{{위키데이터 속성 추적}}
{| class="wikitable" align="right"  style="background:white"
! align="center" colspan="2" | RAPIEnet
|-bgcolor="#ffffff"
| align="center" colspan="2" | [[파일:RAPIEnet 로고.png|400px]]
|-
! align="center" colspan="2" | [[통신 프로토콜]]
|-
|적용분야
|산업 자동화 - 실시간 이더넷
|-
|개발자
|LS일렉트릭 자동화솔루션 연구소
|- bgcolor="#ffffff"
| 네트워크 종류 || Open Real-time Ethernet
|-
| 물리 계층 || IEEE 802.3, Ethertype 0x88fe
|-
| 네트워크 토폴로지 || 링 또는 라인 토폴로지
|-
| 디바이스 어드레싱 || DIP 스위치 또는 하드웨어/소프트웨어
|-
| 네트워크 설정 || 프로토콜에 의해 자동설정됨
|}

'''RAPIEnet''' (Real-time Automation Protocols for Industrial Ethernet)은 [[LS일렉트릭]]에서 독자 개발한 실시간 데이터 전송을 위한 개방형 산업용 이더넷 기술<ref name="4-21" />로, [[대한민국]] 최초로  산업용 [[이더넷]] 국제표준인 [[국제전기기술위원회|IEC]] 규격으로 등재되었다. 오피스 환경에서 사실상의 표준으로 사용되고 있는 [[이더넷]] 기술의 장점인 유연한 [[네트워크 토폴로지]] 구성 및 빠른 전송 속도 등의 장점과 더불어 산업 현장에서 요구되는 실시간성을 제공한다. 프로토콜에 대한 관리는 현재 LS일렉트릭에 의해 이루어지고 있다. 주요 특징은 아래와 같다.

* 대한민국 최초 산업용 이더넷 국제 표준 기술<ref>{{웹 인용 |url=http://www.upkorea.net/news/articleView.html?idxno=19909 |제목=RAPIEnet관련 보도자료 |확인날짜=2011-07-29 |archive-date=2012-04-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20120406203935/http://www.upkorea.net/news/articleView.html?idxno=19909 |url-status= }}</ref> 
** IEC 61158-3-21: 2019
** IEC 61158-4-21: 2019
** IEC 61158-5-21: 2019
** IEC 61158-6-21: 2019
** IEC 61784-2: 2010

* 손쉬운 네트워크 확장, 유연한 토폴로지 
** 두 개의 포트의 이더넷 스위치를 디바이스에 내장, 별도의 외장 스위치 없이  데이지 체인 방식으로 네트워크 확장이 가능
** 시스템 내 배선 절감 효과.<ref name="4-21" />

* 100Mbps/1Gbps 전송 속도 제공
* 전기 (Twisted Pair) / 광 (Fiber-optics) 미디어를 혼용하여 사용 가능.<ref name="4-21" /><ref>[http://webstore.iec.ch/preview/info_isoiec8802-3%7Bed6.0%7Den.pdf ISO/IEC 8802-3: 2000]</ref>

* 프레임 전송 방식은 [[유니캐스트]], [[멀티캐스트]], 브로드캐스트 3종을 지원.<ref name="4-21"/>

* "Store & Forward”와 “Cut Through” 기능을 지원.<ref name="4-21"/>

== 취득 규격(국내/외) ==
=== 국제 취득 규격 ===
* IEC 61158-3-21: 2019, Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-21: Data-link layer service definition - Type 21 elements.<ref>[http://webstore.iec.ch/preview/info_iec61158-3-21%7Bed1.0%7Den.pdf IEC 61158-3-21: 2010]</ref> </br>
* IEC 61158-4-21: 2019, Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-21: Data-link layer protocol specification - Type 21 elements.<ref name="4-21">[http://webstore.iec.ch/preview/info_iec61158-4-21%7Bed1.0%7Den.pdf IEC 61158-4-21: 2010]</ref> </br>
* IEC 61158-5-21: 2019, Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-21: Application layer service definition - Type 21 elements.<ref>[http://webstore.iec.ch/preview/info_iec61158-5-21%7Bed1.0%7Den.pdf IEC 61158-5-21: 2010]</ref> </br>
* IEC 61158-6-21: 2019, Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-21: Application layer protocol specification - Type 21 elements.<ref>[http://webstore.iec.ch/preview/info_iec61158-6-21%7Bed1.0%7Den.pdf IEC 61158-6-21: 2010]</ref> </br>
* IEC 61784-2: 2010, Industrial communication networks - Profiles - Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC 8802-3.<ref>[http://webstore.iec.ch/preview/info_iec61784-2%7Bed2.0%7Den.pdf IEC 61784-2: 2010]</ref> </br>
* IEC 62439-7: 2011, Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 7: Ring-based Redundancy Protocol (RRP)<ref>[http://www.iec.ch/cgi-bin/restricted/getfile.pl/65C_656e_RVC.pdf?dir=65C&format=pdf&type=_RVC&file=656e.pdf IEC 62439-7]{{깨진 링크|url=http://www.iec.ch/cgi-bin/restricted/getfile.pl/65C_656e_RVC.pdf?dir=65C&format=pdf&type=_RVC&file=656e.pdf }}</ref></br>

