Abstrak —Unit Cabang Timur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Klaten dibagi menjadi 3 unit pelayanan Ibu Kota  Kecamatan  (IKK)  dan  mempunyai  tingkat  pelayanan  yang masih  rendah  pada  tahun  2015,  yaitu  Unit  IKK  Ceper  17,6%; Unit  IKK  Pedan  2,43%;  dan  Unit  IKK  Cawas  31,26%  sehingga peningkatan persen pelayanan menjadi hal yang perlu dilakukan. Hal  ini  didukung  dengan  adanya  penambahan  debit  produksi sebesar  50  liter/detik.  Selain  itu,  jaringan  distibusi  belum dibentuk  blok  pelayanan  sehingga  sulit  untuk  mengontrol kehilangan  air.  Perencanaan  ini  dilakukan  pembagian  blok pelayanan  menjadi  26  blok  dan  5  tapping.  Setelah  itu  dilakukan analisis  kondisi  eksiting.  Hasil  analisis  kondisi  eksisting menunjukkan  kondisi  hidrolika  perpipaan  kecuali  kecepatan masih  memenuhi  kriteria,  yaitu  tekanan  antara  (15,43-59,99)  m, kecepatan  (0-0,91)  m/detik,  unit  headloss  (0-3,51)  m/km. Kemudian  dilakukan  pengembangan  jaringan  yang  dibagi menjadi  2  tahap,  dimana  tahap  1  meningkatkan  persen pelayanan,  sedangkan  tahap  2  menambah  daerah  pelayanan baru. Blok pelayanan setelah pengembangan menjadi 29 blok dan 5  titik  tapping.  Kemudian  analisis  rencana  pengembangan dilakukan dan menunjukkan bahwa kondisi hidrolika pipa untuk tekanan  di  jaringan  distribusi  IKK  Cawas  bernilai  negatif.  Hal ini  dikarenakan  unit  headloss  yang  terjadi  pada  pipa  dari reservoir menuju titik tapping pertama  IKK Cawas sebesar 5,78 m/km  dengan  panjang  pipa  14,35  km  sehingga  headloss    sebesar 82,94  m  menyebabkan  tekanan  menjadi  -2,89  m.  Permasalahan ini dapat diatasi dengan parallel pipa diameter 200 mm sepanjang 9  km.  Parallel  pipa  tersebut  mengakibatkan  tekanan    pada  titik tapping  pertama  IKK  Cawas  menjadi  34,65  m  dan  titik  tapping terjauh  (blok  19)  sebesar  16,34  m.    Hasil  analisis  hidrolika, seperti unit headloss berada pada rentang (0-5,78) m/km, namun kecepatan  masih  ada  yang  di  bawah  0,3  m/detik.  Rencana anggaran  biaya  (RAB)  yang  dibutuhkan  untuk  melakukan pengembangan jaringan sebesar Rp 2.470.153,051.71.
Kata  Kunci —Cabang  Timur  PDAM  Kabupaten  Klaten, Jaringan Distribusi, EPANET 2.0

## I. PENDAHULUAN
nit  Cabang  Timur  merupakan  salah  satu  unit  pelayanan PDAM  Kabupaten  Klaten  dan  dibagi  menjadi  3  Unit Pelayanan  IKK.  Persen  pelayanan  pada  tahun  2015  masih rendah, yaitu Unit IKK Ceper 17,6%; Unit IKK Pedan 2,43%; dan  Unit  IKK  Cawas  31,26%  [1].  Peningkatan  persen pelayanan  menjadi  hal  yang  harus  dilakukan  mengingat pentingnya  pemenuhan  kebutuhan  air  untuk  masyarakat.  Hal
ini  didukung  dengan  adanya  penambahan  debit  produksi  air sebesar  50  liter/detik.  Kondisi  eksisting  jaringan  perlu diketahui  sebagai  pertimbangan  perencanaan  pengembangan. Selain itu jaringan distribusi Unit Cabang Timur masih belum berbentuk  sistem  zonasi  sehingga  menyulitkan  pihak  PDAM untuk mengontrol kehilangan air.

