## Journal of Scientech Research and Development Volume 6, Issue 1, June 2024
P-ISSN: 2715-6974           E-ISSN: 2715-5846
Open Access at: http://idm.or.id/JSCR
STRUCTURAL STRENGTH EVALUATION OF SUMBEREJO HOSPITAL BUILDING WITH EARTHQUAKE LOADING SNI 03-1726-2002 AND SNI 03-1726- 2019 USING PUSHOVER METHOD
EVALUASI KEKUATAN STRUKTUR BANGUNAN RUMAH SAKIT SUMBEREJO DENGAN PEMBEBANAN GEMPA SNI 03-1726-2002 DAN SNI 03- 1726-2019 MENGGUNAKAN METODE PUSHOVER
Ahmad Yusub Subianto 1 , Bantot Sutriono 2 1 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 2 Dosen Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: yusubsbt@gmail.com 1 , bantot@untag-Sby.ac.id 2
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Correspondent: Ahmad Yusub Subianto yusubsbt@gmail.com Key words: earthquake, structure performance level, ETABS
Website: https://idm.or.id/JSCR/inde x.php/JSCR
Page: 460 - 470
Indonesia is a country located in an area that very often experiences earthquake disasters, even the 20 largest earthquakes that occurred in Asian countries 5 of them were in Indonesia. Bojonegoro itself is passed by  the  Kendeng  fault  which has  a  high  earthquake  potential  in East Java, so it is necessary to pay attention to the strength of the structure in the sumberejo hospital building in the event of an earthquake in the area.  This  study  aims  to  determine  the  comparison  of  the  deviation between floors of hospital buildings that use SNI 03-1726-2002 and 03-1726-2019  regulations  with  the  concept  of  performance-based planning using the pushover method. The pushover method itself has the advantage of being able to show the behavior of the structure during elastic,  plastic,  and  collapse  conditions  in  the  structural  elements obtained using ETABS structural software. The performance of the x- direction inter-floor deviation obtained through calculations based on SNI 03-1726-2002 and SNI 03-1726-2019 regulations has increased by 5% to 7.5%, while the y-direction deviation has increased by 7.6% to 9.6%.

