Patent DE-202018004374-U1 (DE)
Title: Wärmepumpe mit externem Kondensator und externem Flüssigkeitsunterkühler
IPC: F25B30/02
Filed: 2018-09-20
Abstract: Die Wärmepumpe, ist dadurch gekennzeichnet, dass die Anlage mindestens aus den nachfolgenden Bauteilen besteht (vgl. hierzu die Bezugszeichenliste)(1) hermetischer Verdichter Ist ein mechanisches Bauteil in Zylinderform mit einem vollhermetischen Scrollverdichter, abgeschlossen durch Klöpperböden und seitlichen Rohranschlüssen(2) externer Kondensator Ist ein mechanisches Bauteil und als Rohrwendel ausgeführt, wobei sowohl berippte als auch unberippte Bauweisen möglich sind. Die Rohrwendel wird in einen Warmwasserspeicher integriert.(3) Kugelventil (mindestens ein) Ist ein mechanisches Bauteil, welches als yylindrischer halbhermetischer Ventilkörper aus Messing mit zwei zylindrischen eingelöteten Rohranschlüssen aus Kupfer besteht(4) Anstauregler Ist ein mechanisches Bauteil, welches aus einem federbelasteten Ventilkegel besteht. Die Öffnungsdruckdifferenz kann verstellt werden. Über aufgeweitete Rohranschlussenden wird das Bauteil in das Rohrsystem eingebunden.(5) Sicherheitsventil Ist ein mechanisches Bauteil, welches aus einem federbelasteten Ventilkegel besteht. Die Öffnungsdruckdifferenz kann verstellt werden. Über aufgeweitete Rohranschlussenden wird das Bauteil in das Rohrsystem eingebunden, wobei die Austrittsseite nicht an das Rohsystem angeschlossen wird(6) Sammlerdruckregler Ist ein mechanisches Bauteil, welches aus einem federbelasteten Ventilkegel besteht. Die Öffnungsdruckdifferenz kann verstellt werden. Über aufgeweitete Rohranschlussenden wird das Bauteil in das Rohrsystem eingebunden.(7) Kältemittelsammler Ist ein mechanisches Bauteil, bestehend aus einem Zylinder mit Klöpperböden und Rohranschlüssen(8) Externer Flüssigkeitsunterkühler Ist ein mechanisches Bauteil und als Rohrwendel ausgeführt, wobei sowohl berippte als auch unberippte Bauweisen möglich sind. Die Rohrwendel wird in einen Warmwasserspeicher integriert.(9) Filtertrockner Ist ein mechanisches Bauteil, bestehend aus einem Zylinder mit Rohranschlussenden, welcher innen einen Siebkorb hat mit einer schmutz- und feuchtigkeitsadsorbierenden Füllung wie bspw. Silikagel(10) Schauglas Ist ein mechanisches Bauteil, bestehend aus einem zylindrisches Bauteil mit Rohranschlussenden, wobei der untere Zylinderboden verschlossen ist und der obere Zylinderboden mit einer Glasscheibe und einem Indikatorring ausgestattet ist(11) Elektronisches Expansionsventil Ist ein mechanisches Bauteil, bestehend aus einem zylindrischen Bauteil mit Rohranschlüssen und einer elektrisch geführten Ventilnadel(12) Gelöteter Plattenwärmetauscher Ist ein mechanisches Bauteil, bestehend aus einem Kubus, welcher aus hintereinander angeordneten geprägten Edelstahlblechen mit Wellenschlag aufgebaut ist, wobei die Bleche mit Kupferlot verbunden werden -(13) Hochdruckwächter Ist ein elektrisches Bauteil. Das Bauteil besteht aus einem Kubus, wobei ein Faltenbalk im Gehäuse mit einer Feder als verstellbare Gegenkraft wirkt, welche ab einem definierten Schwellwert ein elektrisches Signal auslösen kann.(14) Niederdruckwächter Ist ein elektrisches Bauteil. Das Bauteil besteht aus einem Kubus, wobei ein Faltenbalk im Gehäuse mit einer Feder als verstellbare Gegenkraft wirkt, welche ab einem definierten Schwellwert ein elektrisches Signal auslöst. Das Bauteil ist bei fallendem Druck schaltend.(15) Anschluss Heißgasaustritt externer Kondensator(16) Anschluss Flüssigkeitseintritt externer Kondensator(17) Anschluss Flüssigkeitsaustritt externer Flüssigkeitsunterkühler(18) Anschluss Flüssigkeitseintritt externer Flüssigkeitsunterkühler(19) Anschluss Eintritt Wärmequelle(20) Anschluss Austritt Wärmequelle Ausgenommen der Bauteile 2 und 8 sind die restlichen Bauteile einem kubischen Stahlblechgehäuse eingebaut und gedämmt mit einer Schall- und Wärmeschutzdämmung. Über nicht lösbare Kupferrohrleitungen werden die einzelnen Bauteile verbunden.Ein Anstauregler und damit auch ein Sammeldruckregler werden nur dann eingesetzt, wenn besonders niedrige Temperaturen in der Kondensationszone vorherrschen bzw. zu erwarten sind. Somit ist eine verbesserte Einschichtung durch den Anstauregler möglich weil damit Einfluss auf Verflüssigungsdruck und -temperatur genommen werden kann. Darauf aufbauend können die Thermik respektive die Dichteunterschiede im Speicher beeinflusst werden und es lassen sich höhere Dichteunterschiede des Speichermediums für eine optimale Zirkulation verbessert ausnutzen.