## EVALUASI KINERJA  INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM) KARANGPILANG I PDAM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA SECARA KUANTITATIF
R. Gagak Eko Bhaskoro 1,*) , Tutut Ramadhan 1
1) Prodi Teknik Lingkungan , Akademi Teknik Tirta Wiyata Magelang, Jl. Duku I No. 54, Perum KORPRI-ABRI, Kota Magelang, 56115
e-mail: gagak.water@akatirta.ac.id

## Abstrak
IPAM Karangpilang I  merupakan salah satu instalasi pengolahan air yang di miliki PDAM Kota Surabaya yang melayani kebutuhan air bersih di Kota Surabaya dengan kapasitas 1.450 L/det. Supaya IPAM tetap dapat beroperasi secara optimal, maka diperlukan evaluasi terhadap IPAM ini.  Penelitian  bertujuan  untuk  :  1)  Mengukur  kinerja  tiap-tiap  unit  Instalasi  Pengolahan  Air Minum  (IPAM)  Karangpilang  I  Kota  Surabaya;  2)  Membandingkan  kualitas  air  produksi  yang dihasilkan  oleh  IPAM  Karangpilang  I  dengan  standar  PERMENKES  No.492  2010;  3) Menganalisa  hasil  evaluasi  IPAM  Karangpilang  I.  Evaluasi  IPAM  dilakukan  dengan  observasi, wawancara,  studi  literatur,  praktik  lapangan.  Hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  adalah Kinerja  setiap  unit  operasi  belum  berjalan  secara  optimal,  yaitu  pada  unit  Koagulasi, Sedimentasi,  Filtrasi.  Kualitas  air  produksi  IPAM  Karangpilang  I  sesuai  dengan  dengan Permenkes  No  492  tahun  2010  tentang  Kualitas  Air.  Berdasarkan  hasil  evaluasi  secara keseluruhan  instalasi  IPAM  Karangpilang  I  pada  saat  eksisting  sudah  dapat  mengolah  air dengan baik  sehingga air yang diolah dapat memenuhi baku mutu air.
Kata Kunci : IPAM; Kualitas Air; Evaluasi

## Abstract
IPAM Karangpilang I is one of the Water Treatment Plant (WTP) in PDAM Surabaya that serve the needs of clean water in the city of Surabaya with a capacity of 1,450 L. In order for IPAM to operate optimally, an evaluation of this WTP is required. The research aims to: 1) Measuring the performance of each unit of Drinking Water Treatment Plan (WTP) Karangpilang I Surabaya; 2) Comparing  the  quality  of water  produced  by  WTP  Karangpilang  I  with  PERMENKES  standard No.492/2010; 3) Analyze the evaluation results of WTP Karangpilang I. The evaluation of WTP is done by observation,  interview, literature study, field practice. The results obtained from this research is the performance of each unit of operation has not run optimally, namely on the unit Coagulation, Sedimentation, Filtration. The quality of water produced by WTP Karangpilang I in accordance  with  Permenkes  No  492  of  2010  on  Water  Quality.  Based  on  the  results  of  the overall evaluation of the installation of WTP Karangpilang I at the existing time has been able to process water well so that treated water can meet the water quality standards.
Keywords : WTP; Water Quality; Evaluation

## Pendahuluan
Pertumbuhan
penduduk setiap tahunnya  semakin  meningkat. Seiring bertambahnya  jumlah  penduduk,  akan menyebabkan  peningkatan  kebutuhan  air untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat. Namun  pertumbuhan  penduduk  ini  juga menyebabkan  penurunan  kualitas  air  di sumber  air  baku  karena  aktivitas  manusia
dan  penggunaan  lahan  di  sekitar  sumber. Air  yang  dapat  dikonsumsi  oleh  penduduk di  Indonesia  harus  memenuhi  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia
No.492/MENKES/PER/IV/2010, yang meliputi syarat fisik, kimia dan biologi.
PDAM Surya Sembada Surabaya merupakan  perusahaan  jasa  pemerintah penyedia layanan air bersih yang mempunyai  sejumlah  instalasi  pengolahan
air  minum.  Wilayah  cakupan  layanan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya saat ini  mencapai  536,983  ribu  Sambungan
Rumah (SR) dari jumlah penduduk
2.962.700  jiwa  (Dinas  Kependudukan  dan
Catatan  Sipil  Surabaya,  2016).  Jumlah tersebut mencapai  92,5%  daerah terlayani air  bersih.  PDAM  Surya  Sembada  Kota Surabaya menargetkan peningkatan cakupan  pelayanannya  air  bersih  hingga mencapai 100% pada tahun 2018 (Waluyo, 2016).  Guna  mendukung  target    ini  harus diimbangi  dengan  kapasitas  produksi  yang ada.  Instalasi  Pengolahan  Air  Minum (IPAM)  Karangpilang  I merupakan  salah satu  instalasi  pengolahan  air  yang  di  miliki PDAM Kota Surabaya, yang dibangun pada tahun  1990  dengan  kapasitas  1.000  lt/dt. Pada  tahun  2006    terjadi  peningkatan kapasitas  air  produksi  menjadi  1.450  lt/dt yang disebabkan bebagai faktor. Salah satu faktor peningkatan kapasitas produksi ialah bertambahnya pelanggan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)
Mengukur  kinerja  tiap-tiap  unit  Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Karangpilang I Kota Surabaya; (2) Membandingkan  kualitas  air  produksi  yang dihasilkan  oleh  IPAM  Karangpilang  I dengan standar PERMENKES No.492/2010.

