dichlorethan 40 Fluorid 20 Wasserstoffionen-Konzentration pH (ausgedrückt in pH-Einheiten) 0,2 Siehe Anmerkung 7 Eisen 30 Blei 25 Mangan 30 Quecksilber 30 Nickel 25 Nitrat 15 Nitrit 20 Oxidierbarkeit 50 Siehe Anmerkung 8 Pestizide 30 Siehe Anmerkung 9 Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 50 Siehe Anmerkung 10 Selen 40 Natrium 15 Sulfat 15 Tetrachlorethen 30 Siehe Anmerkung 11 Trichlorethen 40 Siehe Anmerkung 11 Trihalomethane — insgesamt 40 Siehe Anmerkung 10 Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) 30 Siehe Anmerkung 12 Trübung 30 Siehe Anmerkung 13 Acrylamid, Epichlorhydrin und Vinylchlorid sind anhand der Produktspezifikation zu kontrollieren.

Tabelle 2 Mindestverfahrenskennwerte ‚Richtigkeit‘, ‚Präzision‘ und ‚Nachweisgrenze‘ — zulässig bis 31. Dezember 2019 Parameter Richtigkeit (siehe Anmerkung 2) % des Parameterwerts (ausgenommen pH-Wert) Präzision (siehe Anmerkung 3) % des Parameterwerts (ausgenommen pH-Wert) Nachweisgrenze (siehe Anmerkung 4) % des Parameterwerts (ausgenommen pH-Wert) Anmerkungen Aluminium 10 10 10 Ammonium 10 10 10 Antimon 25 25 25 Arsen 10 10 10 Benzo(a)pyren 25 25 25 Benzol 25 25 25 Bor 10 10 10 Bromat 25 25 25 Cadmium 10 10 10 Chlorid 10 10 10 Chrom 10 10 10 Leitfähigkeit 10 10 10 Kupfer 10 10 10 Cyanid 10 10 10 Siehe Anmerkung 6 1,2-Dichlorethan 25 25 10 Fluorid 10 10 10 Wasserstoffionen-Konzentration pH (ausgedrückt in pH-Einheiten) 0,2 0,2 Siehe Anmerkung 7 Eisen 10 10 10 Blei 10 10 10 Mangan 10 10 10 Quecksilber 20 10 20 Nickel 10 10 10 Nitrat 10 10 10 Nitrit 10 10 10 Oxidierbarkeit 25 25 10 Siehe Anmerkung 8 Pestizide 25 25 25 Siehe Anmerkung 9 Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 25 25 25 Siehe Anmerkung 10 Selen 10 10 10 Natrium 10 10 10 Sulfat 10 10 10 Tetrachlorethen 25 25 10 Siehe Anmerkung 11 Trichlorethen 25 25 10 Siehe Anmerkung 11 Trihalomethane — insgesamt 25 25 10 Siehe Anmerkung 10 Trübung 25 25 25 Acrylamid, Epichlorhydrin und Vinylchlorid sind anhand der Produktspezifikation zu kontrollieren. (1) Richtlinie 2009/90/EG der Kommission vom 31. Juli 2009 zur Festlegung technischer Spezifikationen für die chemische Analyse und die Überwachung des Gewässerzustands gemäß der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 201 vom 1.8.2009, S. 36).“" c) Nummer 2.2 wird durch folgende Nummer 2 ersetzt: „2. Anmerkungen zu den Tabellen 1 und 2 Anmerkung 1 ‚Messunsicherheit‘ ist ein nicht negativer Parameter, der die Streuung derjenigen Werte beschreibt, die der Messgröße auf der Basis der verwendeten Informationen zugeordnet werden. Der Verfahrenskennwert für die Messunsicherheit (k = 2) ist der Prozentsatz des Parameterwertes in der Tabelle oder besser. Die Messunsicherheit wird auf der Ebene des Parameterwertes geschätzt, soweit nicht anders angegeben. Anmerkung 2 ‚Richtigkeit‘ ist die systematische Messabweichung, d. h. die Differenz zwischen dem Mittelwert aus einer großen Anzahl von wiederholten Messungen und dem wahren Wert. Weitere Spezifikationen sind der Norm ISO 5725 zu entnehmen. Anmerkung 3 ‚Präzision‘ ist die zufällige Messabweichung, die in der Regel als die Standardabweichung (innerhalb einer Messwertreihe und zwischen Messwertreihen) der Streuung von Ergebnissen um den Mittelwert ausgedrückt wird. Eine annehmbare Präzision bezieht sich auf die zweifache relative Standardabweichung. Dieser Begriff ist in ISO 5725 näher definiert. Anmerkung 4 ‚Nachweisgrenze‘ ist entweder — die dreifache Standardabweichung (innerhalb einer Messwertreihe) einer natürlichen Probe mit einer niedrigen Konzentration des Parameters oder — die fünffache Standardabweichung einer Blindprobe (innerhalb einer Messwertreihe). Anmerkung 5 Kann der Wert der Messunsicherheit nicht erreicht werden, so sollte die beste verfügbare Technik gewählt werden (bis zu 60 %). Anmerkung 6 Mit dem Verfahren sollte der Gesamtcyanidgehalt in allen Formen bestimmt werden können. Anmerkung 7 Werte für Richtigkeit, Präzision und Messunsicherheit werden in pH-Einheiten ausgedrückt. Anmerkung 8 Referenzverfahren: EN ISO 8467 Anmerkung 9 Die Verfahrenskennwerte für einzelne Pestizide dienen als Hinweis. Messunsicherheitswerte von lediglich 30 % können bei mehreren Pestiziden erzielt werden, höhere Werte bis zu 80 % können für einige Pestizide zugelassen werden. Anmerkung 10 Die Verfahrenskennwerte gelten für einzelne spezifizierte Stoffe bei 25 % des Parameterwerts in Anhang I Teil B. Anmerkung 11 Die Verfahrenskennwerte gelten für einzelne spezifizierte Stoffe bei 50 % des Parameterwerts in Anhang I Teil B. Anmerkung 12 Die Messunsicherheit sollte auf 3 mg/l des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) geschätzt werden. Zu verwenden ist die Norm CEN 1484 — Anleitungen zur Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) und des gelösten organischen Kohlenstoffs (DOC). Anmerkung 13 Die Messunsicherheit sollte im Einklang mit der Norm EN ISO 7027 auf 1,0 NTU (nephelometrische Trübungseinheit) geschätzt werden.“