Patent ES-2745554-T3 (ES)
Title: Procedimiento de funcionamiento de un sistema de acondicionamiento del tipo de refrigeración libre para ambientes y en particular para centros de cálculo
Inventor: VENTURELLI TOMMASO
IPC: F24F11/83
Filed: 2015-12-15
Granted: 2020-03-02
Abstract: Procedimiento de funcionamiento de un sistema de acondicionamiento (10) del tipo de refrigeración libre para ambientes y en particular para centros de cálculo, comprendiendo dicho sistema de acondicionamiento (10): - una unidad de acondicionamiento del tipo de refrigeración libre (11) que, a su vez, comprende un intercambiador de calor aire/aire (12), dentro del cual dos flujos de aire (13, 14) intercambian calor, un flujo de aire primario (13), desde y hacia un ambiente que se va a climatizar (15) y un flujo de aire secundario (14), o flujo de proceso, extraído del exterior, y unos medios de refrigeración por evaporación que utilizan agua (16), - unos primeros ventiladores (17) para mover dicho flujo de aire primario (13), - unos segundos ventiladores (18) para mover dicho flujo de aire secundario (14), comprendiendo dicho sistema de acondicionamiento: - unos medios (19, 20, 21, 22) para detectar la temperatura y la humedad para el flujo de aire primario (13) y el flujo de aire secundario (14) en la entrada y en la salida de dicha unidad de acondicionamiento (11), - unos medios (23, 24) para detectar el caudal del flujo de aire primario (13) y del flujo de aire secundario (14), - una unidad electrónica de control y gestión (25) adaptada para recoger y procesar los datos detectados por dichos medios de detección (19, 20, 21, 22, 23, 24) y, sobre la base de dichos datos detectados, adaptada para determinar, sobre la base de los valores de humedad y temperatura exterior y de la demanda de refrigeración, el coste de funcionamiento sin la utilización de agua y con una utilización de agua variable y, sobre la base del coste de funcionamiento, activar un modo de funcionamiento húmedo en el que los medios de refrigeración por evaporación que utilizan agua (16) están activos, o un modo de funcionamiento en seco, en el que los medios de refrigeración por evaporación que utilizan agua (16) están inactivos, estando dicho procedimiento caracterizado por que comprende: - arrancar el sistema de acondicionamiento (10) y detectar, por medio de los medios de detección, los valores de temperatura (Tamb, Tsupply, Tret, Tex), humedad (Hamb, Hsupply, Hret, Hex) y caudal (Q1, Q2) del flujo de aire primario (13) y del flujo de aire secundario (14), - determinar el coste del funcionamiento del sistema en seco (Cdry), es decir, sin utilizar agua, y el coste del funcionamiento del sistema húmedo (Cwet), es decir, utilizando agua; - evaluar si el valor de la temperatura del ambiente externo (Tamb) es inferior a un valor de temperatura preestablecido, y si el valor de la humedad del ambiente externo (Hamb) es superior a un valor de humedad preestablecido; - si la temperatura del ambiente externo (Tamb) es más baja que el valor de temperatura preestablecido o la humedad del ambiente externo (Hamb) es superior al valor de humedad preestablecido, entonces desconectar los medios de refrigeración por evaporación (16) y los medios de refrigeración que utilizan agua (31) para el flujo de aire secundario (14) en la entrada, si están presentes, - si la temperatura del ambiente externo (Tamb) no es inferior al valor de temperatura preestablecido y la humedad del ambiente externo (Hamb) no es superior al valor de humedad preestablecido, entonces verificar si el coste de funcionamiento del sistema en seco (Cdry) es mayor que el coste de funcionamiento del sistema húmedo (Cwet); - si el coste de funcionamiento del sistema en seco (Cdry) es mayor que el coste de funcionamiento del sistema húmedo (Cwet), entonces conectar los medios de refrigeración por evaporación (16) y/o los medios de refrigeración con agua (31), si están presentes; - si el coste de funcionamiento del sistema en seco (Cdry) no es mayor que el coste de funcionamiento del sistema húmedo (Cwet), entonces verificar si la temperatura del ambiente externo (Tamb) es superior a la temperatura de retorno (Tret) del flujo de aire primario (13) en la entrada a la unidad de acondicionamiento (11); - si la temperatura del ambiente externo (Tamb) es superior a la temperatura de retorno (Tret) del flujo de aire primario (13) en la entrada a la unidad de acondicionamiento (11), entonces, entonces conectar los medios de refrigeración por evaporación (16) y/o los medios de refrigeración que utilizan agua (31) para el flujo de aire secundario (14) en la entrada, si están presentes; - si la temperatura del ambiente externo (Tamb) no es superior a la temperatura de retorno (Tret) del flujo de aire primario (13) en la entrada a la unidad de acondicionamiento (11), entonces, entonces desconectar los medios de refrigeración por evaporación (16) y/o los medios de refrigeración que utilizan agua (31) para el flujo de aire secundario (14) en la entrada, si están presentes.