## Metodologi Penelitian

## a. Persiapan
Tahapan ini meliputi observasi persiapan administrasi, koordinasi tim serta perencanaan jadwal kegiatan.
b. Pengumpullan Data
Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data skunder:
1) Data primer yang dikumpulkan meliputi: Jenis Data Uraian Debit Debit Pengolahan Unit Koagulasi Td,  G,  G.td, Headloss , Dimensi Unit, Tinggi Muka Air Unit Flokulasi Td, G, G.td, Kehilangan tekanan tiap bak (H), Dimensi unit, Tinggi Muka Air Unit Sedimentasi Td,  beban  permukaan So,  beban  permukan antara plat , Kecepatan pengaliran Vo,  Bilangan  Reynold (Re)    Bilangan  Froude
(Fr), Dimensi Unit
Jenis Data Uraian Unit Filtrasi Kecepatan Penyaringan , Headloss, Kecepatan backwash maksimum (Vb), Porositas Pasir terekspansi (Pe), Maksimum pasir terekspansi ( ),
Ketinggian pasir terekspansi (L ),
Dimensi Unit
2) Data  Sekunder  yang  dikumpulkan adalah  as  built  drawing  IPA,  laporan kualitas air, master plan IPA, kapasitas instalasi/produksi dan jumlah layanan.
c. Metode Analisis

## 1) Perhitungan  dan  Evaluasi  Kondisi Eksisting Instalasi
Analisa  sistem  operasional  unit bangunan  instalasi  dapat  dilihat  dari perbandingan antara hasil perhitungan menurut kondisi eksisting IPA mengenai  parameter-parameter  yang merupakan faktor penting dalam sistem  operasional  bangunan  dengan kriteria  desain  perencanaan bangunan tersebut (Chamdan & Purnomo, 2013)
2) Analisis Sumber Air Produksi
Analisa terhadap kualitas air produksi mengacu pada standar kualitas  atau  baku  mutu  air  minum yang terdapat pada Keputusan Menteri Kesehatan No. 492 tahun 2010.
Analisa  ini  meliputi  analisa  kualitas  air minum  ditinjau  dari  parameter-parameter fisika dan kimia.

## Hasil dan Pembahasan
a. Deskripsi  IPAM
Karangpilang I merupakan IPAM dengan  kapasitas    1.450  liter/detik  yang dimiliki  oleh  PDAM  Surya  Sembada. Dibangun dengan kontruksi beton menggunakan unit pengolahan lengkap.
Sumber  air  baku  yang  diolah  berasal dari Kali
Surabaya dengan titik pengambilan air baku di pinggir kali sungai Surabaya  yang  berjarak  ±  800  meter  dari IPAM Karangpilang I.
Area  IPAM  juga  dilengkapi  dengan beberapa  bangunan  pendukung  antara lain Clean  Water  Storage , Backwash Water  Storage ,  ruang  pompa,  gudang penyimpanan bahan kimia, bengkel, ruang genset,  ruang  staf  dan  operator,  ruang panel, laboratorium dan mushola.
Skema  IPAM  Karangpilang  I  dapat dilihat  pada  Gambar  1,  sedangkan  untuk
diagram alur proses pengolahan air bersih dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 1. Skema IPAM Karangpilang I
Gambar 2. Diagram Alir Proses Produksi Air Bersih IPAM Karangpilang I

## Intake
Intake atau  bangunan  penangkap  air merupakan  bangunan  pengambilan  untuk pengolahan  air  bersih. Intake merupakan bangunan  untuk  pengumpulan  air  baku yang akan dialirkan ke instalasi pengolahan air bersih.
Intake pada  IPAM  Karangpilang  I menggunakan tipe River Intake yang terdiri atas  sumur  beton  berdiameter  3 –  6  m yang  dilengkapi  2  atau  lebih  pipa  besar yang  disebut penstock .  Pipa-pipa  tersebut dilengkapi dengan katup sehingga memungkinkan air memasuki intake secara  berkala.  Air  yang  terkumpul  dalam sumur  kemudian  dipompa  dan  dikirim kedalam instalasi pengolahan. River Intake terletak  pada  bagian  hulu  kota  untuk menghindari pencemaran oleh air buangan.  Air  baku  pada intake dipompa dan  disalurkan  melalui  pipa  transmisi  air baku menuju IPAM Karangpilang I.

