123
VYHLÁŠKA
ze dne 5. května 2022
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení
při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami
Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3, § 6
odst. 6 písm. a) a b) a § 8a odst. 8 zákona č. 61/1988
Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báň-
ské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb. a zákona
č. 124/2000 Sb., a podle § 38 odst. 1 zákona č. 18/
/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způ-sobilosti státních příslušníků členských států Evrop-
ské unie a některých příslušníků jiných států
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání od-
borné kvalifikace), ve znění zákona č. 189/2008 Sb.
a zákona č. 126/2016 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška stanoví
a) vyhrazená elektrická zařízení a jejich zařazení
do tříd a skupin,
b) požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na vyhrazených elektrickýchzařízeních
1) a jejich obsluze a bezpečnosti pro-
vozu těchto zařízení (dále jen „bezpečnost práce
a provozu“) používaných
1. při hornické činnosti2),
2. při činnosti prováděné hornickým způso-
bem3),3. při nakládání s výbušninami,
4. na pracovištích s činnostmi uvedenými
v bodu 1, 2 nebo 3 souvisejícími, jako napří-klad v rozvodnách, kompresorových stani-cích, čerpacích stanicích, řídicích, měřicích
a bezpečnostních ústřednách a na zařízeníchstavenišť,
c) předpoklady kladené na odbornou způsobilost
organizací pro projektování, montáž, opravy,revize, zkoušky a obsluhu vyhrazených elek-trických zařízení a na jejich potřebné technickévybavení a na odbornou způsobilost zaměst-nanců organizací a dalších fyzických osob, po-
kud vykonávají práce na vyhrazeném elektric-kém zařízení nebo je obsluhují,
d) podrobnější požadavky na pracoviště, technická
zařízení a pracovní prostředí.
(2) Tato vyhláška se nevztahuje na
a) posuzování shody výrobků před jejich uve-
dením na trh nebo do provozu, u nichž jsou
technické požadavky, které musí tyto výrobkysplňovat, stanoveny jiným právním předpi-sem
4),
b) elektrická zařízení silničních a zvláštních vozi-
del připuštěných k provozu na pozemních ko-munikacích
5), a to včetně jejich neoddělitelného
vybavení,Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Strana 1274 Částka 62
1) § 8a odst. 8 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
předpisů.
2) § 2 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3) § 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších
předpisů.
5) § 18 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
c) drážní vozidla na železniční dráze6),
d) elektrická zařízení pojízdných zařízení7), kolo-
vých, kolejových a pásových vozidel, zejménanákladních automobilů, bagrů, nakladačů a bul-
dozerů, pokud nevyžadují připojení silovéhozařízení na elektrickou síť nebo k elektrocen-
trále.
§ 2
Vymezení pojmů
(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) odbornou kvalifikací
1. ukončené vzdělání v oboru vzdělání skupi-
ny 26 „Elektrotechnika, telekomunikační
a výpočetní technika“
8),
2. ukončené vzdělání v jiném oboru, který
obsahově splňuje požadavky na elektro-
technické vzdělání, nebo
3. získaná úplná profesní kvalifikace9) v oboru
kvalifikace „Elektrotechnika, telekomunikač-
ní a výpočetní technika“ zveřejněná v Ná-
rodní soustavě kvalifikací,
b) profesní kvalifikací10) získaná profesní kvalifi-
kace v oboru kvalifikace „Elektrotechnika, tele-
komunikační a výpočetní technika“ zveřejněná
v Národní soustavě kvalifikací,
c) prací na vyhrazeném elektrickém zařízení mon-
táž, oprava, údržba, kontrola, revize a zkouš-ka vyhrazeného elektrického zařízení, jakoži všechny úkony pro zajišťování pracoviště a mě-
ření přenosnými přístroji,
d) zajištěním pracoviště úkony provedené na vy-
hrazeném elektrickém zařízení pod napětímsměřující k zabezpečení pracoviště pro bez-
pečný výkon práce na tomto zařízení nebov blízkosti živých částí pod napětím; od oka-
mžiku zajištění pracoviště se práce na tomto za-řízení považují za práce na elektrickém zařízení
bez napětí,
e) obsluhou vyhrazeného elektrického zařízení
činnosti a úkony spojené s jeho provozem, ja-kými jsou zejména ovládání, spínání, regulo-vání, řízení technologické linky, sledování jeho
chodu a údajů trvale umístěných přístrojů,
synchronizování a výměna závitových a přístro-jových pojistek,
f) odpovědnou odbornou osobou odborně způso-
bilá fyzická osoba, která u organizace zajišťujeřádné provádění prací na vyhrazených elektric-kých zařízeních a jejich obsluhu a bezpečnýprovoz těchto zařízení,
g) schvalující osobou závodní dolu, závodní lomu,
závodní, a u činností, u kterých není tato funkce
vyžadována, statutární orgán nebo podnikajícífyzická osoba,
h) průvodní dokumentací soubor dokumentů
včeském jazyce dodaných výrobcem, dovoz-
cem, osobou zplnomocněnou výrobcem nebodovozcem, popřípadě distributorem, umožňují-
cí bezpečnou montáž, provoz, opravy, údržbu,kontrolu, revize a zkoušky, jakož i výměnu jed-
notlivých částí,
i) prohlídkou činnost směřující k ověření, zda
předmětné vyhrazené elektrické zařízení jev souladu s provozními podmínkami, je instalo-váno a provozováno v souladu s průvodní a pro-vozní dokumentací a není viditelně poškozeno
tak, že by jeho provozem byla ohrožena bez-
pečnost práce a provozu,
j)řádem prohlídek, údržby a revizí písemný do-
kument jakožto součást provozní dokumenta-ce, kterým organizace vymezuje požadavky,lhůty, postupy, pravidla a záznamy v provozníknize při prohlídce a údržbě vyhrazených elek-
trických zařízení třídy A, včetně preventivní
údržby, a určuje lhůty pravidelných revizí,Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Částka 62 Strana 1275
6) § 43 a násl. zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
7) § 3 odst. 5 písm. c) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a použí-
vání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
8) Vyhláška č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů.
9) § 4 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon
o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.
10) § 5 zákona č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
k) kontrolou souhrn úkonů, při kterých se pro-
hlídkou, měřením a funkční zkouškou zjišťujetechnický stav vyhrazeného elektrického zaří-zení z hlediska bezpečnosti práce a provozu.
(2) Používá-li se v této vyhlášce pojem
a) organizace, jde o organizaci podle zákona o hor-
nické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě, a zaměstnává-li tato organizace fyzickéosoby k výkonu závislé práce, je zaměstnavate-lem,
b) zaměstnavatel, jde o zaměstnavatele podle záko-
níku práce.
(3) Osobou poučenou, elektrotechnikem, ve-
doucím elektrotechnikem, revizním technikem,koordinující osobou a osobou provádějící dohlednebo dozor se v této vyhlášce rozumí fyzická osoba.
ČÁST DRUHÁ
VYHRAZENÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ,
JEJICH ZAŘAZENÍ DO TŘÍD A SKUPIN
A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO MONTÁŽ,
OPRAVY, REVIZE A ZKOUŠKY
NA VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH
ZAŘÍZENÍCH
§ 3
Zařazení vyhrazených elektrických zařízení
do tříd a skupin
(1) Vyhrazené elektrické zařízení se zařazuje
podle míry ohrožení bezpečnosti práce a provozudo třídy A nebo třídy B.
(2) Vyhrazeným elektrickým zařízením třídy A
je
a) elektrické zařízení pro výrobu, přeměnu, pře-
nos, rozvod a odběr elektrické energie,
b) elektrické zařízení v prostorech a prostředí (dále
jen„prostředí“) s nebezpečím výbuchu plynů,
par, mlh, aerosolů nebo prachů nebo v prostředí
s nebezpečím výbuchu a požáru výbušnin,
c) zařízení určené k ochraně před účinky
1. atmosférické elektřiny,2. statické elektřiny v prostředí s nebezpečím
výbuchu plynů, par, mlh, aerosolů nebo pra-
chůnebo v prostředí s nebezpečím výbuchu
a požáru výbušnin,
s výjimkou elektrických zařízení uvedených v od-
stavcích 4 a 6.
(3) Vyhrazené elektrické zařízení třídy A se pro
účely této vyhlášky zařazuje podle míry ohroženíbezpečnosti práce a provozu sestupně do skupin A1,
A2, A3 a A4 podle části A přílohy č. 1 k této vy-
hlášce.
(4) Vyhrazeným elektrickým zařízením třídy B
je
a) elektrické ruční nářadí, elektronický přístroj
a elektrický spotřebič obdobného charakteru
do napětí 400 V, pokud není určen pro pevnépřipojení k elektrické síti,
b) prodlužovací šňůra a odpojitelný přívod do na-
pětí 400 V.
(5) Vyhrazené elektrické zařízení třídy B se pro
účely této vyhlášky zařazuje podle míry ohroženíbezpečnosti práce a provozu sestupně do skupin B1,
B2, B3 a B4 podle části B přílohy č. 1 k této vyhláš-
ce.
(6) Vyhrazeným elektrickým zařízením není
a) elektrické zařízení a instalace s proudem nebo
napětím nepřevyšujícím bezpečné hodnoty po-dle právních a ostatních předpisů k zajištění
bezpečnosti práce a provozu
11), pokud není
určené k použití v prostředí s nebezpečím vý-buchu plynů, par, mlh, aerosolů nebo prachů
nebo v prostředí s nebezpečím výbuchu a po-žáru výbušnin,
b) elektrické zařízení s vlastním zdrojem elektrické
energie, pokud nevyžaduje za provozu připo-jení k elektrické síti, včetně odpojitelného pří-
slušenství určeného k nabíjení jeho zdroje, jest-liže není pevně připojené k elektrické síti,
c) zdravotnický elektrický přístroj a měřicí pří-
stroj,
d) záchranný přístroj, dýchací přístroj a přístroj
pro umělou plicní ventilaci a jejich příslušenství,kontrolní a zkušební přístroj a záchranářskátechnika
12),Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Strana 1276 Částka 62
11) § 349 odst. 1 zákoníku práce.
12) § 6 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů.
e) dielektrická ochranná a pracovní pomůcka, vý-
stroj a nářadí pro práci na vyhrazeném elektric-kém zařízení (dále jen „pomůcka“).
§ 4
Požadavky na odbornou způsobilost pro obsluhu
a práce na vyhrazených elektrických zařízeních
(1) Montovat, opravovat, obsluhovat, kontro-
lovat a provádět revize a zkoušky vyhrazeného elek-trického zařízení může jen
a) právnická osoba prostřednictvím odborně způ-
sobilých fyzických osob
13),
b) podnikající fyzická osoba sama, je-li odborně
způsobilá, nebo prostřednictvím odborně způ-
sobilé fyzické osoby nebo
c) odborně způsobilá fyzická osoba.
(2) Odborně způsobilou pro montáž, opravy,
revize a zkoušky na vyhrazeném elektrickém zaří-zení třídy A je právnická nebo podnikající fyzickáosoba, která má oprávnění požadovaného rozsahupodle přílohy č. 2 k této vyhlášce vydané obvodním
báňským úřadem.