## II. METODE PERENCANAAN
Metode perencanaan ditampilkan pada Gambar 1 dibawah ini.
Survei Pendahuluan dan Informasi GAP Kondisi Ideal
Kondisi Realita Ide Studi Rumusan Masalah Tujuan Perijinan Studi Literatur Pengumpulan Data Analisis Data Kesimpulan dan Saran Data Primer Data Sekunder Aspek Teknis Aspek Finansial

## Gambar. 1. Metode Perencanaan
Berikut ini merupakan penjelasan dari metode perencanaan:

## A. Survei Pendahuluan dan Informasi
Tahap  ini  merupakan  pengamatan  di  PDAM  Kabupaten

## Analisis dan Rencana Pengembangan Jaringan Distribusi Air Bersih Unit Cabang Timur PDAM Kabupaten Klaten
Ana Tri Lestari dan Hariwiko Indarjanto
Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia e-mail : hwcorp@yahoo.com
U
Klaten  untuk  mendapatkan  gambaran  dan  informasi  sehingga diketahui permasalahan yang ada.

## B. Ide Studi
Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan, didapatkan ide studi yaitu “Analisis dan Rencana Pengembangan Jaringan Distribusi  Air  Bersih  Unit  Cabang  Timur  PDAM  Kabupaten Klaten”.

## C. Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  didapatkan  dari  permasalahan  kondisi realita di Unit Cabang Timur.

## D. Tujuan

## Tujuan dibuat untuk menjawab rumusan masalah.

## E. Studi Literatur
Studi  literatur  dilakukan  dengan  mengumpulkan  dan mempelajari  materi  yang  mendukung  dalam  pelaksanaan tugas akhir ini berupa pustaka. Materi yang dipelajari dalam studi  literatur  ini  antara  lain  sistem  jaringan  distribusi, bentuk  jaringan  distribusi,  sistem  distribusi  air  minum, pembagian  blok  pelayanan,  pipa  dan  elemennya,  proyeksi penduduk  dan  fasilitas,  kebutuhan  air  dan  fluktuasinya, hidrolika  perpipaan, Quantum  Geographic  Information System (QGIS), dan Epanet 2.0.

## F. Perijinan
Perijinan  dilakukan  di  PDAM  Kabupaten  Klaten  untuk mendapatkan  data  PDAM,  Bappeda  Kabupaten  Klaten untuk  mendapatkan  peta  daerah  perencanaan,  dan  Dinas Pekerjaaan Umum untuk mendapatkan standar harga.

## G. Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dibedakan  menjadi  2,  yaitu  data primer  (pengambilan  data  di  lapangan)  dan  data  sekunder berasal dari instansi terkait. Data diambil untuk mengetahui informasi  masing-masing  Unit  IKK.  Data  primer  yang diambil  adalah  konsumsi  pelanggan  per  orang  per  hari. Sedangkan  data  sekunder  yang  diambil  yaitu  peta administrasi,  peta  jaringan  distribusi  beserta  diameter  pipa, panjang  pipa  distribusi,  elevasi  titik  tapping,  konsumsi  air non  domestik,  jumlah  penduduk  terlayani,  wilayah pelayanan,  pertumbuhan  pelanggan,  jumlah  penduduk  dan fasilitas  umum,  pertumbuhan  pelanggan  tiap  Unit  IKK, kehilangan air, dan debit produksi air bersih.

## H. Analisis Data
Analisis data dibagi menjadi dua aspek, yaitu:
1) Aspek teknis
 Pembuatan  model  sistem  jaringan  induk  dilakukan  di software QGIS
 Pembentukan blok pelayanan
Pembentukan  blok  pelayanan  merupakan  salah  satu  upaya untuk  mengontrol  kehilangan  air.  Pembentukan  blok pelayanan dilakukan di QGIS.
 Analisis  jaringan  distribusi  eksisting  menggunakan EPANET 2.0
Model  sistem  jaringan  induk  yang  sudah  dibuat  di  QGIS dimasukkan  ke  EPANET  2.0  untuk  diraster.  Kemudian memasukkan  data-data  yang  dibutuhkan  seperti  panjang pipa,  elevasi  tiap  node,  debit  tiap  tapping,  koefisien kekasaran  pipa,  serta  faktor  jam  puncak.  Hasil  analisis berupa kondisi hidrolika perpipaan, seperti kecepatan pipa dan  tekanan  tiap  node  digunakan  sebagai  dasar  rencana pengembangan jaringan.
 Analisis rencana pengembangan
Periode  perencanaan  selama  10  tahun  (2016-2026)  dibagi menjadi  2  tahap,  dimana  tahap  1  meningkatkan  persen pelayanan dan tahap 2 ditambah dengan daerah pelayanan. Pada  analisis  ini  dihitung  proyeksi  penduduk,  proyeksi fasilitas, proyeksi kebutuhan air, dan pembagian debit tiap blok. Kemudian dilakukan analisis menggunakan EPANET 2.0.  Jika  hasil  analisis  belum  memenuhi  kriteria yang ada, maka jaringan pipa dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kriteria yang ada.
2) Aspek Finansial
Analisis  finansial  menghitung bill  of  quantity (BOQ)  dan rencana anggaran biaya (RAB) sesuai standar harga daerah perencanaan.

