2003D0043 — DE — 08.08.2003 — 001.001 — 1
Dieses Dokument ist lediglich eine Dokumentationsquelle, für deren Richtigkeit die Organe der Gemeinschaften keine
Gewähr übernehmen
►B ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 17. Januar 2003
zur Festlegung der Brandverhaltensklassen für bestimmte Bauprodukte
(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 4807)
(Text von Bedeutung für den EWR)
(2003/43/EG)
(ABl. L 13 vom 18.1.2003, S. 35)
Geändert durch:
Amtsblatt
Nr. Seite Datum
►M1Entscheidung 2003/593/EG der Kommission vom 7. August 2003 L 201 25 8.8.2003
▼B
ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 17. Januar 2003
zur Festlegung der Brandverhaltensklassen für bestimmte Baupro-
dukte
(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 4807)
(Text von Bedeutung für den EWR)
(2003/43/EG)
DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
gestützt auf die Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember
1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten über Bauprodukte (1), geändert durch die Richtlinie 93/
68/EWG (2), insbesondere auf Artikel 20 Absatz 2,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)Nach der Richtlinie 89/106/EWG kann es zur Berücksichtigung
der auf einzelstaatlicher, regionaler oder lokaler Ebene beste-henden unterschiedlichen Schutzniveaus für Bauwerkeerforderlich sein, dass in den Grundlagendokumenten Klassen
entsprechend der Leistung des jeweiligen Produkts im Hinblick
auf die jeweilige wesentliche Anforderung festgelegt werden.Diese Dokumente wurden als Mitteilung der Kommission überdie Grundlagendokumente der Richtlinie 89/106/EWG desRates (
3) veröffentlicht.
(2)Für die wesentliche Anforderung „Brandschutz“ enthält dasGrundlagendokument Nr. 2 eine Reihe untereinander zusammen-hängender Maßnahmen, die zusammen die Strategie für denBrandschutz festlegen, die in den Mitgliedstaaten in unterschied-licher Weise entwickelt werden kann.
(3)Das Grundlagendokuments Nr. 2 nennt als eine dieserMaßnahmen die Begrenzung der Entstehung und Ausbreitungvon Feuer und Rauch in einem gegebenen Bereich, indem dasPotential der Bauprodukte, zu einem Vollbrand beizutragen,
begrenzt wird.
(4)Das Grenzniveau kann nur durch unterschiedliche Stufen des
Brandverhaltens der Bauprodukte in ihrer Endanwendung ausge-drückt werden.
(5)Als harmonisierte Lösung wurde ein System von Klassen in derEntscheidung 2000/147/EG der Kommission vom 8. Februar2000 zur Durchführung der Richtlinie 89/106/EWG des Ratesim Hinblick auf die Klassifizierung des Brandverhaltens vonBauprodukten (
4) festgelegt.
(6)Bei bestimmten Holzwerkstoffen ist es erforderlich, die durchdie Entscheidung 2000/147/EG festgelegte Klassifizierung zuverwenden.
(7)Das Brandverhalten zahlreicher Bauprodukte/-materialien im
Rahmen der in der Entscheidung 2000/147/EG festgelegten Klas-
sifizierung ist so eindeutig ermittelt und den für dieBrandschutzvorschriften zuständigen Stellen in den Mitglied-staaten so gut bekannt, dass eine Prüfung diesesLeistungsmerkmals sich erübrigt.
(8)Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen entspre-chen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für dasBauwesen —2003D0043 — DE — 08.08.2003 — 001.001 — 2
(1) ABl. L 40 vom 11.2.1989, S. 12.
(2) ABl. L 220 vom 30.8.1993, S. 1.
(3) ABl. C 62 vom 28.2.1994, S. 1.
(4) ABl. L 50 vom 23.2.2000, S. 14.
▼B
HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:
Artikel 1
Die Bauprodukte und/oder -materialien, die alle Anforderungen des
Merkmals „Brandverhalten“ erfüllen, ohne dass eine weitere Prüfungerforderlich ist, sind im Anhang aufgeführt.
Artikel 2
Die spezifischen Klassen, die im Rahmen der in der Entscheidung
2000/147/EG festgelegten Klassifizierung des Brandverhaltens für
unterschiedliche Bauprodukte und/oder -materialien gelten, sind im
Anhang aufgeführt.