§ 5
Oprávnění k montáži, opravám, revizím
a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení
třídy A
(1) Organizace žádající obvodní báňský úřad
o vydání oprávnění k montáži, opravám, revizíma zkouškám vyhrazených elektrických zařízení do-loží, že
a) má zajištěno potřebné technické vybavení a pro-
story k montáži, opravám, revizím a zkouškámvyhrazených elektrických zařízení,
b) má alespoň jednu odpovědnou odbornou
osobu, kterou je vedoucí elektrotechnik podle§ 8 odst. 2 nebo revizní technik podle § 9odst. 2 s osvědčením odpovídajícího rozsahuvydaným podle § 10 odst. 4,
c) je schopna vlastní činností nebo smluvním způ-
sobem zajistit provedení prací, které jsou ne-zbytné nebo jsou součástí prací, k jejichž pro-
vádění žádá o vydání oprávnění.
(2) Po splnění podmínek uvedených v odstav-
ci 1 organizace obdrží od obvodního báňského úřa-du oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouš-kám vyhrazených elektrických zařízení s rozsahempodle přílohy č. 2 k této vyhlášce, které má platnost
5 let od vydání.
(3) Organizace je povinna oznámit všechny
změny související s plněním podmínek vydanéhooprávnění uvedených v odstavci 1, a to do 15 dnůod jejich vzniku obvodnímu báňskému úřadu, kterýje vydal.
(4) Oprávnění k montáži, opravám, revizím
a zkouškám se nevyžaduje u organizace, která
a) provozuje jen vyhrazené elektrické zařízení
třídy B nebo
b) má montáž, opravy nebo revize a zkoušky za-
jištěné zhotovitelem s příslušným rozsahemoprávnění.
(5) Oprávnění k hornické činnosti a činnosti
prováděné hornickým způsobem
14), jakož i k projek-
tování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto
činností, podle jiného právního předpisu15) se nevy-
žaduje, provádí-li organizace výhradně montáž,
opravy nebo revize a zkoušky vyhrazených elektric-kých zařízení, nebo projektování instalací vyhraze-ných elektrických zařízení podle § 13 odst. 2 a 3.
ČÁST TŘETÍ
POŽADAVKY NA ZPŮSOBILOST OSOB
K OBSLUZE A K PRACÍM
NA VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH
ZAŘÍZENÍCH
§ 6
Osoba poučená
(1) Osobou poučenou je osoba, která byla elek-
trotechnikem, vedoucím elektrotechnikem nebo re-vizním technikem řádně v předcházejících 3 letechSbírka zákonů č. 123 / 2022 Částka 62 Strana 1277
13) § 8a odst. 3 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14) § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
15) § 3 odst. 1 vyhlášky č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,
jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností, ve znění pozdějších předpisů.
a) proškolena o právních a ostatních předpisech
k zajištění bezpečnosti práce a provozu pro čin-
nost na vyhrazených elektrických zařízenícha v jejich blízkosti,
b) proškolena v oblasti možných zdrojů a příčin
rizik na vyhrazených elektrických zařízenícha v jejich blízkosti,
c) upozorněna na možné ohrožení vyhrazeným
elektrickým zařízením,
d) seznámena s postupy pro poskytnutí první po-
moci při úrazu elektrickým proudem s ohledemna charakter a rozsah práce na vyhrazenýchelektrických zařízeních, kterou má vykonávat,a tyto znalosti byly ověřeny.
(2) Obsah a dobu proškolení, seznámení a ově-
ření podle odstavce 1 určí odpovědná odborná osobanebo schvalující osoba.
(3) O proškolení, upozornění, seznámení a ově-
ření znalostí vydá organizace osobě poučené doklad,
který podepíše odpovědná odborná osoba neboschvalující osoba. V dokladu se vymezí rozsah po-učení včetně specifikace pracoviště, na kterém má
poučená osoba činnost vykonávat. Kopie dokladu
organizace uchovává alespoň 3 roky. Tím není do-
tčena povinnost uchovávat dokumentaci v případěstanoveném jiným právním předpisem
16).
§ 7
Elektrotechnik
(1) Elektrotechnik je osoba znalá v elektro-
technice s
a) odbornou kvalifikací podle § 2 odst. 1 písm. a),
nebo
b) profesní kvalifikací podle § 2 odst. 1 písm. b)
při splnění požadavků podle odstavce 7, která
má požadovanou praxi podle odstavce 2 a kterápo proškolení vyhověla při ověření znalostíz odborné způsobilosti k výkonu činností
v elektrotechnice v organizací určeném rozsahupřed komisí (dále jen „přezkoušení“), které se
opakuje ve lhůtě 3 let od předcházejícího pře-
zkoušení.
(2) Požadovanou praxi stanoví odpovědná od-
borná osoba nebo schvalující osoba v souladu s hod-nocením rizik jednotlivých činností vykonávaných
elektrotechnikem. Pro uchazeče, který nemá odbor-nou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň ba-
kalářského studijního programu, činí doba praxe pod
dohledem elektrotechnika, který má praxi nejméně2 roky, s
a) profesní kvalifikací alespoň 12 měsíců,
b) odbornou kvalifikací alespoň 6 měsíců,
c) odbornou kvalifikací v rozsahu středního vzdě-
lání s maturitní zkouškou alespoň 3 měsíce.
(3) Přezkoušení a opakovanému přezkoušení
musí předcházet proškolení v délce alespoň 8 vyučo-
vacích hodin, jehož obsah určí odpovědná odborná
osoba nebo schvalující osoba s ohledem na charaktera rozsah činností na vyhrazených elektrických zaří-
zeních, které má elektrotechnik vykonávat; po dobuproškolování nesmí být pověřován jinými úkoly.Pro proškolení zajistí organizace odpovídající pod-mínky s vhodným vybavením, odborně způsobilé
osoby podle § 7 až 9 nebo projektant instalací elek-
trických zařízení
17) (dále jen „projektant“) a zkušené
lektory z ostatních oborů.
(4) Přezkoušení uchazeče o odbornou způsobi-
lost elektrotechnik nebo jeho opakované přezkou-šení provede tříčlenná zkušební komise pověřenáschvalující osobou nebo odpovědnou odbornou oso-bou, jejíž předseda musí mít odbornou způsobilost
vedoucí elektrotechnik, revizní technik anebo pro-jektant a alespoň jeden člen odbornou způsobilost
pro práce na vyhrazeném elektrickém zařízení.O přezkoušení, a to i opakovaném, pořídí komiseSbírka zákonů č. 123 / 2022 Strana 1278 Částka 62
16) Například § 5 odst. 8 vyhlášky č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při
hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 8
vyhlášky č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti
a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 8 vyhlášky
č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů,
ve znění pozdějších předpisů.
17) § 2 písm. f) vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické
činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších
předpisů.
zápis, jehož vzor je v příloze č. 3 k této vyhlášce.
Termín a místo konání přezkoušení nebo opakova-ného přezkoušení oznámí organizace obvodnímubáňskému úřadu alespoň 4 týdny před jeho koná-
ním; tuto lhůtu může obvodní báňský úřad na žá-
dost zkrátit.
(5) Na základě úspěšného přezkoušení podle
odstavce 4 vydá organizace elektrotechnikovi dokladpodepsaný odpovědnou odbornou osobou neboschvalující osobou, jehož kopii organizace uchovává
alespoň 3 roky. V dokladu se uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení elektro-
technika,
b) datum a místo jeho narození,
c) dosažené vzdělání v elektrotechnice,
d) datum přezkoušení,
e) doba praxe na vyhrazeném elektrickém zařízení
do 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrnýcha nad 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměr-ných,
f) rozsah vyhrazeného elektrického zařízení podle
částí A a B přílohy č. 2 k této vyhlášce odpoví-
dající přezkoušení,
g) u elektrotechnika s profesní kvalifikací výčet
konkrétních prací na vyhrazených elektrickýchzařízeních odpovídající přezkoušení,
h) datum vydání dokladu.
(6) Má-li elektrotechnik vykonávat tuto činnost
v jiné organizaci, tato organizace
a) uzná předchozí elektrotechnickou odbornou
způsobilost nebo
b) zajistí jeho proškolení a přezkoušení podle od-
stavců 3 a 4.
(7) Odpovědná odborná osoba je na základě
posouzení rizik oprávněna pro konkrétní práce navyhrazených elektrických zařízeních stanovit, že je
možno nahradit odbornou kvalifikaci podle § 2odst. 1 písm. a) profesní kvalifikací podle § 2 odst. 1písm. b). V takovém případě vystaví odpovědná od-
borná osoba písemný doklad podle vzoru v přílozeč. 4 k této vyhlášce, ve kterém přesně specifikujerozsah prací zohledňující získanou profesní kvalifi-
kaci. Písemný doklad je platný pouze v organizaci,v níž byl vystaven.
(8) Organizace elektrotechnika s profesní kva-
lifikací podle § 2 odst. 1 písm. b) a odstavce 7 nepo-věří
a) výkonem činnosti předáka pro práci na vyhra-
zeném elektrickém zařízení
1. nad 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměr-
ných,
2. v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů,
par, mlh, aerosolů nebo prachů nebo v pro-
středí s nebezpečím výbuchu a požáru vý-bušnin,
b) výkonem činnosti koordinující osoby podle
§ 16 odst. 3 a § 22 odst. 9,
c) výkonem činnosti vedoucího práce podle § 22
odst. 4 písm. a),
d) výkonem činnosti osoby provádějící dozor
podle § 22 odst. 4 písm. b),
e) vydáváním bezpečnostního příkazu (dále jen
„příkaz B“) podle § 22 odst. 3.
§ 8
Vedoucí elektrotechnik
(1) Vedoucí elektrotechnik je osoba znalá
v elektrotechnice a je odborně způsobilá pro řízení
montáže, provozu, revizí, zkoušek, kontrol a ob-sluhy vyhrazeného elektrického zařízení.
(2) Vedoucí elektrotechnik může na základě pí-
semného pověření schvalující osobou vykonávat čin-
nost odpovědné odborné osoby.
(3) Vedoucí elektrotechnik
a) má odbornou kvalifikaci podle § 2 odst. 1
písm. a),
b) pro osvědčení s rozlišovacím znakem C2, C3
a C4 podle přílohy č. 2 k této vyhlášce má
alespoň střední elektrotechnické vzdělání s ma-
turitní zkouškou, pokud jiný právní předpis ne-stanoví podmínky další
18),Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Částka 62 Strana 1279
18) § 241 odst. 1 vyhlášky č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 90 odst. 1 vyhlášky č. 26/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 55 odst. 1 vyhlášky č. 51/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
c) splňuje požadavek minimální doby odborné
praxe podle odstavce 4 a
d) vlastní platné osvědčení vydané obvodním báň-
ským úřadem podle § 10 odst. 4.