## I. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan didapatkan dari hasil analisis data dan harus menjawab tujuan. Sedangkan saran dibuat agar memudahkan penyususnan perencanaan kedepan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Analisis Kondisi Eksisting Jaringan Distribusi
Unit  Cabang  Timur  dibagi  menjadi  3  unit  pelayanan  untuk melayani  4  kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Ceper,  Kecamatan Pedan, Kecamatan Cawas, dan Kecamatan Trucuk. Sumber air berasal  dari  Mata  Air  Nila  dengan  debit  64,3  liter/detik  dan sumur bor Ponggok 50 liter/detik. Sehingga debit total sebesar 114,3  liter/detik.  Unit  Cabang  Timur  melayani  pelanggan domestik  6788  sambungan  dan  non  domestik  sebanyak  227 sambungan dengan sistem pengaliran gravitasi [2].
 Jaringan Induk dan Blok Pelayanan
Analisis  kondisi  eksisting  dimulai  dengan  membenahi sistem jaringan distribusi dengan cara membentuk jaringan induk  kemudian  membuat  blok  pelayanan  sesuai  jaringan induk  (Gambar  2).  Tappingan  dari  reservoir  sebelah  kiri merupakan  pipa  distribusi  untuk  IKK  Ceper  dan  IKK Pedan,  sedangkan  sebelah  kanan  untuk  IKK  Cawas.  Blok pelayanan  yang  dibentuk  sebanyak  26 blok dan 5 tapping. Hal ini untuk memudahkan pembagian debit untuk analisis dan  mengontrol  kehilangan  air  saat  diaplikasikan dilapangan.  Unit  IKK  Ceper  dan  IKK  Pedan  dibagi menjadi 9 blok pelayanan, sedangkan IKK Cawas menjadi 20  blok  dan  4  titik  tapping  (Tabel  2).  Analisis  dengan program  EPANET  2.0  membutuhkan  input  data  seperti debit  tiap  tapping  pipa,  terdiri  dari  data  pemakaian  air domestik  dan  non  domestik  yang  didapatkan  dari perhitungan,  panjang  pipa  dan  diameter  pipa  dari  sistem informasi  geografis,  elevasi  tiap  node  dari  Google  Earth,
dan koefisien kekasaran pipa (c) tergantung jenis pipa yang digunakan.    Pipa  yang  digunakan  adalah  jenis  PVC, sehinga nilai c adalah 150 [3].
Gambar 2. Jaringan Induk dan Pembagian Blok Pelayanan
 Pemakaian Air Domestik dan Non Domestik
Pemakaian  air  domestik  didapatkan  dari  pengamatan penggunaan  air  domestik  10  sambungan  rumah  (SR) dengan  pelayanan  kontinyu  (24  jam).  Berdasarkan  hasil pengamatan  tersebut,  rata  –  rata  pemakaian  air  sebesar 101,17  liter/orang.hari  dan  dibulatkan  menjadi  100 liter/orang.hari.  Sedangkan  pemakaian  air  non  domestik didapatkan  dari  pembacaan  meter  air  oleh  PDAM  pada Bulan Maret 2016 yang ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Pemakaian Air Non Domestik Jenis Fasilitas Debit (Liter/hari) Industri 2064,20 RS 300,00 Puskesmas 1900,00 Sekolah 1013,64 Niaga 300,00 Tempat ibadah 906,57 Kantor 363,33  Pembagian Debit tiap Blok
Menurut  Badan  Pusat  Statistik  tahun  2013,  rata  –  rata anggota  rumah  tangga  keempat  kecamatan  tersebut  adalah 4  orang.    Data  tersebut  digunakan  untuk  menghitung jumlah  pemakaian  air  dalam  1  SR  dengan  cara mengkalikan  dengan  pemakaian  air  per  orang  per  hari.
Pembagian debit tiap blok dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2.
Debit Tiap Blok Pelayanan No Unit Pelayanan IKK Blok Debit (L/detik)
1
Cawas J-2 0,003 2 J-5 0,041 3 Blok 1 2,607 4 Blok 2 0,972 5 Blok 3 0,505 6 Blok 4 0,971 7 J-6 0,619 8 Blok 5 1,632 9 Blok 6 1,742 10 Blok 7 0,679 11 Blok 8 1,103 12 Blok 9 1,142 13 Blok 10 1,209 14 Blok 11 0,549 15 Blok 12 0,256 16 Blok 13 0,079 17 J-13 0,131 18 J-15 0,438 19 Blok 14 0,822 20 Blok 15 0,502 21 Blok 16 1,513 22 Blok 17 1,589 Sub jumlah 19,103 1 Ceper dan Pedan Blok 1 0,989 2 Blok 2 0,433 3 Blok 3 1,272 4 Blok 4 1,823 5 Blok 5 3,528 6 Blok 6 3,172 7 Blok 7 0,987 8 Blok 8 1,632 9 Blok 9 1,425 Sub jumlah 15,261 Jumlah 34,364  Analisis jaringan eksisting menggunakan EPANET 2.0 Sistem  jaringan  dan  blok  pelayanan  yang  telah  dibuat sebelumnya,  dimasukkan  kedalam  program  EPANET  2.0 untuk diraster dan dimasukkan data berupa debit tiap blok, panjang  pipa,  elevasi  tiap  node,  diameter  pipa,  dan koefisien  kekasaran  pipa.  Kemudian  dilakukan  analisis menggunakan  EPANET  2.0  untuk  mengetahui  kondisi hidrolika  dan  dibandingkan  dengan  kriteria.  Sisa  tekan yang diperbolehkan mempunyai rentang antara (10 – 70) m [4],  sedangkan  kecepatan  pipa  PVC  antara  (0,3  –  3) m/detik  [5].  Hasil  analisis  kondisi  eksisting  (Gambar  3) menunjukkan  bahwa  hidrolika  pipa  berupa  tekanan  dan unit headloss memenuhi kriteria, yaitu untuk tekanan antara (15,43-59,99)  m  dan  unit  headloss  (0-3,51)  m/km.  Akan tetapi  kecepatan  air  dalam  pipa  beberapa  masih  berada  di bawah 0,3 m/detik. Kecepatan aliran air berkisar antara (0- 0,91) m/detik.
Gambar  3.  Hasil  Analisis  Kondisi  Eksisting  Jaringan  Menggunakan EPANET 2.0.