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Koresponden
Ahmad Yusub Subianto yusubsbt@gmail.com
Kata kunci: gempa, level kinerja struktur, ETABS Website: https://idm.or.id/JSCR/inde x.php/JSCR
Hal: 460 - 470
Indonesia  merupakan  negara  yang  berada  pada  wilayah  yang sangat  sering  mengalami  bencana  gempa,  bahkan  20  gempa terbesar  yang  terjadi  di  negara  asia  5  diantaranya  berada  di negara Indonesia. Di bojonegoro sendiri dilewati sesar kendeng yang memiliki potensi gempa tinggi yang berada di jawa timur, sehingga  perlu  diperhatikan  kekuatan  struktur  pada  bangunan rumah  sakit  sumberejo  apabila  terjadi  gempa  pada  daerah tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui perbandingan  simpangan  antar  lantai  bangunan  rumah  sakit yang  menggunakan  peraturan  SNI  03-1726-2002  dan  03-1726- 2019 dengan konsep perencanaan berbasis kinerja menggunakan metode pushover. Metode pushover sendiri memiliki kelebihan dapat  memperlihatkan  perilaku  struktur  pada  saat  kondisi elastis,  plastis,  dan  sampai  terjadi  keruntuhan  pada  elemen- elemen  strukturnya  yang  didapat  menggunakan  software struktur  ETABS.  Kinerja  simpangan  antar  lantai  arah  x  yang diperoleh  melalui  perhitungan  berdasarkan  peraturan  SNI  03- 1726-2002 dan SNI 03-1726-2019 mengalami peningkatan sebesar 5% sampai 7,5%, sedangkan untuk simpangan arah y mengalami peningkatan sebesar 7,6 % hingga 9,6%.
Copyright © 2024 JSCR. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang berada pada wilayah gempa yang sangat sering mengalami bencana gempa. Dampak terjadinya gempa bumi tidak hanya memberikan pengaruh terhadap kondisi bangunan tetapi juga korban jiwa yang banyak, sehingga desain bangunan yang memperhatikan beban gempa harus diperhatikan.
Sejak  diterbitkannya  SNI  03-1726-2002,  SNI  gempa  telah  mengalami  banyak perubahan dari waktu ke waktu. Indonesia juga telah mengalami beberapa kejadian gempa  yang  amat  besar,  yang  melebihi  besaran  dari  sebelumnya,  namun  standar tersebut  telah  direvisi  dan  mengalami  banyak  perubahan.  Namun,  mengingat banyaknya  gempa-gempa  besar  yang  telah  terjadi  semenjak  2002,  SNI  1726-2002 dinilai  oleh  para  ahli  untuk  diubah  karena  kurang  sesuai  untuk  digunakan  dalam perencanaan bangunan struktur tahan gempa yang baru. Sehingga pembaharuan SNI 2012 yang kemudian dilakukan dengan pemutakhiran SNI terbaru yang disusun 1726- 2019  sebagai  pedoman  rancangan  bangunan  baru  tahan  gempa  dengan  kajian arsitektur respons spektrum SNI 1726-2002 dibandingkan dengan SNI-03-1726-2019.
Perencanaan-perencanaan  terkini  cenderung  mengarah  ke  desain  bangunan  tahan gempa  berbasis  kinerja  (performance  based  seismic  design)  yang  memanfaatkan teknik analisis nonlinier untuk mengetahui respon inelastis struktur terhadap gempa yang  terjadi,  sehingga  dapat  diketahui  level  kinerja  struktur  tersebut.  Salah  satu metode  analisis  yang  termasuk  ke  dalam  konsep  desain  berbasis  kinerja  adalah analisis  Pushover  yang  merupakan  metode  analisis  statis  nonlinier  yang  dapat
digunakan untuk meramalkan kinerja struktur terhadap beban lateral (Septian et al ., 2022).
Gedung Rumah Sakit Sumberejo yang berada di Bojonegoro yang direncanakan pada tahun 2015, dengan menggunakan peraturan yang dipakai SNI 03-1726-2002. Adanya perubahan yang terjadi pada SNI dari 2002 sampai yang terbaru 2019 mengakibatkan beberapa  perubahan  yang  terjadi  pada  bangunan  tersebut  sehingga  bisa mengakibatkan penurunan kinerja struktur yang terjadi pada bangunan tersebut. Dari data yang diperoleh desain perhitungan struktur Rumah  Sakit Sumberejo memiliki kriteria  analisa  struktur  menggunakan  analisa  3D  SRPMM  dengan  lantai  tingkat sebagai  diafragma,  Penggabungan  pengaruh  pembebanan  gempa  menurut  UBC section 1633.1 yang berisi 100 % beban desain gempa pada satu arah ditambah 30 % beban desain gempa dari arah tegak lurus atau menggunakan metode hasil akar dua dari  jumlah  kuadrat  masing2  beban  (SRSS),  Untuk  kolom  dan  balok  rangka  beton bertulang  terbuka  momen  inersia  direduksi  menjadi  0.75  Ig,  Untuk  dinding  geser bertulang kantilever momen inersia direduksi menjadi 0.6 Ig.

## METODE PENELITIAN

## Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

## Gambar 2. Diagram Alir Penelitian (Lanjutan)
Penjelasan lebih lanjut dari diagram alir sebagai berikut:

## 1. Survey
Metode  survei  dalam  penelitian  kuantitatif  bertujuan  untuk  memperoleh  data secara  faktual  yang  bersifat  populasi.  Dalam  hal  ini,  peneliti  terjun  langsung  ke tempat  penelitian  yang  sudah  ditentukan.  Mencatat  data  akurat  yang  diperoleh menggunakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti.

## 2. Pengumpulan data
Peneliti  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder  dalam  memperoleh  data penelitian.  Data  primer  merupakan  data  awal  yang  diperoleh  oleh  peneliti  saat survei lapangan seperti survei perhitungan lalu lintas harian di lapangan pada... Sedangkan  data  sekunder  adalah  data  yang  sudah  ada  sebelumnya  dapat digunakan sebagai pelengkap data penelitian. Data sekunder pada penelitian ini adalah  data  Laporan  perhitungan  struktur  RS.  Sumberejo  dan  Gambar  Kerja Lengkap,  studi  literatur  dari  beberapa  buku,  jurnal,  dan  skripsi  penelitian terdahulu.
3.  Pengolahan data
a. Data Umum Lokasi Penelitian
Rumah Sakit Umum Daerah Sumberejo berada di Jl. Raya Sumberejo no. 231, Sumuragung,  Sumberejo,  Badug,  Sumuragung,  Kabupaten  Bojonegoro,  Jawa Timur 62191
Gambar 3. Lokasi peineilitian Suimbeir: ( Google Maps )

