Patent TN-2014000262-A1 (TN)
Title: Un appareil de protection contre le contact indirecte sans prise de terre
Inventor: SADOK BEN YOUNES JABLI
IPC: H02H3/027
Filed: 2014-06-16
Abstract: La présente invention concerne un appareil de protection contre le contact indirecte (masse métallique mise accidentellement sous tension) sans prise de terre. Cet appareil contient : -un dispositif de protection contre le contact indirect (masse métallique mise accidentellement sous tension) sans prise de terre. -un détecteur de tension de défaut sans prise de terre. 1-Dispositif de protection contre le contact indirect (masse métallique mise accidentellement sous tension) sans prise de terre: Ce dispositif met la machine hors tension et alimente un voyant dans le seul temps d'action compris entre IO et 20 ms dés qu'il détecte une tension de contact Ud=20Vac et sans nécessité de liaison à la terre La tension de déclenchement du dispositifUc=20Vac est inferieur à la limite supérieure de protection de sécurité définie par la norme UL=24Vac pour es locaux mouillé. Le dispositif est utilisable quelle que soit le type de l'installation (avec prise de terre/sans prise de terre). • Pour les installation sans prise de terre : le dispositif de protection contre le contact indirect sans prise de terre est destiné à protégé des millions d'utilisateurs autour du monde qui n'ont pas une prise de terre où se trouve le plus grand nombre des victimes des chocs électrique. • Pour les installations équipés d'une prise de terre : - le dispositif de protection sans prise de terre est destiné à minimisé les risques résultants des inconvénients des disjoncteurs différentielles et des régimes de neutre sans aucune influence sur le fonctionnement des autres dispositifs de protection utilisés. -le déclenchement du dispositif dépend de la tension de contact Uc=20Vac qui n'a aucune danger sur le corps humain par contre le disjoncteur différentielle de sensibilité 0.3A n'assure aucune protection si le courant de défaut est inferieur à 0.3A et la tension de contact est 230Vac (Ce défaut peut être mortel car 20mA provoque la contractions des diaphragmes des muscle respiratoires et 30mA provoque un risque important de fibrillation cardiaque. -les problèmes qui se posent au niveau de la prise de terre n'ont aucune influence sur le fonctionnement du dispositif. -Le dispositif permet de localisé le défaut et mettre la machine défectueuse hors tension dés le premier défaut. -Le dispositif permet de localisé le défaut même dans le cas d'un second défaut sur le même phase ce qui est pratiquement impossible pour le régime de neutre IT. -La perturbation ne provoque pas le déclenchement intempestif du dispositif. -le dispositif de protection contre le contact indirect (défaut d'isolement) sans prise de terre est disponible en deux types : monophasées et triphasées. 2-Détecteur de tension de défaut sans prise de terre Ce détecteur joue un rôle de surveillance et de localisation de défaut sans aucune puissance de coupure. Il est destiné à utiliser dans les milieux industriels sans aucune influence sur le fonctionnement des dispositifs et des machines associées à la prise de terre. Il permet de : -détecter la tension de défaut dés qu'elle atteint 20Vac sans nécessité de liaison à la terre et alimente un voyant ou un système d'alarme dans un temps compris entre 10 et 20ms. -localiser rapidement le défaut sans avoir besoin d'une prise de terre qui peut lui même être un facteur de disfonctionnement des autres dispositifs de protection.