(4) Požadovaná doba odborné praxe činí
a) pro osvědčení s rozlišovacím znakem C4 podle
přílohy č. 2 k této vyhlášce 5 let,
b) pro osvědčení s rozlišovacím znakem C2 a C3
podle přílohy č. 2 k této vyhlášce pro provozní
napětí
1. E3 2 roky,
2. E2 3 roky,3. E1 4 roky,
c) pro osvědčení s rozlišovacím znakem C1 podle
přílohy č. 2 k této vyhlášce pro provozní napětí
1. E3 1 rok,2. E2 2 roky,
3. E1 3 roky.
(5) Do odborné praxe uchazeče se započítává
činnost při výkonu odborné způsobilosti elektro-technik podle § 7 a maximálně 1 rok při výkonu
odborné způsobilosti revizní technik podle § 9 neboprojektant. V případech podle odstavce 4 písm. a),písm. b) bodu 3 a písm. c) bodu 3 musí být mini-málně polovina požadované doby odborné praxe vy-
konávána na vyhrazeném elektrickém zařízení nad1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných.
§ 9
Revizní technik
(1) Revizní technik je osoba znalá v elektro-
technice a je odborně způsobilá pro provádění revizí
a zkoušek vyhrazených elektrických zařízení tří-dy A.
(2) Revizní technik může na základě písemného
pověření schvalující osobou nebo smlouvy s organi-zací vykonávat činnost odpovědné odborné osoby
zařádné provádění revizí a zkoušek vyhrazených
elektrických zařízení třídy A v organizaci.
(3) Revizní technik má odbornou kvalifikaci
podle § 2 odst. 1 písm. a) v rozsahu alespoň střed-
ního vzdělání s maturitní zkouškou, splňuje požada-vek minimální doby odborné praxe podle odstavce 4
a vlastní platné osvědčení vydané obvodním báň-ským úřadem podle § 10 odst. 4.
(4) Požadovaná doba odborné praxe činí v ná-
vaznosti na přílohu č. 2 k této vyhlášce pro osvěd-
čení s rozlišovacím znakem
a) C4 6 let,
b) C2 a C3 5 let,
c) C1 4 roky.
(5) Do odborné praxe uchazeče se započítává
činnost při výkonu odborné způsobilosti elektro-technik podle § 7, vedoucí elektrotechnik podle§ 8, dosavadní činnost revizního technika a maxi-
málně 2 roky odborné praxe při výkonu odborné
způsobilosti projektant, přičemž pro provozní napě-
tí E1 podle části A přílohy č. 2 k této vyhlášce musí
být minimálně polovina požadované doby odborné
praxe vykonávána na vyhrazeném elektrickém zaří-zení nad 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměr-ných.
§ 10
Prověřování odborné způsobilosti
vedoucího elektrotechnika a revizního technika
(1) Odbornou způsobilost vedoucího elektro-
technika a revizního technika prověřuje obvodníbáňský úřad podle § 41 odst. 1 písm. h) zákonao hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě zkouškou v rozsahu podle přílohy č. 2 k této
vyhlášce.
(2) K prověření odborné způsobilosti předloží
žadatel originály nebo úředně ověřené kopie dokladů
o dosažené odborné kvalifikaci a doklad, popřípadědoklady, prokazující celkovou praxi na vyhrazenýchelektrických zařízeních příslušného rozsahu podlepřílohy č. 2 k této vyhlášce. Jde-li o doklady v jiném
nežjednacím jazyce
19), předloží též jejich úředně
ověřený překlad do českého jazyka.
(3) Odbornou způsobilost uchazeče posoudí
zkušební komise; jejím předsedou je fyzická osoba,která se podílí na výkonu pravomoci obvodníhobáňského úřadu –úřední osoba jmenovaná předse-
dou obvodního báňského úřadu. Ve zkušební komisiSbírka zákonů č. 123 / 2022 Strana 1280 Částka 62
19) § 16 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
může působit rovněž externí odborník v oblasti
elektrotechniky s praxí v délce alespoň 5 let.
(4) O úspěšném vykonání zkoušky podle od-
stavce 1 se vydá osvědčení. Osvědčení nahrazuje do-klad o přezkoušení elektrotechnika podle § 7 odst. 5a osvědčení odborné způsobilosti technický dozorpro výkon činnosti v oboru elektro vydané organi-
zací podle jiného právního předpisu
20).
§ 11
Platnost osvědčení vedoucího elektrotechnika
a revizního technika a změna jeho rozsahu
(1) Osvědčení vedoucího elektrotechnika a re-
vizního technika platí po dobu 5 let ode dne vydání.Platnost osvědčení na období dalších 5 let se pro-dlouží na základě úspěšného přezkoušení. Žádost
o prodloužení platnosti osvědčení se podává 60 dnípřed uplynutím platnosti osvědčení.
(2) Podá-li vedoucí elektrotechnik nebo revizní
technik žádost o rozšíření platného osvědčení o další
rozsah podle části A nebo části B přílohy č. 2 k této
vyhlášce, vydá se osvědčení nové, a to na základědalšího úspěšného přezkoušení s rozšířeným obsa-hem.
(3) Neúspěšné přezkoušení může být opako-
váno nejvýše dvakrát ve stanoveném termínu, nevšak dříve než za 28 kalendářních dnů po neúspěš-
ném přezkoušení.
(4) Jestliže se při výkonu vrchního dozoru
státní báňské správy zjistí závažné porušení předpisůk zajištění bezpečnosti práce a provozu, lze držite-le osvědčení podrobit přezkoušení mimo termínopakovaného přezkoušení. Rozsah osvědčení můžebýt změněn nebo odejmut.(5) Při změně rozsahu osvědčení vedoucího
elektrotechnika a revizního technika se postupujepodle § 10.
ČÁST ČTVRTÁ
UVÁDĚNÍ VYHRAZENÝCH
ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU
A JEJICH PROVOZOVÁNÍ
§ 12
Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce
a provozu vyhrazených elektrických zařízení
(1) Práce na vyhrazeném elektrickém zařízení
a jeho obsluha je řízena vedoucím elektrotechnikem,
popřípadě, je-li tak stanoveno jiným právním před-pisem
21) anebo určí-li tak organizace, vedoucími
elektrotechniky, kteří dále pověří osobu nebo osobyodborně způsobilé alespoň podle § 7, k jejichž po-
vinnostem patří zajištění bezpečnosti práce a provo-zu konkrétního vyhrazeného elektrického zařízenía tuto jejich povinnost vymezí podle místa výkonujejich pracovních funkcí.
(2) Vyhrazené elektrické zařízení lze montovat,
provozovat, udržovat a opravovat a provádět na němrevize, zkoušky a kontroly, jen pokud je zajištěno,že technickým provedením, instalací a umístěnímzpůsobem odpovídajícím projektové, popřípadě vý-
kresové, průvodní a provozní dokumentaci
22) jsou
osoby chráněny před nebezpečím zranění a majetekpřed poškozením elektrickým proudem nebo napě-tím, popřípadě jevy vyvolanými účinky elektřiny,
a před nebezpečím neelektrického charakteru, kterémůže elektrické zařízení způsobit.
(3) Před uvedením vyhrazeného elektrickéhoSbírka zákonů č. 123 / 2022 Částka 62 Strana 1281
20) § 7 odst. 2 vyhlášky č. 298/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
21) § 241 odst. 1 vyhlášky č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
22) § 5 odst. 1 vyhlášky č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 5 odst. 1 vyhlášky č. 26/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 5 odst. 1 vyhlášky č. 51/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 16 odst. 1 vyhlášky č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti
provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů.
§ 22 odst. 1 vyhlášky č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě
a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým
způsobem, ve znění pozdějších předpisů.§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 35/1998 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti
provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu, ve znění vyhlášky č. 485/2006 Sb.
zařízení třídy A do provozu se vypracuje pro dané
pracoviště protokol o určení vnějších vlivů podle pří-
lohy č. 5 k této vyhlášce posouzený odpovědnou
odbornou osobou a schválený schvalující osobou,pokud určení vnějších vlivů není součástí provozní
dokumentace.
(4) Vyhrazené elektrické zařízení třídy A pod-
léhá provedení výchozí revize a pravidelných, popří-padě mimořádných revizí, kterými se prohlídkou
podle části A přílohy č. 6 k této vyhlášce a zkouškou
zahrnující zkoušení a měření podle části B přílohy
č. 6 k této vyhlášce ověřuje jeho bezpečný stav a sou-časně i bezpečnost návazného technického zařízení,
bez ohledu na jeho druh. Jestliže některý z bodůprohlídky nebo zkoušky podle věty první není u re-vidovaného vyhrazeného elektrického zařízení tech-nicky proveditelný nebo není z hlediska ověření jehobezpečnosti důvodný, provedení takové prohlídkynebo zkoušky se nevyžaduje; o neproveditelnostinebo nedůvodnosti prohlídky a zkoušky rozhodnerevizní technik.
(5) Po provedené revizi vyhrazeného elektric-
kého zařízení třídy A vypracuje revizní technikzprávu o revizi podle části C přílohy č. 7 k této vy-
hlášce na základě nezbytných podkladů podle čás-
ti A přílohy č. 7 k této vyhlášce. Zpráva o revizi do-
kládá posouzení stavu vyhrazeného elektrického za-řízení v době vykonání revize a splnění požadavků
kladených na ně z hlediska bezpečnosti práce a pro-
vozu v souladu s právními a ostatními předpisy
11)
platnými v době jeho uvedení do provozu, rekon-
strukce nebo modernizace, pokud tyto právní před-pisy nestanoví jinak.
(6) Vyhrazené elektrické zařízení třídy B pod-
léhá provádění pravidelných kontrol ve lhůtáchpodle části B přílohy č. 8 k této vyhlášce, popřípadě
mimořádných kontrol, a to elektrotechnikem neboalespoň osobou poučenou pod dohledem elektro-
technika.
(7) Vyhrazené elektrické zařízení, u kterého se
zjistí stav bezprostředně ohrožující bezpečnost práce
nebo provozu, je nutné neprodleně odpojit od na-
pájecího zdroje a zajistit proti nežádoucímu připo-jení; není-li to možné, je nutné zabránit jeho použití.Za ohrožující bezpečnost práce a provozu se pova-žuje také vyhrazené elektrické zařízení
a) třídy A,
1. provozované na pracovišti, k němuž nebylvypracován protokol o určení vnějších vlivů
podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,
2. k němuž provozovatel nedoloží platnou
zprávu o revizi s výsledkem, že předmětné
zařízení je schopno bezpečného provozu,
3. které je provozováno v rozporu s řádem pro-
hlídek, údržby a revizí podle § 14 odst. 3,nebo
4. k němuž nebyl řád prohlídek, údržby a revizí
vydán,
b) třídy B,
1. které nebylo před použitím zařazeno do pří-
slušné skupiny, nebo
2. k němuž provozovatel nedoložil platný do-
klad o kontrole podle části C přílohy č. 9
k této vyhlášce s výsledkem „dobrý stav“
nebo „vyhovující stav“.
(8) Pomůcky je nutno udržovat v řádném stavu
a používat v souladu s instrukcemi a návodem. U po-můcek uvedených v části C přílohy č. 8 k této vy-
hlášce se provádí pravidelné prohlídky a zkoušky velhůtách uvedených v této příloze. Pokud se prove-dením zkoušky zjistí vyhovující stav, označí se tatopomůcka způsobem odolným proti poškození tak,aby bylo možné ověřit, kdo a kdy zkoušku provedl,jinak se pomůcka vyřadí z používání. Úspěšně pro-
vedenou zkouškou lze nahradit prohlídku pomůcky,pokud zkouška probíhá v době, kdy měla být pro-vedena prohlídka.