## b. Data Perencanaan
Data Perencanaan yang digunakan sebelumnya untuk merencanakan Bangunan Gedung Rumah Sakit Sumberejo sebagai berikut:
Lokasi proyek : Bojonegoro Fungsi Bangunan : Rumah Sakit Jumlah lantai : 6 lantai + 1 lantai atap Tinggi per lantai : 4m (lantai 1- lantai atap) Material : Beton Bertulang Mutu Beton (f’c) :17.50 Mpa
Mutu Baja (fy)               : 400 Mpa (Ulir BJTD 40)
Gambar 4. Perncanaan RSUiD Suimbeireijo Suimbeir: (Data Perencanaan Konsultan)
4. Analisa Data

## a. Beban Mati
Beban  mati  adalah  berat  seluruh  bahan  konstruksi  bangunan  gedung  yang terpasang, termasuk komponen arsitektural dan struktural lainnya.
Tabel 1. Komponen Beban Mati Komponen Beban Beton bertulang 2400 Kg/m³ Adukan finish lantai 1cm 24 Kg/m² Tegel/Keramik 21 Kg/m²
Dinding bata ringan 100 Kg/m² Plafond + Rangka 20 Kg/m² MEP 25 Kg/m²

## b. Beban Hidup
Beban hidup yang diperhitungkan dengan peraturan Perhitungan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung 1983 (PPIUG 1983) digunakan untuk peraturan SNI 1726-2002 seperti pada Tabel 2.
Tebel 2. Beban Hidup dengan Perhitungan PPIUG 1983 Jenis Beban Beban Beban Hidup Lantai Rumah Sakit 250 Kg/m²
Beban  hidup  yang  diperhitungkan  dengan  Peraturan  Pembebanan  Minimum untuk  Bangunan  Gedung  dan  Struktur  Lain  (SNI  1727:2020),  disajikan  pada Tabel 3.
Tebel 3. Beban Hidup dengan Perhitungan SNI 1727:2020
Jenis Beban Beban Beban Hidup Lantai (untuk kantor) 2.40 kN/m² Beban Hidup Lantai (untuk kamar pasien) 1.92 kN/m² Beban Hidup Lantai (untuk koridor) 3.83 kN/m² Beban Hidup Dak Atap 0.96 kN/m²

## c. Beban Angin
Beban angin merupakan semua beban yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang disebabkan oleh selisih dalam tekanan udara. Beban angin yang digunakan diatur dalam SNI 1727-2020 pasal 27 sebagai berikut:
Berdasarkan SNI 1727:2020 Pasal 27.3.1, tekanan angin didesain untuk SPGAU bangunan gedung pada semua ketinggian dalam lb/ft2 (N/m²) yang ditentukan oleh persamaan berikut:
P = -
)
P = 5,169668 N/m² x 0,85 x 0,8 - 5,177296 N/m² (-0,18) P = 4,45 N/m².
Tebel 3. Beban Angin Arah angin q (N/m²) G P (N/m²) Angin datang 5,169668  0,85  0,8  5,177296  -0,18 4,45
Hasil  perhitungan  tekanan  angin  menunjukkan  bahwa  tekanan  angin  desain sebesar 4,45  N/m² atau 0,45377357  kg/m². Sedangkan  untuk  desain  minimum bangunan gedung tertutup berdasarkan SNI 1727-2020 pasal 27.1.5 tidak boleh lebih  kecil  dari 0,77  kN/  m² atau 770  N/m2 atau 78,52  kg/m² .  Dari  hasil perhitungan nilai tekanan angin desain lebih kecil dari pada desain minimum sehingga yang digunakan untuk perhitungan pada ETABS V16 menggunakan nilai tenangan angin minimum sebesar 78,52 kg/m² .