=== 국내 취득 규격 ===
* KSCIEC 61158-3-21 : 계측제어를 위한 디지털 데이터 통신-산업제어시스템에서 사용되는 필드버스-제3부:데이터링크 서비스 정의</br>
* KSCIEC 61158-4-21 : 계측제어를 위한 디지털 데이터 통신-산업제어시스템에서 사용되는 필드버스-제4부:데이터링크 프로토콜 규격</br>
* KSCIEC 61158-5-21 : 계측제어를 위한 디지털 데이터 통신-산업제어시스템에서 사용되는 필드버스-제5부:응용계층 서비스 정의</br>
* KSCIEC 61158-6-21 : 계측제어를 위한 디지털 데이터 통신-산업제어시스템에서 사용되는 필드버스-제6부:응용계층 프로토콜 규격
<small>출처 = KATS(지식경제부 기술표준원)</small><ref>[http://www.kats.go.kr/ KATS(지식경제부 기술표준원)]</ref>

== RAPIEnet 기술 ==
=== 프로토콜 스택 구조 ===
[[파일:RAPIEnet 프로토콜 구조.png|섬네일|왼쪽|400px|Figure 1. RAPIEnet 프로토콜 스택 구조]]
{{-}}

=== 내장 듀얼 포트 스위치 동작 ===
[[파일:내장 듀얼 포트 스위치 동작.png|섬네일|왼쪽|400px|Figure 2. RAPIEnet 내장 듀얼 포트 스위치 동작]]
{{-}}
* 실시간 데이터 전송을 위해 하드웨어 기반으로 처리되는 내장스위치를 채택하였다.
* 전이중 통신을 지원하여 링형 토폴로지로 연결된 경우 각 노드가 이중화된 연결경로를 갖고 있다.
{{-}}

=== 프레임 포맷 ===
[[파일:RAPIEnet 프레임 포맷.png|섬네일|왼쪽|480px|Figure 3. ISO/IEC 8802.3 기반의 RAPIEnet 프레임 포맷 ]]
{{-}}
* RAPIEnet Ether type: 0x88FE<ref>[http://standards.ieee.org/develop/regauth/ethertype/eth.txt IEEE - Ether type]</ref>

=== 토폴로지 ===
[[파일:선형 토폴로지.png|섬네일|왼쪽|400px|Figure 4. RAPIEnet 선형 토폴로지]]
{{-}}

[[파일:링형 토폴로지.png|섬네일|왼쪽|400px|Figure 5. RAPIEnet 링형 토폴로지]]
{{-}}

=== 복구 시스템 ===
* 내장스위치와 전이중 통신방식으로 인해 이중화 연결경로를 가지며, 통신장애에 대한 내성을 갖고 있다, 이를 통해 빠른 장애복구 능력을 가진다.
: - 복구 시간 < 10 ms<ref name="4-21"/>
{{-}}
[[파일:링형에서의 복구.png|섬네일|왼쪽|400px|Figure 6. RAPIEnet 링형 토폴로지에서의 복구 시스템]]
{{-}}
# 디바이스1에서 디바이스3으로 신호를 전달한다.
# 디바이스2와 디바이스3 사이에 fault발생.
# 디바이스2에서 디바이스1로 문제가 발생했음을 전달한다.
# 디바이스1에서 반대방향으로 디바이스3에게 신호를 전달한다.

=== Flexible Hybrid Structure ===
[[파일:구리선과 광선혼합1.png|섬네일|왼쪽|600px|Figure 7. RAPIEnet Flexible Hybrid Structure]]
{{-}}
* Fiber Optics/Copper Media
: - Copper: 낮은 설치 비용이 들지만 노이즈가 상대적으로 크다.
: - Optics: 높은 설치 비용이 들지만 노이즈가 적으며 상대적으로 배선거리가 길다.
* 각각의 장단점을 가진 두 가지의 회선을 복합적으로 사용하여 간편하고 효율적인 배선을 할 수 있다.
{{-}}

== RAPIEnet을 이용한 시스템 구성도 ==
[[파일:RAPIEnet을 이용한 시스템구성도.png|섬네일|왼쪽|400px|Figure 8. RAPIEnet을 이용한 시스템 구성도]]
{{-}}

== 기타 ==
=== 추가 진행 중인 국제표준 ===
* IEC 61784-5-17, Industrial communication networks - Profiles - Part 5-17: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 17 (2012년 IEC 국제표준 등록 예정)<ref>[http://www.iec.ch/cgi-bin/restricted/getfile.pl/65C_641ea_CD.pdf?dir=65C&format=pdf&type=_CD&file=641ea.pdf IEC 61784-5-17]{{깨진 링크|url=http://www.iec.ch/cgi-bin/restricted/getfile.pl/65C_641ea_CD.pdf?dir=65C&format=pdf&type=_CD&file=641ea.pdf }}</ref></br>

== 각주 ==
<references />

[[분류:이더넷]]
[[분류:컴퓨터 네트워크]]
[[분류:산업용 이더넷]]