§ 13
Požadavky na bezpečnost práce a provozu
vyhrazených elektrických zařízení
při jejich uvádění do provozu
(1) Montáž vyhrazeného elektrického zařízení
třídy A se provádí podle
a) projektové dokumentace instalace vyhrazeného
elektrického zařízení v českém jazyce, nebo
b) průvodní dokumentace k tomuto vyhrazenému
elektrickému zařízení jako celku.
(2) Jde-li o postup podle odstavce 1 písm. a),
lze vyhrazené elektrické zařízení třídy A uvést doprovozu jen po úpravě projektové dokumentace po-
dle skutečného stavu jeho instalace zohledňujícíprávní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnostipráce a provozu
11).Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Strana 1282 Částka 62
(3) Projektová dokumentace obsahuje alespoň
a) polohový plán se zakresleným rozmístěním
elektrických stanic, rozvodných zařízení, spo-třebičů, rozvodů elektrické energie, sdělovacích
a bezpečnostních zařízení a prostorového vy-mezení vnějších vlivů prostředí, v podzemí dále
s vyznačením větrních cest,
b) technický popis a schéma zapojení vyhrazeného
elektrického zařízení s uvedením
1. způsobu ochrany před úrazem elektrickým
proudem, konfigurace sítí, specifikace použi-tých elektrických zařízení a vedení a roz-vodů,
2. údajů o úbytcích napětí a zkratových pomě-
rech,
3. údajů o zkratuvzdorných průřezech u vedení
nad 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměr-ných, a to jen v prostředí s nebezpečím vý-buchu plynů, par, mlh, aerosolů nebo prachů
nebo v prostředí s nebezpečím výbuchu a po-žáru výbušnin, v plynujících dolech a uhel-ných dolech a v případech vyžadujícíchzvláštní ochranná opatření ke snížení ne-příznivých účinků stanovených v protokole
o určení vnějších vlivů podle přílohy č. 5
k této vyhlášce,
4. stanovených druhů nadproudových ochran
a hodnot jejich nastavení,
5. použitých přístrojů, ochranných relé a pro-
středků k ověřování stavu elektrických zaří-
zení a sítí a hodnot jejich nastavení,
6. použitých stíněných kabelů s určením míst
jejich spojení nebo uzemnění vodivých nebopolovodivých vrstev,
7. provedení a nejvýše povolených hodnot
ochranného uzemnění,
8. provedení zařízení určených na ochranu před
účinky atmosférické elektřiny se začleněnímsystému ochrany před bleskem a přepětímv souladu s částí A bodem 1 písm. b) přílo-
hyč. 7 k této vyhlášce,
9. provedení zařízení určených k ochraně před
účinky statické elektřiny,
c) podpis projektanta, kterým potvrzuje souhlass projektovou dokumentací, evidenční číslo jeho
osvědčení a datum,
d) v případě provedení změn v projektové doku-
mentaci odpovídající skutečnému stavu podpisprojektanta, kterým potvrzuje souhlas s prove-denými změnami, evidenční číslo jeho osvěd-
čení a datum; to se nevyžaduje u změn prove-dených na již provozovaném vyhrazeném elek-
trickém zařízení podle § 15 odst. 2, pokud jsousplněny podmínky podle § 15 odst. 3,
e) u vyhrazeného elektrického zařízení instalova-
ného v dole v prostředí s nebezpečím výbuchumetanu nebo uhelného prachu
23) podpis vedou-
cího větrání24) a závodního dolu posuzujícího
projektovou dokumentaci z hlediska umístěnítohoto zařízení.
(4) Práce na vyhrazeném elektrickém zařízení
třídy A lze provádět jen v případě, že je zajištěno,
aby
a) vyhrazené elektrické zařízení uváděné do pro-
vozu po částech mělo nehotové části spolehlivě
odpojené a zajištěné proti nežádoucímu zapo-jení nebo jinak zabezpečené tak, aby ve stavupod napětím nedošlo k ohrožení bezpečnostipráce a provozu,
b) vyhrazené elektrické zařízení před dokončením
montáže nebo opravy bylo uváděno pod napětípouze při provedení zkoušky a ověření jehosprávné funkce; při tom se provedou takováopatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost prácea provozu,
c) vyhrazené elektrické zařízení, které, není-li dále
stanoveno jinak, po ukončení montáže, opravynebo přemístění na nové stanoviště vykazuje
změny svých elektrických nebo funkčních vlast-ností, bylo před následným uvedením do pro-vozu podrobeno výchozí revizi podle části B
bodu 1 přílohy č. 7 k této vyhlášce, a to po
ukončení montáže vždy a po opravě nebo pře-
místění na nové stanoviště podle potřeby tak,
aby byla prokazatelně ověřena jeho bezpečnost.
(5) Zhotovitel zajišťující montáž vyhrazeného
elektrického zařízení třídy A
a) odpovídá z hlediska bezpečnosti práce a pro-Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Částka 62 Strana 1283
23) § 232 a 233 vyhlášky č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
24) § 2 odst. 1 písm. i) vyhlášky č. 298/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
vozu za uspořádání jemu vymezeného pracoviš-
tě, které mu bylo předáno a které převzal,
b) předá, nedohodne-li se s objednatelem jinak, po
ukončení montáže objednateli spolu se zaříze-ním
1. průvodní nebo projektovou dokumentaci
vyhrazeného elektrického zařízení odpoví-dající skutečnému provedení zohledňujícíprávní a ostatní předpisy k zajištění bezpeč-nosti práce a provozu; součástí je protokolo určení vnějších vlivů podle přílohy č. 5
k této vyhlášce,
2. zprávu o výchozí revizi vyhrazeného elek-
trického zařízení.
(6) Bude-li výchozí revize na vyhrazeném elek-
trickém zařízení třídy A vzhledem k rozsahu revizeprováděna po částech a budou-li vystavovány na
tyto části jednotlivé výchozí zprávy o revizi, musí
být před předáním a uvedením celého vyhrazenéhoelektrického zařízení do trvalého provozu vystavenajedna souhrnná zpráva o výchozí revizi, k čemuž lze
využít jednotlivé výchozí zprávy o revizi; obdobněse postupuje při pravidelné a mimořádné revizi.
(7) Revize na vyhrazeném elektrickém zařízení
třídy A musí být provedena rovněž v případě změny
a) jisticího prvku, s výjimkou případu uvedeného
v § 15 odst. 2 písm. c) a d),
b) ochrany před úrazem elektrickým proudem.
Rozsah revize, kterou si změna vyžádá, stanoví re-
vizní technik. Změna se zaznamená do projektovédokumentace nebo se zaznamená do průvodní do-kumentace výrobce, dovozce, osoby zplnomocněnévýrobcem nebo dovozcem, popřípadě distributora
(dále jen „výrobce“) s jeho souhlasem.
(8) U vyhrazeného elektrického zařízení tří-
dy A uvedeného na trh podle jiného právního před-pisu
4) se výchozí revize nevyžaduje. Provede se jen
prohlídka zaměřená na splnění podmínek pro insta-laci s ohledem na vnější vlivy a podle průvodní do-kumentace; to neplatí, má-li být toto zařízení poopravě nebo přemístění znovu používáno. Ustano-
vení věty první se nevztahuje na napájecí a navazujícívyhrazená elektrická zařízení.
§ 14
Požadavky na bezpečnost práce provozovaných
vyhrazených elektrických zařízení
(1) Provozovat lze jen vyhrazené elektrické za-řízení třídy A, k němuž má organizace průvodní
nebo projektovou dokumentaci skutečného stavujeho instalace zohledňující právní a ostatní předpisyk zajištění bezpečnosti práce a provozu
11) a jehož
stav byl ověřen pravidelnou, popřípadě mimořádnou
revizí podle části B bodu 2 přílohy č. 7 k této vy-
hlášce v rozsahu a u pravidelné revize ve lhůtě sta-
novené řádem prohlídek, údržby a revizí zpracova-
ným podle odstavce 3.
(2) Provozovat lze jen vyhrazené elektrické za-
řízení třídy B, jehož stav byl ověřen
a) kontrolou podle části B přílohy č. 9 k této vy-
hlášce a ve lhůtě podle části B přílohy č. 8 k této
vyhlášce nebo ve lhůtě podle průvodní doku-
mentace, pokud tato uvádí lhůty kratší neborozsah širší,
b) prohlídkou podle části A přílohy č. 9 k této vy-
hlášce a zkouškou chodu podle části B bodu 3
přílohy č. 9 k této vyhlášce
1. u skupin B1, B2 a B3 před každým jeho
použitím,
2. u skupiny B4 každých 6 měsíců.
(3) V řádu prohlídek, údržby a revizí pro pro-
voz vyhrazeného elektrického zařízení třídy A, kterýmusí být odsouhlasen schvalující osobou, se určí
a) jednotlivé úkony prohlídek, zkoušek a údržby
včetně preventivní údržby s přihlédnutím k po-
žadavkům výrobce jednotlivých vyhrazenýchelektrických zařízení obsažených v průvodnídokumentaci, k právním a ostatním předpisůmk zajištění bezpečnosti práce a provozu a k pro-vozním podmínkám vyhrazených elektrickýchzařízení, a to i z hlediska působení vnějšíchvlivů,
b) intervaly provádění úkonů podle písmene a),
c) způsob evidence výsledků údržby, prohlídek
a zkoušek a zjištěných a odstraněných závadpři provozu a údržbě vyhrazeného elektrického
zařízení,
d) lhůty a rozsah revizí a zkoušek podle části A
přílohy č. 8 k této vyhlášce nebo podle prů-
vodní dokumentace, pokud tato uvádí lhůtykratší nebo rozsah širší.
(4) Prozatímní vyhrazené elektrické zařízení,
zejména vyhrazené elektrické zařízení na staveništícha demolicích, na výzkumných, vývojových a obdob-ných pracovištích, na dočasných stavbách, napříkladpro stavby zábavních zařízení a pro přehlídky, a vy-Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Strana 1284 Částka 62
hrazené elektrické zařízení mobilních drticích a třídi-
cích linek je nutné v době, kdy není používáno, vy-pnout, pokud jeho vypnutím nebude ohrožena bez-pečnost práce nebo provozu. O nutnosti ponechat jev provozu rozhodne osoba odpovědná za bezpeč-nost práce a provozu vyhrazeného elektrického za-řízení.
§ 15
Zajištění bezpečnosti práce a provozu po opravě,
přemístění a změnách na vyhrazených
elektrických zařízeních
(1) Vyhrazené elektrické zařízení lze po opravě
provozovat až po ověření, že jeho uvedení do pro-
vozu nemůže mít za následek ohrožení bezpečnéhostavu opraveného, popřípadě navazujícího vyhraze-
ného elektrického zařízení, o čemž se vyhotoví zá-
znam do provozní knihy nebo se tento záznam za-loží do příslušné provozní dokumentace. Pokudvšak vyhrazené elektrické zařízení po opravě vyka-
zuje změny svých elektrických nebo funkčních vlast-ností, provede se revize, přičemž zpráva o revizi na-
hrazuje záznam; o tom, zda vyhrazené elektrické za-řízení po opravě vyžaduje provedení revize, roz-
hodne osoba odpovědná za bezpečnost prácea provozu vyhrazeného elektrického zařízení.