## d. Beban Gempa
Beban gempa yang digunakan dengan Standar Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung (SNI 03-1726-2002) pada bangunan rumah sakit sumberejo sebagai berikut :
Lokasi Proyek : Sumberejo, Bojonegoro Fungsi Bangunan : Rumah Sakit Faktor Keutamaan : 1.4 (Tabel 1 SNI 1726-2002) Kelas Situs : SD Tanah Sedang Jumlah Lantai : 6 lantai Sistem Struktur : Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus Beton Bertulang Yang diijinkan
Koefisien Modifikasi   : R = 8,5 Respon
Gambar 5. Grafik Respon Sprektrum 2010 Sumber: (Desain Spektra Indonesia, 2010)
Beban  gempa  yang  digunakan  dengan  Tata  Cara  Perencanaan  Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung (SNI 03-1726-2019) pada bangunan rumah sakit sumberejo sebagai berikut:
Lokasi Proyek : Sumberejo, Bojonegoro Fungsi Bangunan : Rumah Sakit Kategori Risiko :  IV Untuk Rumah Sakit Faktor Keutamaan : 1.5 (Tabel 4 SNI 1726-2019) Kategori IV Kelas Situs : SD Tanah Sedang Jumlah Lantai : 6 lantai Kategori Desain : D (Tabel 8 & 9 SNI 1726-2019) Seismik :  0.167 < < 0.33 dan 0.067 < < 0.133 Sistem Struktur : Sistem Rangka Beton Bertulang Pemikul Momen   Khusus Yang diijin
Koefisien Modifikasi   : R = 8
Respon

## Gambar 6. Grafik Respon Sprektrum 2021
Suimbeir: (Desain Spektra Indonsia, 2021)

## e. Permodelan
Pada  permodelan  ini  penulis  menggunakan  software  ETABS  V16  untuk membantu menganalisis struktur bangunan gedung. Berikut permodelan yang dibuat  penulis  untuk  struktur  bangunan  gedung  rumah  sakit  Sumberejo  di Bojonegoro.
Gambar 7. Permodelan Struktur Bangunan Gedung Rumah Sakit Sumberejo

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Output Berat Seismik
Berikut  merupakan  perbandingan  hasil  analisa  perhitungan  berat  seismik menggunakan software Etabs V.16.
a. Output Berat Seismik Berdasarkan SNI 1726-2002 dan SNI 1726-2019
Berikut merupakan tabel perbandingan analisa berat seismik antara perhitungan ETABS  V.16  yang  dianalisa  dengan  beban  gempa  berdasarkan  SNI  1726-2002 dan SNI 1726-2019
Tabel 1. Output Berat Seismik SNI 1726-2002 Story Diaphragm Mass X (kg) Mass Y (kg) Mass Moment of Inertia (ton-m²) LANTAI 6 D1 542525,77 542525,77 89731,7391 LANTAI 5 D1 639497,4 639497,4 105757,4259 LANTAI 4 D1 653245,67 653245,67 107671,0316 LANTAI 3 D1 656358,61 656358,61 107409,8938 LANTAI 2 D1 1010037,53 1010037,53 253664,435 LANTAI 1 D1 754123,32 754123,32 153606,1788 Total 4255788,3 4255788,3 817840,7042 Tabel 2. Output Berat Seismik SNI 1726-2019 Story Diaphragm Mass X (kg) Mass Y (kg) Mass Moment of Inertia (ton-m²) LANTAI 6 D1 542525,79 542525,79 89731,7366 LANTAI 5 D1 718363,95 718363,95 117495,325 LANTAI 4 D1 732112,22 732112,22 119406,1756 LANTAI 3 D1 735225,16 735225,16 119131,6252 LANTAI 2 D1 1081265,31 1081265,31 271560,4092 LANTAI 1 D1 840563,98 840563,98 170123,4431 Total 4650056,41 4650056,41 887448,7147
Berdasarkan Tabel 2, perhitungan diatas terdapat perbedaan berat seismik yang dihitung menggunakan ETABS V16 antara SNI 1726-2002 dan 1726-2019 yang jika diprosentasekan menjadi 8,48% lebih besar berat seismik yang digunakan menggunakan SNI 1726-2019 dibandingkan menggunakan SNI 1726-2002.

## b. Simpangan Antar Lantai
Simpangan antar tingkat Desain tidak boleh melebihi simpangan yang diijinkan (Δijin). Seperti didapatkan dari SNI 1726 -2019 tabel 20 untuk semua tingkat dan SNI 1726-2002 Pasal 8.1.2.