## B. Rencana Pengembangan Jaringan Distribusi
Merencanakan  pengembangan  jaringan  perlu  diketahui persen  pelayanan  eksisting  yang  digunakan  sebagai  data  awal peningkatan  persen  pelayanan.  Selain  itu  diperlukan  proyeksi penduduk,  proyeksi  fasilitas,  dan  proyeksi  kebutuhan  air sehingga  diketahui  debit  total  yang  harus  tersedia  di  PDAM untuk melayani masyarakat.
 Proyeksi penduduk
Proyeksi  penduduk  digunakan  untuk  menghitung  proyeksi kebutuhan air domestik. Proyeksi penduduk dapat dihitung menggunakan  metode  aritmatik,  metode least square, atau metode geometrik. Metode yang dipilih merupakan metode dengan  nilai  koefisien  korelasi  (r)  mendekati  1.  Metode terpilih  untuk  menghitung  proyeksi  penduduk  adalah metode geometrik dengan rumus sebagai berikut. Pn = Po x ( 1 + r ) dn. ……………..… …………..(1)
Dimana :
Pn = Jumlah penduduk tahun n
Po = Jumlah penduduk tahun dasar r = rata-rata pertambahan penduduk pertahun dn  = periode waktu dalam tahun
 Proyeksi Fasilitas
Proyeksi  fasilitas  digunakan  untuk  memproyeksikan kebutuhan air non domestik, dengan rumus sebagai berikut.
Fn = Pn/Po x Fo
Dimana: Fn = jumlah fasilitas umum pada tahun akhir proyeksi Pn = Jumlah penduduk di akhir proyeksi
Fo = Jumlah fasilitas umum pada awal proyeksi Po = Jumlah penduduk di awal proyeksi  Proyeksi Kebutuhan Air Peningkatan persen pelayanan dilihat dari tren pertumbuhan  pelanggan  di  masing-masing  unit.  Unit  IKK Ceper direncanakan  meningkat  sebesar 0,8% pada tahap 1 dan  menjadi  1%  pada  tahap  2  karena  daerah  tersebut merupakan  sentra  industri  logam  [6];  Unit  IKK  Pedan 0,5%;  dan  Unit  IKK  Cawas  2%.  Daerah  pelayanan  baru terletak  di  Unit  IKK  Cawas  dan  direncanakan  persen pelayanan  awal  sebesar  20%  dengan  peningkatan  sebesar 2%  tiap  tahunnya.  Kehilangan  air  di  Unit  IKK  Ceper sebesar 26,2% dan direncanakan turun 0,7% tiap tahunnya agar tingkat kehilangan air memenuhi  standar sebesar 20% [7].  Hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara  menghitung selisih antara air yang terbaca di tiap meter air dengan yang tercatat di rekening air kemudian dilakukan telusur pipa di blok pelayanan yang mengalami kehilangan air. Sedangkan 2  Unit  IKK  lainnya  tidak  dilakukan  pengurangan kehilangan air karena sudah memenuhi kriteria. Akan tetapi kontrol  kehilangan  air  tetap  dilakukan  dengan menghitung selisih  air  yang  terdistribusi  dan  yang  terbaca  di  rekening. Total  debit  yang  harus  tersedia  di  PDAM  Kabupaten Klaten  pada  tahun  2026  sebesar  63  liter/detik.  Debit eksisting air produksi Unit Cabang Timur masih memenuhi untuk mensuplai kebutuhan air sampai tahun 2026.
 Pembagian Debit tiap Blok Pelayanan
