Patent RU-45047-U1 (RU)
Title: Кабель силовой
IPC: H01B7/00
Filed: 2004-11-30
Granted: 2005-04-10
Abstract: Полезная модель относится к кабельной технике, а именно к конструкциям силовых кабелей с пластмассовой изоляцией и оболочкой на напряжение 1 кВ частотой 50 Гц, Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях с изолированной или заземленной нейтралью. 
     Известны силовые кабели марок ПвВГнг, ПвБбШнг, АПвВГнг, АПвБбШнг, имеющие медные или алюминиевые токопроводящие жилы, изоляцию из силаноль-носшитого полиэтилена и оболочку из поливинилхлоридного пластиката («Кабели силовые с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена на напряжение 1 кВ» ТУ 16.К71-277-98). 
     Однако такие кабели не удовлетворяют требованиям по показателям пожарной безопасности. 
     Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является кабель силовой, содержащий покрытые изоляцией из силанольносшитого полиэтилена скрученные в сердечник вокруг жгута, экструдированного из поливинилхлоридного пластиката медные или алюминиевые токопроводящие жилы, поверх которых последовательно расположены внутренняя и наружная оболочки из поливинилхлоридного пластиката с кислородным индексом не менее 35. Поверх внутренней оболочки может быть наложен термический барьер из стеклослюдосодержащей ленты и броня из оцинкованной стальной ленты (патент на полезную модель РФ №35469,2003 г.) 
     Данный кабель также имеет недостаточно высокие показатели пожарной безопасности. 
     Поставленная задача заключалась в разработке конструкции силового кабеля, не распространяющего горение при прокладке кабеля в пучках и огнестойкого. 
     Технический результат достигается тем, что в кабеле силовом, содержащем от трех до пяти алюминиевых или медных токопроводящих жил с полимерной изоляцией, скрученных в сердечник вокруг жгута, внутреннюю оболочку из поливинилхлоридного пластиката с кислородным индексом не менее 35, термический барьер из стеклоленты или слюдосодержащей ленты, броню из стальных оцинкованных лент и наружную оболочку из поливинилхлоридного пластиката с кислородным индексом не менее 35, по токопроводящим жилам дополнительно проложен термический барьер из стеклоленты или слюдосодержащей ленты, а изоляция выполнена из поливинилхлоридного пластиката с кислородным индексом не менее 32, и жгут выполнен из термостойкого материала, включающего стекловолокно или стеклопряжу. 
     Полезная модель иллюстрируется чертежом, на котором изображен силовой кабель в разрезе. 
     Силовой кабель содержит алюминиевые или медные токопроводящие жилы 1 с дополнительным термическим барьером 2 из стеклоленты или слюдосодержащей ленты и изоляцией 3 из поливинилхлоридного пластиката с кислородным индексом не менее 32, скрученные в сердечник вокруг жгута 4, внутреннюю оболочку 5 из поливинилхлоридного пластиката с кислородным индексом не менее 35, термический барьер 6 из стеклоленты или слюдосодержащей ленты, броню 7 из стальных оцинкованных лент и наружную оболочку 8 из поливинилхлоридного пластиката с кислородным индексом не менее 35. 
     Далее приводятся сведения, подтверждающие промышленную применимость полезной модели. 
     Поливинилхлоридные пластикаты, используемые при изготовлении кабеля соответствуют нормативно-технической документации изготовителя. 
     Стеклолента соответствует ГОСТ 5937-81, а слюдосодержащая лента - ТУ 3492-023-50157149-00. 
     Остальные материалы, применяемые для изготовления кабеля, должны соответствовать указанным в ГОСТ 16442-80. 
     Изготавливают кабель следующим образом. Токопроводящие жилы 1 изготавливают из алюминиевой или медной проволоки, традиционной для электрических кабелей. Термический барьер 2 по токопроводящей жиле накладывается на оборудовании для наложения изоляции из бумажных лент. Скрутку изолированных жил вокруг жгута 4 производят на обычном крутильном оборудовании. Изоляцию 3, внутреннюю оболочку 5 и наружную оболочку 8 накладывают на экструзионном оборудовании. Наложение термического барьера 6 по внутренней оболочке и брони 7 осуществляют на оборудовании для наложения защитных покровов. 
     Технический результат - повышение огнестойкости кабеля.