## Simpangan Antar Lantai Berdasarkan SNI 1726-2002
Untuk  menentukan  simpangan  antar  lantai  dibutuhkan  hasil output  displacement arah  x  dan  arah  y  pada software ETABS  V16.  Berikut  merupakan  hasil output displacement arah x.
Tebel 3. Rekapitulasi Perhitungan Simpangan Arah X SNI 1726-2002
Lantai hi (m) Δs (mm) drift Δs Syarat drift Δs Ket. antar tingkat (mm) (mm) 6 4 66,821 7,240 14,12 Ok 5 4 59,581 11,488 14,12 Ok 4 4 48,093 14,263 14,12 Tidak Ok 3 4 33,830 14,110 14,12 Ok 2 4 19,720 12,995 14,12 Ok 1 4 6,725 6,725 14,12 Ok
Dari Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa nilai perpindahan arah x pada lantai 4 lebih besar dari batas displacement yang diijinkan yang sebesar 14,2mm sehingga tidak memenuhi persyaratan. Berikut merupakan hasil output displacement arah y.
Tabel 4. Rekapitulasi Perhitungan Simpangan Arah Y SNI 1726-2002
Lantai hi (m) Δs (mm) drift Δs Syarat drift Δs Ket. antar tingkat (mm) (mm) 6 4 66,821 7,365 14,12 Ok 5 4 59,581 11,980 14,12 Ok 4 4 48,093 13,550 14,12 Ok 3 4 33,830 15,795 14,12 Tidak Ok 2 4 19,720 11,079 14,12 Ok 1 4 6,725 5,764 14,12 Ok Suimbeir: (Kajian Penulis, 2024)
Dari Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa nilai perpindahan arah y pada lantai 3 lebih besar dari batas displacement yang diijinkan yang sebesar 14,2mm sehingga tidak memenuhi persyaratan.

## Simpangan Antar Lantai Berdasarkan SNI 1726-2019
Untuk  menentukan  simpangan  antar  lantai  dibutuhkan  hasil output  displacement arah  x  dan  arah  y  pada software ETABS  V16.  Berikut  merupakan  hasil output displacement arah x.
Tabel 5. Rekapitulasi Perhitungan Simpangan Arah Y SNI 1726-2019
Lantai hi (m) Δs (mm) Simpangan Syarat drift Δs Ket. antar tingkat (mm) Drift (mm) 6 4 71,765 7,524 28,145 61,538 Ok 5 4 64,241 12,248 44,583 61,538 Ok 4 4 51,993 16,393 56,485 61,538 Ok 3 4 35,6 14,312 63,447 61,538 Ok 2 4 21,288 14,026 44,539 61,538 Ok 1 4 7,262 7,262 22,880 61,538 Ok
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai perpindahan arah y pada lantai 3 lebih besar dari batas displacement yang diijinkan yang sebesar 61,538  mm sehingga tidak memenuhi persyaratan.

## SIMPULAN
Simpangan  antar  lantai  arah  X  yang  diperoleh  melalui  perhitungan  berdasarkan peraturan SNI 1726-2002 yaitu sebesar 6,725 hingga 66,821 dan berdasarkan peraturan SNI  1726-2019  sebesar  7,264  hingga  71,765  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa simpangan  arah  X  mengalami  peningkatan  sebesar  5%  hingga  7,5%.  Sedangkan simpangan    antar  lantai  arah  Y    yang  diperoleh  melalui  perhitungan  berdasarkan peraturan SNI 1726-2002 yaitu sebesar 5,764 hingga 65,533 dan berdasarkan peraturan SNI  1726-2019  sebesar  6,24  hingga  70,939  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa simpangan arah X mengalami peningkatan sebesar 7,6% hingga 9,6%.

## DAFTAR PUSTAKA
Desain Spektra Indonesia. (2010). Desain Spektra Indonesia . https://rsa.ciptakarya.pu.go.id/2010/ Desain Spektra Indonesia. (2021). Desain Spektra Indonesia . https://rsa.ciptakarya.pu.go.id/2021/
Perencanaan Pembangunan Gedung Rumah Sakit Sumberejo Bojonegoro, (2015).
PPIUG.  (1983).  Peraturan  Pembebanan  Indonesia  untuk  Gedung.  Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan, Bandung, 1 – 9.
Pusat Studi Gempa Nasional, P. L. P. dan P. (2017). PETA SUMBER DAN BAHAYA GEMPA INDONESIA TAHUN 2017.
SNI-1726-2002.  (2002).  Standard  Perencanaan  Ketahanan  Gempa  untuk  Struktur Bangunan  Gedung  SNI-1726-2002.  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan Teknologi Permukiman, 7798393(April), 21.
SNI-1726-2019.  (2020).  Tata  Cara  Perencanaan  Ketahanan  Gempa  untuk  Struktur Bangunan Gedung Dan Non Gedung SNI-03-1726-2019. 8.
SNI-1727-2020.  (2020).  SNI  1727:2020  Beban  Desain  Minimum  dan  Kriteria  terkait untuk Bangunan Gedung dan Struktur lain. Jakarta, 8, 1 – 336.