Terjadi  penambahan  3  blok  pelayanan  pada  tahap  2, yaitu blok  18,  19,  dan  20  (Gambar  4), sehingga blok pelayanan menjadi  sebanyak  29  blok  dan  5  tapping.  Tabel  3  berikut adalah  pembagian  debit  tiap  blok  pelayanan  setelah pengembangan.
Tabel 3. Pembagian Debit tiap Blok Pelayanan No Unit Pelayanan IKK Blok Debit 1 Cawas Cawas J-2 0,008 2 J-5 0,508 3 Blok 1 3,897 4 Blok 2 1,733 5 Blok 3 0,743 6 Blok 4 5,089 7 J-6 1,232 8 Blok 5 2,635 9 Blok 6 2,624 10 Blok 7 0,970 11 Blok 8 1,663 12 Blok 9 1,690 13 Blok 10 2,078 14 Blok 11 0,861 15 Blok 12 0,792 16 Blok 13 0,245
17 J-13 0,360 18 J-15 0,611 19 Blok 17 2,404 20 Blok 14 1,219 21 Blok 15 0,813 22 Blok 16 3,207 23 Blok 18 0,720 24 Blok 19 0,360 25 Blok 20 1,394 Sub jumlah 37,9 1 Ceper dan Pedan Blok 1 1,428 2 Blok 2 0,612 3 Blok 3 1,428 4 Blok 4 3,565 5 Blok 5 4,818 6 Blok 6 4,709 7 Blok 7 1,811 8 Blok 8 3,089 9 Blok 9 3,683 Sub jumlah 25,1 Jumlah 63,0
 Perhitungan Diameter Pipa Blok Pelayanan Baru
Diameter  pipa  dihitung  dengan  mengasumsikan  kecepatan pada  pipa  dan  dihitung  menggunakan  rumus  sebagai berikut.
Q = v × A........................................................................(2) A = 0,25 × π × D 2 .................................................(3)
Dimana: Q  = debit air (m 3 /detik)
V  = kecepatan aliran (m/detik)
A  = luas penampang pipa (m 2 ) D  = diameter pipa (m)
Berdasarkan perhitungan tersebut, didapatkan diameter pipa untuk blok 18 sebesar 50 mm dan blok 20 sebesar 75 mm.
 Analisis  Pengembangan  Jaringan  menggunakan  EPANET
2.0
Hasil  analisis  pengembangan  jaringan  ditunjukkan  pada Gambar 5 dibawah ini.
Berdasarkan  hasil  analisis  tersebut,  pipa  tapping  dari reservoir  menuju  titik  tapping  pertama  pelanggan IKK Cawas (Pipe  1)  mempunyai  unit  headloss  5,78  m/km  dan  panjang pipa  14,35  km.  Hal  ini  menyebabkan  headloss  yang  besar, yaitu 82,942 m sehingga m tekanan pada titik tapping pertama (J-2)  menjadi  -2,89  m  dan  titik  pelayanan  terjauh  (blok  19) sebesar     -21,2 m.
 Modifikasi Jaringan Pipa Permasalahan  tekanan  negatif  pada  titik  tapping  perlu dilakukan  penyelesaian.  Modifikasi  jaringan  dilakukan menggunakan  bantuan  EPANET  2.0.  Berdasarkan  analisis yang dilakukan, permasalahan tekanan negatif dapat diatasi dengan  cara  melakukan  paralel  pipa  dengan  diameter  200 mm sepanjang 9 km yang ditunjukkan dengan kode Pipe 7 (Gambar  6).  Paralel  pipa  tersebut  mengakibatkan  tekanan pada titik tapping pertama IKK Cawas (J-2) menjadi 34,65
Gambar 4. Blok Pelayanan Baru
Gambar 5. Hasil Analisis Pengembangan Jaringan
m  dan  titik  tapping  terjauh  (blok  19)  sebesar  16,34  m. Hasil  analisis  hidrolika,  seperti  unit  headloss  berada  pada rentang  (0-5,78)  m/km,  namun  kecepatan  masih  ada  yang di bawah 0,3 m/detik.