Artikel 3
Die Produkte werden — sofern relevant — in Bezug auf ihre Endan-
wendung betrachtet.
Artikel 4
Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.2003D0043 — DE — 08.08.2003 — 001.001 — 3
▼B
ANHANG
Die Tabellen in diesem Anhang führen jene Produkte und/oder Materialien auf, die alle Anforde-
rungen des Merkmals Brandverhalten erfüllen, ohne dass eine weitere Prüfung erforderlich ist.
Tabelle 1
Brandverhaltensklassen von Holzwerkstoffen (1)
Holzwerkstoffe (2)EN-Bezu-
gnahmeMindest-
dichte (kg/
m3)Mindestdicke
(mm)Klasse (3)
(mit
Ausnahme
von Boden-
belägen)Klasse (4)
Bodenbeläge
Spanplatten EN 312 600 9 D-s2, d0 DFL-s1
Holzfaserplatten, hart EN 622-2 900 6 D-s2, d0 DFL-s1
Holzfaserplatten, mittelhart EN 622-3 600 9 D-s2, d0 DFL-s1
400 9 E, pass EFL
Holzfaserdämmplatten EN 622-4 250 9 E, pass EFL
Mitteldichte Faserplatten
(MDF)(5)EN 622-5 600 9 D-s2, d0 DFL-s1
Anorganisch gebundene
Spanplatten (6)EN 634-2 1 000 10 B-s1, d0 BFL-s1
OSB(7) EN 300 600 9 D-s2, d0 DFL-s1
Sperrholz EN 636 400 9 D-s2, d0 DFL-s1
Massivholzplatten EN 13353 400 12 D-s2, d0 DFL-s1
(1) EN13986.
(2) Plattenförmige Holzwerkstoffe, die ohne Luftspalt direkt auf ein Material der Klasse A1 oder A2-s1, d0 mit
einer Mindestdichte von 10 kg/m3oder wenigstens der Klasse D-s2, s0 mit einer Mindestdichte von 400 kg/m3
befestigt sind.
(3) Klassen der Entscheidung 2000/147/EG der Kommission, Anhang, Tabelle 1.
(4) Klassen der Entscheidung 2000/147/EG der Kommission, Anhang, Tabelle 2.
(5) Im Trockenverfahren hergestellt.
(6) Zementgehalt mindestens 75 Massenprozent.
(7) Platten mit gerichteten Flachspänen (Oriented strand board).2003D0043 — DE — 08.08.2003 — 001.001 — 4
▼M1
Tabelle 2
Brandverhaltensklassen für Gipskartonplattenprodukte
Gipskarton-
plattenNominale Plat-
tendicke
(mm)GipskernPapierge-
wicht (1)
(g/m2)Klasse (2)
(außer Boden-
beläge)Dichte
(kg/m3)Brandverhalten-
sklasse
Gemäß EN
520 (außer
perforierten
Platten)≥9,5 ≥600 A1 ≤220 A2-s1, d0
≥12,5 ≥800 > 220 ≤300 B-s1, d0
(1) Gemäß EN ISO 536 und mit höchstens 5 % organischem Zusatz.
(2) Klassen gemäß Tabelle 1 des Anhangs zur Entscheidung 2000/147/EG.
Anmerkung: Endanwendung
Die Gipskartonplatten werden nach einer der beiden folgenden Methoden montiert und befestigt:
a)Mechanische Befestigung an einem tragenden Unterbau
Die Platten oder (im Falle von Mehrschichtsystemen) zumindest die äußerste Schicht der Platten
werden an einem Metallunterbau (aus Bestandteilen gemäß EN 14195) oder einem Holzunterbau
(gemäß EN 336 und ENV 1995-5) mechanisch befestigt.
Bei einem Unterbau mit tragenden Teilen in nur eine Richtung darf der Höchstabstand zwischen
den tragenden Teilen die 50fache Dicke der Platten nicht überschreiten. Bei einem Unterbaumit
tragenden Teilen in zwei Richtungen darf der Höchstabstand zwischen den tragenden Teilen in
beide Richtungen die 100fache Dicke der Platten nicht überschreiten.
Zur mechanischen Befestigung werden Schrauben oder Nägel verwendet, die durch die Platten
hindurch in dem Unterbau befestigt werden, mit einem Achsabstand von höchstens 300 mm,
gemessen entlang den einzelnen tragenden Teilen.