(2) Revize se po přemístění a provedené změně
nevyžaduje u vyhrazeného elektrického zařízenítřídy A
a) do 35 kV střídavých nebo stejnosměrných urče-
ného k rozvodu elektrické energie a do 6,6 kVstřídavých nebo stejnosměrných určenéhok přeměně elektrické energie, u kterého oproti
stavu v době předchozí revize došlo pouze ke
změně umístění předmětného vyhrazeného
elektrického zařízení nebo prodloužení, zkrá-cení nebo výměně elektrického rozvodu, pokud
tato změna nevyžaduje současně i změnu nasta-
vení hodnoty některého z jisticích prvků; totoustanovení se nepoužije u instalace vyhrazenéhoelektrického zařízení stavby
25), u které bylo po-
voleno užívání26), a u vyhrazeného elektrickéhozařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu a po-
žáru výbušnin,
b) do 35 kV střídavých nebo stejnosměrných urče-
ného k dobývání nerostů nebo k dopravě ne-
rostů v souvislosti s tímto dobýváním, u které-
ho oproti stavu v době předchozí revize došlo
pouze ke změně umístění vyhrazeného elektric-
kého zařízení v rámci jednoho pracoviště nebo
z jednoho pracoviště na pracoviště navazující,
pokud tato změna nevyžaduje současně i změnu
nastavení hodnoty některého z jisticích prvků,
c) u kterého oproti stavu v době předchozí revize
byly odpojeny některé části určené k přeměně,
rozvodu nebo spotřebě elektrické energie, a to
i v případě, že je současně provedena změna
nastavení hodnoty některého z jisticích prvků,
d) do 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných,
u kterého byla provedena změna výkonu ně-které části provozovaného vyhrazeného elektric-
kého zařízení určené ke spotřebě elektrické ener-
gie, a to i v případě, že je současně provedena
změna nastavení hodnoty jeho jisticího prvku;toto ustanovení se nepoužije u instalace vyhra-zeného elektrického zařízení stavby, u kterébylo povoleno užívání, s výjimkou předčasnéhoužívání
27) nebo zkušebního provozu28).
(3) Pokud se v případech uvedených v od-
stavci 2 neprovede revize, lze vyhrazené elektrickézařízení třídy A provozovat jen za předpokladu, že
a) provedením změn uvedených v odstavci 2 není
ohrožena bezpečnost práce a provozu jak před-mětným, tak i popřípadě navazujícím elektric-
kým zařízením,
b) změny budou před jejich provedením schváleny
a následně zaznamenány fyzickou osobou, k je-
jímž povinnostem to náleží, do projektové
a provozní dokumentace, popřípadě do prů-
vodní dokumentace výrobce s jeho souhlasem,a následně odsouhlaseny vedoucím elektro-
technikem; v případech, kdy je to z hlediskabezpečnosti práce a provozu nezbytné, je mož-no změny v dokumentaci provést i dodatečně,Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Částka 62 Strana 1285
25) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
26) § 119 a 122a stavebního zákona.
27) § 123 stavebního zákona.
28) § 124 stavebního zákona.
nejpozději však do 15 dnů od události, která
změnu dokumentace vyvolala,
c) před uvedením elektrického zařízení do pro-
vozu bude provedena osobou odborně způso-
bilou podle § 7 až 9 prohlídka a zkouška před-
mětného zařízení a
d) o provedených změnách a o výsledku prohlídky
a zkoušky podle písmene c) vyhotoví fyzickáosoba, která prohlídku a zkoušku vyhrazenéhoelektrického zařízení provedla, záznam v pro-vozní knize nebo se tento záznam založí dopříslušné provozní dokumentace.
(4) Záznam podle odstavce 1 a odstavce 3
písm. d) obsahuje
a) vymezení rozsahu opravy nebo změny na vy-
hrazeném elektrickém zařízení,
b) soupis provedených úkonů opravy nebo změny
a úkonů k ověření jeho bezpečného stavu
a schopnosti bezpečného provozu včetně vý-
sledků případných prohlídek a zkoušek a
c) jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby,
která úkony potřebné k ověření bezpečnéhostavu a schopnosti bezpečného provozu prove-dla, datum a čas, kdy byly tyto úkony prove-
deny, a s jakým výsledkem.
(5) Povinnost provést pravidelnou revizi není
změnou na vyhrazeném technickém zařízení třídy Aani jeho opravou dotčena; lhůta k jejímu provedenípočíná běžet dnem skončení výchozí, předchozí pra-videlné nebo mimořádné revize.
ČÁST PÁTÁ
ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE
A PROVOZU PŘI OBSLUZE A PŘI PRÁCI
NA VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH
ZAŘÍZENÍCH
§ 16
Společné požadavky pro práci na vyhrazených
elektrických zařízeních a pro jejich obsluhu
(1) Práce na vyhrazeném elektrickém zařízení
a jeho obsluhu smí provádět jen osoba
a) odborně způsobilá, proškolená a zacvičenás platným dokladem podle § 6 odst. 3, § 7
odst. 5 nebo osvědčením podle § 10 odst. 4,jsou-li tyto dokumenty pro danou činnost vy-
žadovány, přičemž se při přidělování práce zo-
hlední rozsah uvedený v dokladu nebo osvěd-čení, popřípadě druh práce, pro kterou je za-
městnanec proškolený a zacvičený, a
b) zdravotně způsobilá pro obsluhu a práci na vy-
hrazených elektrických zařízeních; zdravotnízpůsobilost doloží příslušným lékařským po-sudkem. Za zdravotně způsobilého nelze uznat
toho, kdo trpí nemocemi vylučujícími zdravotnízpůsobilost k obsluze a opravám vysokonapě-ťových elektrických zařízení a k práci na elek-trických zařízeních podle jiného právního před-pisu
29).
(2) Ve skupině dvou a více osob provádějících
práci na vyhrazeném elektrickém zařízení třídy Amusí být zaměstnavatelem určen předák, který jepovinen
a) zajistit bezpečnost osob své skupiny, bezpečný
stav pracoviště, dodržování provozní dokumen-tace a plnění příkazů organizace,
b) přidělovat práci odpovídající schopnostem oso-
by a její odborné způsobilosti, je-li vyžadována.
(3) Pokud práci vykonává více pracovních sku-
pin, musí být pro každou z nich určen zaměstnava-telem předák. Koordinaci činností pracovních skupin
zajišťuje jedna zaměstnavatelem určená koordinujícíosoba.
(4) Při práci podle příkazu B podle § 22 se za
předáka považuje vedoucí práce nebo osoba prová-dějící dozor, je-li určena.
(5) Při práci na vyhrazeném elektrickém zaří-
zení pod dohledem se osoba provádějící dohled předzahájením práce ujistí, že byla provedena nezbytná
bezpečnostní opatření a v průběhu prací ověřuje po-dle potřeby stav pracoviště a dodržování předpisů
k zajištění bezpečnosti práce a provozu. Osoba pra-cující pod dohledem postupuje tak, aby byla zajiš-těna bezpečnost práce a provozu a v případě, že do-
stane pokyn odporující takovému postupu, nevy-koná jej.Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Strana 1286 Částka 62
29) Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních
službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhláškyč. 436/2017 Sb.
(6) Při práci na vyhrazeném elektrickém zaří-
zení pod dozorem osoba provádějící dozor nepřetr-žitěsleduje stav pracoviště a dodržování předpisů
k zajištění bezpečnosti práce a provozu, pracovníchpostupů a používání předepsaných osobních ochran-
ných pracovních prostředků a pomůcek od okam-
žiku, kdy je povolen vstup na pracoviště. Každý,kdo provádí práci na vyhrazeném elektrickém zaří-zení pod dozorem, je povinen dbát pokynů osoby
provádějící dozor.
(7) Pracovní postup pro práci na vyhrazeném
elektrickém zařízení schvaluje odpovědná odbornáosoba nebo schvalující osoba. S pracovním postupemmusí být každý, koho se to týká, předem a opako-vaně ve lhůtách ne delších než 3 roky prokazatelně
seznámen.
(8) Organizace vybaví zaměstnance potřeb-
nými měřicími přístroji. Zaměstnanec musí býts používáním těchto měřicích přístrojů a osobních
ochranných pracovních prostředků a pomůcek
předem a opakovaně ve lhůtách ne delších než 3 roky
seznamován; seznámení musí být doloženo.
§ 17
Obsluha vyhrazených elektrických zařízení
(1) Obsluhovat vyhrazené elektrické zařízení
smí
a) do napětí 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejno-
směrných osoba, která byla s tímto zařízeníma s požadavky výrobce seznámena, a to zejménas jeho funkcí, riziky a místními bezpečnostnímipředpisy, přičemž musí být předmětné vyhra-
zené elektrické zařízení provedeno tak, aby přijeho obsluze nikdo nepřišel do styku s částmi
pod napětím vyšším, než je organizací stano-
vené dovolené bezpečné malé napětí zohledňu-jící podmínky vnějších vlivů; seznámení musíbýt doloženo,
b) bez omezení napětí osoba poučená podle § 6
a elektrotechnik,
c) v rámci soustavné přípravy na povolání i osoba
mladší 18 let, a to pod dozorem elektrotechnika.
(2) Obsluhou vyhrazeného elektrického zaří-
zení v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par,mlh, aerosolů nebo prachů nebo v prostředí s nebez-
pečím výbuchu a požáru výbušnin pověří organizacepouze osobu, jejíž teoretické znalosti a praktické do-vednosti týkající se obsluhy těchto zařízení a ochran-
ných systémů byly ověřeny; ověření musí být do-
loženo.
(3) Osoba obsluhující vyhrazené elektrické za-
řízení se smí dotýkat jen těch jeho částí, které jsou
k tomu určené, například rukojetí vypínačů, táhelodpínačů a páček nebo tlačítek spínačů. K obsluho-
vaným částem zařízení musí být vždy volný přístup.
(4) Osoba obsluhující vyhrazené elektrické za-
řízení nad 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměr-ných se nesmí přiblížit k živým částem pod napětím
blíže než na vzdálenost D2 uvedenou v příloze č. 10
k této vyhlášce.
§ 18
Přemísťování vlečných kabelů
nad 6 kV pod napětím
(1) Vlečné kabely vysokého napětí nad 6 kV
do 35 kV pod napětím smí přemísťovat
a) osoba alespoň poučená nebo
b) jiná fyzická osoba, která byla s bezpečností
práce a provozu týkající se této činnosti řádně
seznámena, a to pod dozorem osoby alespoňpoučené.
(2) Při činnosti podle odstavce 1 nesmí ten, kdo
ji provádí, přijít do styku s částmi pod napětím vyš-
ším, než je organizací stanovené dovolené bezpečné
malé napětí zohledňující podmínky vnějších vlivů.