## Gambar 6. Hasil Analisis Modifikasi Pipa Jaringan Distribusi

## C. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Perhitungan  RAB  dibagi  menjadi  beberapa  item  pekerjaan (Tabel  4).  Total  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  realisasi perencanaan sebesar Rp Rp2.470.153.015,71.
Tabel 4. Rencana Anggaran Biaya No Item Pekerjaan Biaya 1 Penanaman pipa dan aksesoris Rp            2.238.757.631,28 2 Pekerjaan thrust block Rp                   3.494.954,43 3 Pekerjaan detail junction Rp               227.900.430,00 Total Rp            2.470.153.015,71

## IV. KESIMPULAN/RINGKASAN
A. Untuk  mengontrol  kehilangan  air,  Unit  Cabang  Timur dibagi  26  blok  pelayanan  dan  5  tapping  untuk  eksisting. Sedangkan  setelah  dilakukan  pengembangan  menjadi  29 blok dan 5 tapping.
B. Kondisi  hidrolika  jaringan  distribusi  air  bersih  eksisting Unit  Pelayanan  Cabang  Timur  memenuhi  kriteria  untuk tekanan dan headloss, sedangkan kecepatan pipa masih ada
yang  berada  dibawah  0,3  m/detik.  Hal  ini  memungkinkan untuk dilakukan pengembangan jaringan.
C. (1)  Persen  pelayanan  pada  tahun  2026  masing  –  masing unit Pelayanan IKK adalah sebagai berikut:
 Ceper = 20,7%
 Pedan = 6,7%
 Cawas  = 54,7%
(2)  Tapping  dari  reservoir  sampai  tapping  pertama pelanggan IKK Cawas menunjukkan tekanan negatif karena headloss tinggi. Setelah dilakukan modifikasi berupa paralel pipa berdiameter 200 mm sepanjang 9 km, kondisi hidrolika memenuhi  kriteria,  kecuali  kecepatan  pipa  masih  ada  yang berada dibawah 0,3 m/detik.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada  Jurusan  Teknik Lingkungan,  PDAM  Kabupaten  Klaten,  Bappeda  Kabupaten Klaten,  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Klaten,  dan  Dinas Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Klaten  yang  telah  membantu penulis dalam meyelesaikan penyusunan perencanaan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] PDAM  Kabupaten  Klaten.  2015. Laporan  Bulan  November  2015  Unit Cabang Timur . Klaten: PDAM Kabupaten Klaten.
[2] PDAM  Kabupaten  Klaten.  2016. Laporan  Bulan  Januari  2016  Unit Cabang Timur . Klaten: PDAM Kabupaten Klaten.
[3] Ram  S,  Gupta.  1989. Hydrology  and  Hidraulic  System. London: Prentice Hall.
[4] Trijoko,  2010. Unit  Air  Baku  dalam  Sistem  Penyediaan  Air  Bersih.
Bandung: Graha Ilmu.
[5] Kementerian  Pekerjaan  Umum.  2007. Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  No  18  Tahun  2007  tentang  Penyelenggaraan  Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum . Jakarta: Kementrian PU.
[6] Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten. 2013. Statistik Industri Besar dan Sedang Tahun 2013 . Klaten: BPS Kabupaten Klaten.
[7] Mangkoedihardjo S. dan Samudro, G. 2012. Evaluasi dan Perencanaan Kebutuhan Air Minum. Surabaya: Guna Widya.