Fugen zwischen anstoßenden Platten werden mit Fugenmaterial gemäß EN 13963 voll verfüllt.
Der hinter den Platten durch den Unterbau gebildete Hohlraum bleibt entweder als Luftschicht
erhalten oder wird mit Dämmmaterial mindestens der Brandverhaltensklasse A2-s1, d0 verfüllt.
b)Direkte Befestigung oder Verklebung auf einem massiven Untergrund (Trockengipsverputz)
Die Platten werden direkt auf einem massiven Untergrund mindestens der Brandverhaltensklasse
A2-s1, d0 befestigt.
Zur Befestigung der Platten können Schrauben oder Nägel verwendet werden, die durch die Platten
hindurch in den festen Untergrund befestigt werden; die Platten können auch mit Hilfe eines
Adhäsionsklebers auf Gipsbasis auf dem Untergrund geklebt werden (Punktverklebung). Auf jeden
Fall sind die Schrauben oder Nägel bzw. die „Klebepunkte“ vertikal und horizontal in einem
Achsabstand von maximal 600 mm anzubringen.
Fugen zwischen anstoßenden Platten werden mit Fugenmaterial gemäß EN 13963 voll verfüllt.2003D0043 — DE — 08.08.2003 — 001.001 — 5
▼M1
Tabelle 3
Brandverhaltensklassen für unter Hochdruck verpresste Dekorlaminatplatten
Unter Hochdruck verpresste Dekor-
laminatplatten (1)ProduktdetailsMindestdichte
(kg/m3)Minimale
Gesamtdicke
(mm)Klasse (2)
(außer Boden-
beläge)
Hochdrucklaminat-Kompakt-
platten ohne Feuerschutzmittel
für den Innenausbau (3)Kompakt-
HPL-Platten
gemäß EN
438-4 type
CGS1 350 6 D-s2, d0
Hochdrucklaminat-Verbund-
platten ohne Feuerschutzmittel
für den Innenausbau mit
Unterbauau f Holzbasis (3)Hochdruck-
laminat-
Verbund-
platten
gemäß EN
438-3 ohne
Feuerschutz-
mittel, auf
einen Holz-
basiskern
ohne Feuer-
schutzmittel
mit einer
Mindestdicke
von 12 mm
gemäß EN
13986, beid-
seitig mit
Adhäsiv-
kleber
verklebt,
unter
Verwendung
von PVAc-
Leim oder
duroplasti-
schem
Kleber
(Auftrags-
menge 60 –
120 g/m2)Kern auf
Holzbasis,
Mindestdich-
te 600
HPL-
Mindest-
dichte 1 35012 mm Kern
auf Holz-
basis mit
HPL
≥0,5 mm
beidseitig
verklebtD-s2, d0
(1) Entweder direkt befestigt (d. h. ohne Luftspalt) auf Material der Brandverhaltensklasse A2-s1, d0 oder höher und
mit einer Mindestdichte von 600 kg/m3, oder befestigt auf einem Holz- oder Metalllattenunterbau mit unbelüf-
tetem (d. h. Hohlraum nur oben offen) Luftspalt von mindestens 30 mm, wobei die Rückseite dieses derartgebildeten Hohlraums die Brandverhaltensklasse A2-s1, d0 oder höher aufweist.
(
2) Klassen gemäß Tabelle 1 des Anhangs zur Entscheidung 2000/147/EG.
(3) Gemäß europäischer Norm EN 438-7.2003D0043 — DE — 08.08.2003 — 001.001 — 6
▼M1
Tabelle 4
Brandverhaltensklassen für Bauholzprodukte (1)
ProduktdetailsMindestdichte (3)
(kg/m3)Minimale Gesamt-
dicke
(mm)Klasse (2)
(außer Bodenbeläge)
Bauholz Visuell und
maschinell
sortiertes
Bauholz mit
rechtwinkligem
Querschnitt(gesägt, geho-
belt oder anders
bearbeitet) oder
mit rundem
Querschnitt350 22 D-s2, d0
(1) Gilt für alle Sorten, die unter die Produktnormen fallen.
(2) Klassen gemäß Tabell 1 des Anhangs zur Entscheidung 2000/147/EG.
(3) Gemäß EN 13238.2003D0043 — DE — 08.08.2003 — 001.001 — 7