§ 19
Bezpečnostní opatření při práci na vyhrazených
elektrických zařízeních bez napětí
(1) Práce na vyhrazeném elektrickém zařízení
bez napětí jsou práce na takovém vyhrazeném elek-trickém zařízení nebo jeho částech, které nejsou pod
napětím ani na nich není nebezpečný elektrickýnáboj. Pro tyto práce musí být předem stanovenaopatření k zajištění pracoviště.
(2) Práce na vyhrazeném elektrickém zařízení
bez napětí může vykonávat
a) elektrotechnik nebo
b) osoba poučená, a to
1. do 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměr-
ných samostatně podle pracovního postupu
nebo podle pokynů elektrotechnika,Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Částka 62 Strana 1287
2. nad 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměr-
ných pod dohledem elektrotechnika.
(3) Před zahájením práce na vyhrazeném elek-
trickém zařízení bez napětí se provede zajištění pra-coviště vypnutím a odpojením, a to ze všech stran
možného napájení. V místě vypnutí a odpojení se
umístí bezpečnostní tabulka se zákazem zapnutía připojení. Aby nedošlo k nežádoucímu zapnutí,musí být vypínač, odpínač nebo odpojovač uzamčen
nebo jinak zajištěn, rozpojeny ovládací obvody a vy-pnuto dálkové ovládání; u tlakovzdušných pohonůmusí být uzavřeny ventily tlakovzdušného ovládání.
(4) V případě práce na silovém obvodu vyhra-
zeného elektrického zařízení se musí pojistkovévložky a hlavice vyjmout a bezpečně uschovat.
(5) Po vypnutí a odpojení vyhrazeného elek-
trického zařízení se zkoušečkou nebo měřicím pří-strojem ověří, zda elektrické zařízení nebo jeho část,
na níž se má pracovat, je ve všech pólech nebo fázích
bez napětí. Před a po ověřování beznapěťového stavuje nutno se přesvědčit o správné funkci zkoušečkynebo měřicího přístroje. Zkratovací zařízení, pokudnení součástí elektrického zařízení, se může instalo-vat až po ověření beznapěťového stavu, a to tak, že se
nejdříve spojí se zemí a potom se připojí na všechnyvodiče ve všech pólech nebo fázích u vypnutéhoa odpojeného zařízení.
(6) U vyhrazeného elektrického zařízení nad
1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných sezkratování a uzemnění musí provést
a) ze všech stran možného napájení, pokud ve-
doucí elektrotechnik neurčí současně s přijetím
náhradních opatření jiný způsob,
b) na pracovišti, a pokud to není možné, pak nej-
méně jedno zkratování a uzemnění musí být
z tohoto pracoviště viditelné.
Zároveň se podle místních podmínek učiní opatření,
aby nikdo nemohl vstoupit na místo s nezakrytýmiživými částmi pod napětím, například ohrazení nebo
uzamknutí prostoru, umístění bezpečnostní tabulkyse zákazem vstupu nebo ohraničení páskou.
§ 20
Bezpečnostní opatření při práci
na vyhrazených elektrických zařízeních
v blízkosti částí pod napětím
(1) Práce na vyhrazeném elektrickém zařízenív blízkosti části pod napětím je práce, při které se
osoba sama ani předměty nedotýká živé části pod
napětím. Nesmí se přiblížit jakoukoliv částí těla ani
vodivým předmětem k nezakrytým živým částem
pod napětím na vzdálenost menší, než je nebezpečná
zóna D1 podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, ani za
izolovanou ochrannou část chránící před nahodilým
dotykem s nezakrytou živou částí pod napětím podle
přílohy č. 10 k této vyhlášce.
(2) Práci v blízkosti části pod napětím může
vykonávat
a) na vyhrazeném elektrickém zařízení do 1 kV
střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných
1. elektrotechnik nebo2. osoba poučená, a to pod dohledem elektro-
technika nebo samostatně podle pracovního
postupu, byla-li pro tuto práci prakticky za-cvičena,
b) na vyhrazeném elektrickém zařízení nad 1 kV
střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných
1. elektrotechnik, a to i v zóně přiblížení D3
podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,
2. osoba poučená, a to pod dozorem elektro-
technika,
3. o napětí do 35 kV osoba poučená, a to pod
dohledem elektrotechnika podle pracovníhopostupu, byla-li pro tuto práci prakticky za-cvičena.
(3) Při pracích, kde není možno dodržet vzdá-
lenosti D3 podle přílohy č. 10 k této vyhlášce a vy-
hrazené elektrické zařízení nelze z vážných důvodůvypnout, musí být živé části zajištěny zábranou zne-
možňující nebezpečné přiblížení nebo dotyk s nimi.
(4) Práce na elektrickém zařízení nad 1 kV stří-
davých nebo 1,5 kV stejnosměrných v blízkosti ne-zakryté živé části pod napětím je zakázána, pokud
by byla osoba nucena pracovat na tomto zařízenív předklonu nebo v jiné nestabilní poloze.
§ 21
Bezpečnostní opatření při práci na vyhrazených
elektrických zařízeních pod napětím
(1) Práce na vyhrazeném elektrickém zařízení
pod napětím je práce, při které je osoba v přímémstyku s nezakrytou živou částí vyhrazeného elektric-
kého zařízení pod napětím nebo je v nebezpečnéSbírka zákonů č. 123 / 2022 Strana 1288 Částka 62
zóně kteroukoliv částí těla nebo nástrojem, přístro-
jem nebo zařízením, se kterými pracuje; za nebez-pečnou zónu se pro účely této vyhlášky považujeprostor kolem vyhrazeného elektrického zařízenínebo jeho části pod napětím, ve kterém úroveň a způ-
sob izolace nechrání před nebezpečím od tohoto za-řízení, tedy prostor okolo nezakrytých živých částí,
do kterého není dovoleno pronikat bez provedeníochranných opatření v prostoru vymezeném vzdále-ností D1 v příloze č. 10 k této vyhlášce.
(2) Za práci pod napětím se považuje i práce na
vyhrazeném elektrickém zařízení sice vypnutém, alejinak nezajištěném, práce na elektrickém zařízení vevýstavbě, které nebylo dosud připojeno pod napětí,avšak je v blízkosti nezakryté živé části pod napětím,
a práce v místě, kde nelze vyloučit vznik nebezpeč-ného napětí indukcí souběžného nebo křižujícíhovedení.
(3) Práci na vyhrazeném elektrickém zařízení
pod napětím může vykonávat
a) do 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměr-
ných elektrotechnik, avšak v prostorách těsnýcha vlhkých, například prostředí s volně kapají-
cími kapkami, elektrotechnik pod dozorem dal-šího elektrotechnika,
b) nad 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměr-
ných elektrotechnik pod dozorem dalšího elek-trotechnika, který má praxi na příslušném na-pětí alespoň 3 roky.
(4) Na vyhrazeném elektrickém zařízení pod
napětím lze pracovat, jen pokud nelze potřebnoučást vyhrazeného elektrického zařízení nebo celé za-řízení vypnout, jsou-li zařízení přehledná a části, na
nichž se má pracovat, přístupné a byl-li pro tuto
práci zpracován pracovní postup.
(5) Práce na vyhrazeném elektrickém zařízení
nad 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrnýchpod napětím jsou zakázány
a) v prostorách těsných a vlhkých a na všech pra-
covištích venku za nepříznivých atmosférickýchpodmínek, zejména za deště, bouřky, sníženéviditelnosti, mlhy, vichřice a sněžení,
b) pokud by byla osoba nucena pracovat na tomtozařízení v předklonu nebo v jiné nestabilní po-
loze.
(6) Při práci na částech vyhrazeného elektric-
kého zařízení pod napětím smí být nechráněná pou-ze ta jeho část, na které se pracuje. U ostatních částí
pod napětím musí být chráněny zábranami, přičemžje nutno dodržet vzdálenost vně zóny D1 podle pří-
lohy č. 10 k této vyhlášce.
§ 22
Práce na vyhrazených elektrických zařízeních
podle příkazu B
(1) Příkaz B je písemný doklad o nařízených
technických a organizačních opatřeních sloužícíchk zajištění bezpečnosti osob při práci na vyhrazenémelektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti.
(2) Podle příkazu B se provádějí práce na vy-
hrazeném elektrickém zařízení
a) nad 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměr-
ných
1. k zajištění pracoviště a na zajištěném praco-
višti,
2. pod napětím nebo v jeho blízkosti,
b) do 1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrných
1. nacházejícího se ve společných prostorách
s vyhrazeným elektrickým zařízením nad1 kV střídavých nebo 1,5 kV stejnosměrnýchs nezakrytou živou částí pod napětím,
2. takovém, u něhož nelze vyloučit vznik ne-
bezpečného napětí indukcí ze souběžnéhonebo křižujícího vedení
30).
(3) Příkaz B vydává před zahájením práce elek-
trotechnik, který je k tomu písemně pověřen vedou-
cím elektrotechnikem.
(4) Příkaz B se vystavuje pro
a) vedoucího práce, kterým je elektrotechnik
s praxí alespoň 3 roky na příslušném napětí po-
věřený vedením pracovní skupiny, popřípaděosoba samostatně pracující s výslednou povin-
ností dodržovat podmínky bezpečnosti prácea provozu, nebo
b) osobu provádějící dozor.Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Částka 62 Strana 1289
30) Příloha část A bod 2.8 směrnice Rady 92/91/EHS z 3. listopadu 1992, týkající se minimálních požadavků pro zvýšení
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků v těžebním vrtném průmyslu (v pořadí jedenáctá samostatná směrnice,
v souladu se zněním článku 16 (1) směrnice 89/391/EHS).
(5) Příkaz B se vydává pouze pro jedno praco-
viště a jednu pracovní skupinu a je platný nejdéle
24 hodin od doby, kdy vedoucí práce nebo urče-ný dozor zajištěné pracoviště a příkaz B převzal.
U déletrvající práce, kdy elektrické zařízení zůstanetrvale odpojeno a zajištěno a kdy vedoucí práce nebourčený dozor se po celou dobu nemění, může býtpříkaz B vydán na delší dobu, nejdéle však na jedentýden. O přerušení a prodloužení příkazu B musíbýt proveden písemný záznam s podpisy všech osobpracovní skupiny.
(6) Platnost příkazu B končí jeho písemným
uzavřením
a) po ukončení prací; v takovém případě se v pí-
semném uzavření uvede datum a hodina ukon-čení práce, nebo
b) po uplynutí doby, na kterou byl vydán.
Vedoucí práce nebo osoba provádějící dozor, byla-li
určena, stvrdí písemné uzavření svým podpisem.
(7) Jestliže by elektrotechnik, který je oprávněn
vydat příkaz B podle odstavce 3, musel pracovat nazařízení sám, musí předem příkaz B vypsat pro sebea oznámit zahájení práce odpovědné odborné osoběnebo vedoucímu elektrotechnikovi. Po ukončenípráce a zapnutí zařízení je povinen odevzdat pří-kaz B vedoucímu elektrotechnikovi k následnémuověření správnosti postupu.
