Patent RU-196532-U1 (RU)
Title: Модуль пожаро-дымоподавления
IPC: A62C2/00
Filed: 2019-04-05
Granted: 2020-03-03
Abstract: Модуль пожаро-дымоподавления предназначен для защиты замкнутых объемов от пожаров и продуктов горения. Полезная модель состоит из термоизолированных цилиндрической емкости (1) и плоской крышки (2) с фланцевым соединением, редуктора, электро клапанов (10, 12, 13, 14), баллона со сжатым воздухом (11), трубопровода. На крышке (2) установлены: ТЭН электрический (может быть сухого типа)(3), термометр (4), цилиндрический кожух (5), предохранительный клапан (6), змеевик (7), емкостной датчик уровня воды (8), ввод для сжатого воздуха (9). Технический результат: обеспечение подачи воды с температурой (160-200°С) и давлением (Р=2 МПа) в помещение пожара.ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬПолезная модель относится к противопожарной технике, а именно к модульным установкам объемного тушения паро-капельными струями полученные за счет взрывного вскипания воды. Модуль пожаро-дымоподавления может быть использовано для объемного или локально-объемного тушения пожаров в замкнутых или полузамкнутых помещениях, в том числе технически сложных объектов.Известно изобретение SU 792645 «Способ тушения пожаров и устройство его осуществления», относящейся противопожарной технике. Устройство (SU 792645) состоит из закрытой емкости с выходными и входными патрубками, установленными внутри две концентрические расположенные перфорированные трубы и соединенный с внутренней перфорированной трубой дополнительный патрубок для подсоединения к источнику пара. В этом способе тушение пожаров осуществляется путем подачи в очаг пожара перегретой воды из закрытой емкости, находящейся под давлением. Причем давление в емкости создают за счет нагрева воды до 160-200°С путем подачи в емкость пара от какого-либо стационарного источника. При этом давление паров воды в емкости поднимается до 1 МПа после чего подача пара прекращается. Для устранения потерь тепла емкость с водой тщательно термоизолируется. Основными недостатками этого способа являются: подача воды для тушения пожара происходит на линии насыщения (давление воды примерно равно давлению насыщенных паров), в результате при движении воды по трубопроводу происходит межфазовый переход, из-за чего снижается энергоэффективность, что в конечном итоге приводит к невозможности подачи воды от данного устройства свыше 100 м, и снижается качество получаемого паро-капельного распыла (дисперсность капель воды более 50 мкм, доля пара менее 0,1 от общего количества воды); необходимость использования стационарного источника пара, что ограничивает использование данного способа и делает устройство его осуществляющее стационарным.Полезная модель «Модуль пожаро-дымоподавления» отличается тем, что нагрев воды осуществляется за счет электронагревателя, при подаче воды обеспечивается давление в два раза выше относительно давлению насыщенных паров.Данные отличия позволяет получить новый технический результат -возможность автономно защищать замкнутые объемы от пожаров, обеспечить подачу воды по трубопроводу и получение паро-капельного распыла (дисперсность капель воды менее 10 мкм и доля пара составляет не менее 0,2 от общего количества воды)РАСКРЫТИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИТехнический результат полезной, модели модуля пожаро-дымоподавления - возможность автономно защищать от пожаров замкнутые объемы, обеспечить подачу воды по трубопроводу.Технический результат достигается за счет нагрева воды в герметичной емкости до температуры от 160 до 200°С и последующем поддержании температуры в данном диапазоне. В случае пожара открываются электро клапан (10) в результате чего подается воздух из баллона (11) создавая избыточное давление 2 МПа регулируемое редуктором. Далее вода по трубопроводу подается в защищаемый объем, в результате чего вода попадает под атмосферное давление и как следствие мгновенного сброса давления и высокого теплосодержания воды произойдет взрывное вскипание, образуется паро-капельная смесь.ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИМодуль пожаро-дымоподавления состоит из: термоизолированных цилиндрической емкости (1) и плоской крышки (2) с фланцевым соединением, редуктора, электро клапанов (10), баллона со сжатым воздухом (11), трубопровода (12). На крышке (2) установлены: трубчатый электро нагреватель (3), термометр (4), цилиндрический кожух (5), предохранительный клапан (6), змеевик (7), емкостной датчик уровня воды (8), ввод для сжатого воздуха (9).Заполнение емкости (1) осуществляется через электроклапан (14, 12), данная заправка позволит создать избыточное давление в емкости (1), а также обеспечить водозаполненность трубопровода.Приведение в готовность к использованию модуля пожаро-дымоподавления осуществляется путем нагрева воды ТЭН (3) до температуры 160-200°С. Например при объеме воды 100 л и мощностью ТЭН 3 кВт нагрев до заданного диапазона температур достигается за время от 6 до 7 часов. Для поддержания температуры воды необходимая мощность порядка 25-200 Вт при использовании термоизоляции толщиной от 0,05 до 0,35 м при коэффициенте