(8) Před zahájením práce podle příkazu B je
nutno vyznačit únikové cesty z pracoviště; ty musízůstat po dobu výkonu práce trvale volné.
(9) Pokud je vydáno více příkazů B pro několik
pracovních skupin, jejichž práce by se mohly z po-
hledu zajištění bezpečnosti práce a provozu ovlivňo-vat, musí se příkazy B evidovat u koordinující osobyurčené zaměstnavatelem; povel k zapnutí může býtdán jedině touto koordinující osobou.
§ 23
Požadavky na obsah a předání příkazu B
(1) Příkaz B musí obsahovat
a)číslo příkazu B,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis oso-
by, která příkaz B vydala,
c) místo, druh a dobu trvání práce,
d) datum a hodinu jeho vydání,
e) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis oso-by, které je příkaz B určen a která příkaz B
převzala,
f) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis
osob, které provedou zajištění pracoviště,
g) způsob zajištění pracoviště,
h) způsob označení nejbližšího místa, kde se na-
cházejí živé části pod napětím,
i) jméno, popřípadě jména, a příjmení všech členů
pracovní skupiny a jejich potvrzení vlastnoruč-ními podpisy o seznámení s postupem prací, sezařízeními, která zůstala pod napětím, a se způ-sobem zajištění pracoviště.
(2) Příkaz B může být předán
a) osobně,
b) poslem,
c) sdělením telefonicky nebo radiofonicky se
vzájemným ověřením správnosti textu a zvuko-vým záznamem hovoru s uvedením dne a ho-diny sdělení,
d) jiným spolehlivým způsobem určeným vedou-
cím elektrotechnikem, například elektronicky,pokud je u příkazu B zajištěna spolehlivá iden-tifikace podpisů osob podle odstavce 1 písm. b),
e), f) a i).
(3) Příkaz B musí být vyhotoven v originále
a kopii, pokud není využito možnosti jeho elektro-nického nebo obdobného předání.
(4) Vedoucí práce nebo osoba provádějící do-
zor musí mít vždy příkaz B k dispozici na pracovišti;v případě předání telefonicky nebo radiofonicky
musí mít vždy možnost opakovaně se přesvědčit
o znění příkazu B.
(5) Je-li příkaz B předáván osobně podle od-
stavce 2 písm. a) nebo poslem podle odstavce 2písm. b), oddělí se kopie příkazu B od originálupoté, až je naplněn požadavek podle odstavce 1
písm. i) a uloží se v knize příkazů B mimo pracoviš-
tě. Originál se ponechá po dobu práce na pracovištiu vedoucího práce nebo osoby provádějící dozor.V případech, kdy je příkaz B předáván sdělenímtelefonicky nebo radiofonicky podle odstavce 2písm. c) nebo jiným spolehlivým způsobem podleodstavce 2 písm. d), určí způsob a postup pro ulo-žení příkazů B vedoucí elektrotechnik.
§ 24
Upuštění od vydání příkazu B
(1) Práce na vyhrazeném elektrickém zařízeníSbírka zákonů č. 123 / 2022 Strana 1290 Částka 62
uvedené v § 22 odst. 2 je možno provést bez vysta-
vení příkazu B
a) jde-li o ohrožení lidského života,
b) při ověřování beznapěťového stavu zkoušečkou,
c) na vyhrazeném elektrickém zařízení, při které
nemůže za žádných okolností dojít k překročení
mezní hodnoty ustáleného proudu nebo nahro-madění náboje,
d) u často se opakující práce na konkrétním pro-
vozovaném vyhrazeném elektrickém zařízení,pro něž organizace vydá podrobný pracovní
postup a předem s ním dotčené osoby seznámí,
e) pokud je vystavování příkazů B nahrazeno
vydáním vnitřního předpisu
31) organizace, se
kterým jsou fyzické osoby provádějící práceprokazatelně seznámeny před jejich zahájením
a opakovaně každý rok; tato možnost se nepou-
žije, pracují-li na elektrickém zařízení zaměst-nanci dvou a více zaměstnavatelů.
(2) Pracovní postup podle odstavce 1 písm. d)
a vnitřní předpis organizace podle odstavce 1písm. e) musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené
v § 23 odst. 1 písm. g) a h) a jméno, popřípadějména, a příjmení všech odborně způsobilých osob,
které smějí práce na vyhrazeném elektrickém zaří-zení provádět.
ČÁST ŠESTÁ
PODROBNĚJŠÍ POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ
BEZPEČNOSTI PRÁCE A PROVOZU
VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH
ZAŘÍZENÍ V PROSTŘEDÍ
S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU
§ 25
Technická a organizační opatření
(1) Při uplatňování zásad prevence rizik
32) nebok zajištění ochrany před výbuchem plynů, par, mlh,
aerosolů nebo prachů, s výjimkou výbuchu a požáru
výbušnin, přijímá organizace technická, popřípaděi organizační opatření přiměřená povaze provozuv souladu se zásadami, které uplatňuje podle charak-teru činnosti v pořadí
a) předcházení vzniku výbušné atmosféry
33),
b) zabránění iniciace výbušné atmosféry,
c) snížení škodlivých účinků výbuchu tak, aby by-
lo zajištěno zdraví a bezpečnost zaměstnanců.
(2) Technická a organizační opatření v případě
potřeby organizace navzájem kombinuje, popřípadědoplňuje dalšími opatřeními zamezujícími šíření vý-
buchu.
(3) Technická a organizační opatření přijatá
k prevenci a ochraně před výbuchem podle odstav-
ců1 a 2 organizace pravidelně přehodnocuje v urče-
ných intervalech a bezodkladně při každé změně vý-
znamné z hlediska zajištění bezpečnosti práce a pro-vozu.
(4) Technická a organizační opatření v prostředí
s nebezpečím výbuchu a požáru výbušnin upravujíprávní předpisy, které stanoví požadavky na umístě-ní a provedení staveb a ploch určených ke sklado-vání, výzkumu, vývoji, výrobě, zkoušení, ničení,zneškodňování nebo zpracování výbušnin
34) a poža-
davky k zajištění bezpečnosti práce a provozu přivýrobě, zpracování, výzkumu, vývoji, zkoušení, ni-čení, zneškodňování a přenášení výbušnin
35).
§ 26
Posouzení rizika výbuchu
(1) Organizace posuzuje rizika výbuchu zejmé-
na se zřetelem naSbírka zákonů č. 123 / 2022 Částka 62 Strana 1291
31) § 305 zákoníku práce.
32) Například § 2 písm. e) nařízení vlády č. 116/2016 Sb., o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených
k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh.
33) § 102 zákoníku práce.
34) Vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez-
pečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.Vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.
35) Vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez-
pečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění
pozdějších předpisů.
a) pravděpodobnost výskytu výbušné atmosféry
a doby jejího trvání,
b) pravděpodobnost výskytu zdrojů iniciace,
včetně možných výbojů statické elektřiny, a na
pravděpodobnost, zda jsou aktivní a účinné,
c) používaná elektrická zařízení včetně instala-
ce, technologické procesy, použité materiálynebo látky, pracovní postupy a jejich možnévzájemné působení,
d) rozsah předpokládaných účinků výbuchu.
(2) Riziko výbuchu organizace posuzuje kom-
plexně se zřetelem na všechny okolnosti práce v pro-
středí s nebezpečím výbuchu.
(3) Klasifikace prostorů a prostředí uvedených
v příloze č. 11 k této vyhlášce se nepoužije, pokud je
zařazení prostředí s nebezpečím výbuchu provedenopodle jiného právního předpisu
36).
(4) Při posuzování rizika výbuchu posuzuje
organizace i prostory, do nichž může výbušná
atmosféra proniknout.
§ 27
Požadavky na technická a organizační opatření,
na posouzení rizika výbuchu a na dokumentaci
(1) Organizacepoprovedení technickýcha orga-
nizačních opatření podle § 25 a posouzení rizika vý-buchu podle § 26
a) zařazuje prostory podle části A přílohy č. 11
k této vyhlášce jako prostředí s nebezpečím vý-buchu nebo prostředí bez nebezpečí výbuchu,
b) zabezpečí v prostorech klasifikovaných jako
prostředí s nebezpečím výbuchu plnění podrob-nějších požadavků podle přílohy č. 12 k této
vyhlášce,
c) zabezpečí vypracování dokumentace o ochraně
před výbuchem podle odstavců 2 a 3 a její ve-
dení.
(2) Dokumentace o ochraně před výbuchem se
zpracovává v návaznosti na výsledky posouzení ri-zika výbuchu podle § 26.
(3) Dokumentace o ochraně před výbuchem
obsahujea) identifikaci nebezpečí a specifikace ohrožení
a posouzení rizika výbuchu,
b) technická a organizační opatření,
c) zařazení prostorů podle odstavce 1 písm. a),
d) určení prostorů a zařízení, u nichž budou uplat-
ňovány požadavky podle přílohy č. 12 k této
vyhlášce,
e) podmínky ke zřízení, vybavení, používání
a udržování pracoviště včetně technického vy-
bavení,
f) požadavky na instalaci, uvedení do provozu,
provoz a údržbu strojních a elektrických zaří-zení včetně monitorovacích a výstražných za-
řízení,
g) stanovení pravidel spolupráce dvou a více za-
městnavatelů na jednom pracovišti a opatření
k jejich uskutečňování.
(4) Dokumentaci o ochraně před výbuchem
v souvislosti s provozem vyhrazeného elektrickéhozařízení vypracuje organizace před zahájením práce;při změně pracoviště, vyhrazeného elektrického za-
řízení nebo organizace práce, které jsou významnéz hlediska zajištění bezpečnosti práce a provozu, jineprodleně aktualizuje.
(5) V dokumentaci o ochraně před výbuchem
organizace uvede, ve kterých prostorech smějí býtčinnosti k zajištění bezpečnosti práce a provozu pro-váděny jen v souladu s písemným pokynem vyda-ným organizací a které činnosti smějí být prováděny
pouze na základě písemného příkazu k provedení
prací; v dokumentaci rovněž uvede zaměstnance,
kteří jsou oprávněni takový pokyn, popřípadě příkaz
vydat.
§ 28
Školení zaměstnanců
Zaměstnancům poskytuje organizace v dostateč-
ném rozsahu školení o bezpečnosti práce a provozu
v prostředí s nebezpečím výbuchu; zejména je sezná-mí v odpovídajícím rozsahu s dokumentací o ochraněpřed výbuchem, s technickými a organizačními opa-třeními a s písemnými pokyny podle části B bodu 1
přílohy č. 12 k této vyhlášce a se způsobem použí-
vání osobních ochranných pracovních prostředků.Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Strana 1292 Částka 62
36) § 232 vyhlášky č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
ČÁST SEDMÁ
ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE
A PROVOZU NA VYHRAZENÝCH
ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH,
JDE-LI O DVA A VÍCE ZAMĚSTNAVATELŮ
NA TÉMŽE PRACOVIŠTI
§ 29
Společné požadavky
(1) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměst-
nanci dvou a více zaměstnavatelů37),řídí se jejich
postup zákoníkem práce; každý zaměstnavatel za-jišťuje prevenci před výbuchem podle § 25 v rozsahučinností, které patří k jeho povinnostem, přičemžbere v úvahu i prostory podle § 26 odst. 4.
(2) Organizace u zhotovitele provádí namát-
kově kontrolu
a) seznámení jeho zaměstnanců s riziky a opatře-
ními k ochraně před jejich působením, která se
týkají výkonu práce a pracoviště; zároveň ově-
řuje, jak zaměstnanci zhotovitele spolupracujípři zajišťování bezpečnosti práce a provozu,
b) provozní dokumentace a její dodržování; tím
není dotčena povinnost zhotovitele provádětvlastní ověřování,
c) zhotovitelem používaných vyhrazených elek-
trických zařízení z hlediska dodržování zásadbezpečnosti práce a provozu,
d) dodržování právních a ostatních předpisů a pra-
covních postupů zaměstnanci zhotovitele z hle-
diska zajištění bezpečnosti práce a provozu.
(3) Organizace koordinuje práce tak, aby byla
zajištěna bezpečnost práce a provozu, jakož i bezpeč-
nost zaměstnanců všech zaměstnavatelů a fyzických
osob nacházejících se s jejím vědomím na pracovišti.§ 30
Zajištění bezpečnosti práce a provozu
na předaném pracovišti
(1) Organizace, která provádí hornickou čin-
nost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem
na základě povolení
38) nebo ohlášení39), a organizace
nakládající s výbušninami předá pracoviště k prove-
dení práce na vyhrazeném elektrickém zařízení zho-toviteli, který je převezme, je-li to stanoveno podle§ 13 odst. 5 písm. a) a podle části B bodu 2 přílo-
hyč. 12 k této vyhlášce nebo jiným právním před-
pisem a v případě, když se tak organizace se zhoto-
vitelem dohodnou; zhotovitel takové pracoviště bez
souhlasu organizace nesmí dále předat.
(2) Předáním pracoviště podle odstavce 1 ne-
jsou povinnosti organizace uvedené v § 29 odst. 2a 3 dotčeny.
(3) Předání a převzetí pracoviště doloží smluvní
strany zápisem, v němž uvedou
a) datum a čas předání pracoviště,
b) údaje o osobách oprávněných jednat jménem
zhotovitele,
c) jméno, popřípadě jména, příjmení a pracovní
zařazení zaměstnanců zhotovitele a podzhotovi-
telůs uvedením, kteří z nich zajišťují prohlídky
na předaném pracovišti,
d) prohlášení nebo jiný doklad o proškolení za-
městnanců zhotovitele a podzhotovitelů organi-
zací, přičemž obsahem proškolení je i seznámení
s místními podmínkami, havarijním plánema důležitými kontakty,
e) informace o rizicích a přijatých opatřeních
k ochraně před jejich působením, která se týkají
výkonu práce a pracoviště, a o spolupráci přizajišťování bezpečnosti práce a provozu zaměst-nanců všech zaměstnavatelů na pracovišti.Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Částka 62 Strana 1293
37) § 101 zákoníku práce.
38) § 2 písm. a), b), c), f) a g) a § 3 písm. a) a b) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 5 vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické
činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 vyhlášky č. 175/1992 Sb., o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů, ve znění vyhlášky č. 298/2005
Sb.
39) § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 10 odst. 1 vyhlášky č. 104/1988 Sb.
§ 31
Povinnosti organizace při zaměstnávání
zaměstnanců agentury práce
(1) Organizace využívající pro práce na vyhra-
zeném elektrickém zařízení jakožto uživatel zaměst-nance agentury práce
40) je povinna
a) seznámit zaměstnance agentury práce s právními
a ostatními předpisy nezbytnými pro jeho vý-kon práce, proškolit, ověřit znalosti před komisípřezkoušením a vydat o tom doklad, je-li prozamýšlenou práci požadován; tuto povinnostorganizace nemá, pokud je tento zaměstnanecdržitelem příslušného osvědčení vydaného ob-vodním báňským úřadem podle § 10 odst. 4,
b) přidělovat práci odpovídající schopnostem, vě-
domostem a praxi zaměstnance agentury práce.
(2) Pokud organizace nesplní některou z pod-
mínek uvedených v odstavci 1 písm. a), smí zaměst-nanec agentury práce provádět v souvislosti s pro-vozem vyhrazeného elektrického zařízení jen jehoobsluhu pod dohledem osoby poučené.
ČÁST OSMÁ
ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ
USTANOVENÍ
§ 32
Opatření při zdolávání mimořádné události
Zdolávání mimořádné události
41), která spočívá
zejména v ohrožení života nebo zdraví, závažné pro-
vozní nehodě nebo havárii, poruše technického za-
řízení, ohrožení životního prostředí nebo majetku,
seřídí zákoníkem práce; od ustanovení § 4 odst. 1
písm. a) a b), § 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31 se lze na nezbytněnutnou dobu odchýlit, budou-li přijata opatření ne-zbytná k zajištění bezpečnosti práce a provozu.
§ 33
Oznámení technického předpisu
Tato vyhláška byla oznámena v souladu sesměrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/
/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytováníinformací v oblasti technických předpisů a předpisů
pro služby informační společnosti.
§ 34
Přechodná ustanovení
(1) Požadavky stanovené v části šesté musí být
splněny nejpozději do 31. prosince 2024; do té dobyorganizace přijme nezbytná opatření k zajištění bez-pečnosti práce a provozu.
(2) Organizace uvede dokumentaci zpracova-
nou podle právní úpravy účinné přede dnem nabytíúčinnosti této vyhlášky do souladu s požadavky tétovyhlášky nejpozději do 31. prosince 2024.
(3) Oprávnění vydané obvodním báňským úřa-
dem organizaci k montáži, opravám, revizíma zkouškám vyhrazených elektrických zařízenípřede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se pova-žuje za oprávnění k montáži, opravám, revizíma zkouškám vyhrazených elektrických zařízení po-dle této vyhlášky a zůstává v platnosti po dobu, nakterou bylo vydáno, nejvýše však po dobu 3 let odedne nabytí účinnosti této vyhlášky.
(4) Zpráva o revizi vyhrazeného elektrického
zařízení zpracovaná osobou odborně způsobilou
k provádění revizí a zkoušek elektrických zařízenípřede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se pova-žuje za zprávu o revizi vyhrazeného elektrickéhozařízení podle této vyhlášky.
(5) Pro elektrické zařízení, které se nabytím
účinnosti této vyhlášky stalo vyhrazeným elektric-kým zařízením třídy A, organizace zajistí do dvoulet od nabytí účinnosti této vyhlášky
a) zpracování dokumentace podle skutečného
stavu jeho instalace podle § 13 odst. 2,
b) posouzení této dokumentace projektantem a
c) provedení revize.
(6) Zpráva o revizi vyhrazeného elektrického
zařízení, které bylo před nabytím účinnosti této vy-hlášky zařazeno jako vyhrazené elektrické zařízenítřídy A a podle této vyhlášky je vyhrazeným elek-Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Strana 1294 Částka 62
40) § 307a a násl. zákoníku práce.
41) § 102 odst. 6 zákoníku práce.
trickým zařízením třídy B, se považuje za doklad
o kontrole podle části C přílohy č. 9 k této vyhlášce
po dobu platnosti zprávy o revizi.
(7) Osoba s odbornou způsobilostí pracovník
seznámený podle § 9 odst. 2 vyhlášky č. 75/2002
Sb. se považuje za osobu splňující kvalifikační po-žadavky § 17 odst. 1 písm. a).
(8) Osoba s odbornou způsobilostí pracovník
poučený podle § 9 odst. 3 vyhlášky č. 75/2002 Sb.
se považuje za osobu poučenou podle této vyhlášky,nejvýše však po dobu 1 roku ode dne nabytí účin-nosti této vyhlášky.
(9) Osoba s odbornou způsobilostí pracovník
znalý podle § 9 odst. 4 vyhlášky č. 75/2002 Sb. se
považuje za osobu s odbornou způsobilostí elektro-technik podle této vyhlášky, nejvýše však po dobu1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
(10) Osoba s odbornou způsobilostí pracovník
znalý s vyšší kvalifikací podle § 9 odst. 5 vyhláškyč. 75/2002 Sb. se považuje za osobu s odbornou způ-sobilostí elektrotechnik podle této vyhlášky po dobu2 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
(11) Osoba s odbornou způsobilostí pracovník
prořízení montáže, provozu a údržby elektrických
zařízení podle § 9 odst. 6 vyhlášky č. 75/2002 Sb. se
považuje za osobu s odbornou způsobilostí vedoucíelektrotechnik, nejdéle však po dobu 2 let ode dnenabytí účinnosti této vyhlášky.
(12) Osvědčení vydané obvodním báňským
úřadem osobě odborně způsobilé k provádění revizí
a zkoušek vyhrazených elektrických zařízení předednem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje zaosvědčení revizního technika podle této vyhlášky podobu, na kterou bylo vydáno, nejvýše však po dobu
5 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
(13) Montáže, opravy, revize a zkoušky vyhra-
zených elektrických zařízení zahájené a neukončenéke dni účinnosti této vyhlášky se dokončí podleprávní úpravy účinné do dne nabytí účinnosti tétovyhlášky.
§ 35
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 202/1995
Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnostia ochrany zdraví při obsluze a práci na elektric-kých zařízeních při hornické činnosti a při čin-
nosti prováděné hornickým způsobem.
2. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 74/2002
Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních.
3. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 75/2002
Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technic-kých zařízení používaných při hornické činnosti
ačinnosti prováděné hornickým způsobem.
4. Vyhláška č. 381/2012 Sb., kterou se mění vyhláš-
kaČeského báňského úřadu č. 75/2002 Sb.,
o bezpečnosti provozu elektrických technickýchzařízení používaných při hornické činnosti a čin-
nosti prováděné hornickým způsobem.
§ 36
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. červen-
ce 2022.
Předseda:
Ing.Štemberka, Ph.D., v. r.Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Částka 62 Strana 1295
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 123/2022 Sb.Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Strana 1296 Částka 62
Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Částka 62 Strana 1297
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 123/2022 Sb.Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Strana 1298 Částka 62
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 123/2022 Sb.Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Částka 62 Strana 1299
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 123/2022 Sb.Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Strana 1300 Částka 62
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 123/2022 Sb.Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Částka 62 Strana 1301
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 123/2022 Sb.Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Strana 1302 Částka 62
Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Částka 62 Strana 1303
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 123/2022 Sb.Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Strana 1304 Částka 62
Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Částka 62 Strana 1305
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 123/2022 Sb.Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Strana 1306 Částka 62
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 123/2022 Sb.Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Částka 62 Strana 1307
Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Strana 1308 Částka 62
Příloha č. 10 k vyhlášce č. 123/2022 Sb.Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Částka 62 Strana 1309
Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Strana 1310 Částka 62
Příloha č. 11 k vyhlášce č. 123/2022 Sb.Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Částka 62 Strana 1311
Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Strana 1312 Částka 62
Příloha č. 12 k vyhlášce č. 123/2022 Sb.Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Částka 62 Strana 1313
Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Strana 1314 Částka 62
Sbírka zákonů č. 123 / 2022 Částka 62 Strana 1315