## Aerator
Bangunan  aerator  berfungsi  untuk meningkatkan kontak antara udara dengan air. Proses aerasi bertujuan untuk meningkatkan  konsentrasi  oksigen  di dalam air. Peningkatan konsentrasi oksigen  di  dalam  air  ini  akan  memberikan berbagai manfaat dalam pengolahan air.

## Prasedimentasi
Bangunan  Prasedimentasi  digunakan untuk  dapat  mengendapkan  partikel  kasar ( discrite particle ) sebelum proses koagulasi.  Bangunan  prasedimentasi  terdiri atas  empat  persegi  panjang  yang  dibagi dalam  5  (Lima)  kompartemen,  untuk memudahkan
dalam pemeliharaan (pengurasan). Bangunan ini memiliki panjang  80  meter,  lebar  15  meter,  dan tinggi 3 meter perkompartemen.

## Unit Koagulasi
Unit Koagulasi pada IPAM Karangpilang I menggunakan tipe pengadukan  hidrolis,  dimana  pengadukan cepat  dilakukan  dengan  memanfaatkan pintu  air  di  dalam  bak  (pengadukan dengan sistem umbulan). Proses koagulasi
dilakukan dengan
cara menyemprotkan  ( spray )  cairan  koagulan (Alumcsulfat).

## Unit Flokulasi
Bangunan  Bak  Flokulasi  di  IPAM Karangpilang  I  berjumlah  5  buah.  Bak flokulasi berfungsi untuk
proses
pengadukan  lambat  agar  membentuk  flok yang  lebih  besar  dari  flok  awal.  Tiap  bak flokulasi  terdiri  dari  3  kompartemen dengan ukuran yang berbeda-beda.

## Unit Sedimentasi
Setelah  air  melalui  Unit  Flokulasi, selanjutnya  air  menuju  Zona  Sedimentasi yang arah alirannya ke atas.
Unit Sedimentasi pada IPAM
Karangpilang I berjumlah 5 bak. Pada Unit Sedimentasi  terdapat  plat  settler  yang tampak  di  permukaan    dilengkapi  dengan Gutter dan V-  Notch . Plat  settler berfungsi sebagai  tempat  menempelnya  flok-flok pada proses sedimentasi.

## Unit Filtrasi
Setelah dilakukan proses pengendapan di  sedimentasi  kemudian  air  menuju  Unit Filtrasi.  Media  filter  yang  digunakan  pasir silica. Unit filtrasi pada IPAM Karangpilang I menggunakan  media  pasir  kuarsa.  Unit  ini berfungsi  untuk  menyaring  kotoran  dan partikel-partikel  yang  sangat  halus,  serta flok-flok  dari  partikel  tersuspensi,  selain  itu juga  untuk  mengurangi  kadar  Fe  dan  Mn.
Kadar  Fe  yang  rendah  akan  mengurangi kemungkinan timbulnya karat pada perlengkapan  perpipaan  dan  lain-lain. Dengan  sand  filter  ini  kandungan  Fe setelah  aerasi  dapat  menurun  hingga 86,81%  (Hardyanti,  Nurandani,  &  Fitri, 2006).
Proses  filtrasi  dimaksudkan    untuk menyisihkan  partikel  koloid  yang  tidak dapat  disisihkan  pada  proses  sebelumnya dan  juga  untuk  mengurangi  jumlah  bakteri organisme lain (Gaib, Tanudjaja, & Hendratta, 2016). Setelah  melalui  proses  penyaringan pada  Unit  Filtrasi  kemudian  air  dialirkan dalam  pipa  di  injeksikan  gas  klor  sebelum masuk reservoir dan air siap di distribusikan.
b. Kinerja IPAM Karangpilang I

## Debit Pengolahan
Pengukuran debit pengolahan dilakukan  dengan  menggunakan Ultrasonic
Flow  Meter ( UFM ).  Setelah  dilakukan pengukuran,  diperoleh  debit  pengolahan rata-rata  di  IPAM  Karangpilang  I  adalah 1,368 (m 3 /s).

## Unit Koagulasi
Koagulasi  pada  IPAM  Karangpilang menggunakan sistem Umbulan.
Keuntungan  pengadukan  cepat  dengan umbulan  ini  sangat  menghemat  energi, karena  hanya  memanfaatkan  perbedaan tinggi tanpa menggunakan energi listrik.
Setelah  dlakukan  pengukuran  dimensi dan  pengolahan  data,  diperoleh  hasil  yang dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Hasil Pengolahan Data Unit Koagulasi dan Perbandingan dengan Standar AWWA

## (Sumber : Perhitungan Eksisting Unit Koagulasi dan Standard AWWA)
Nilai  Gradien  Kecepatan  (G)  pada  unit flokulasi  kurang  sesuai,  dikarenakan head
No Uraian Satuan Nilai Standard AWWA Ket. 1 Waktu Kontak (td) Detik 57,26 30 – 120 Sesuai 2 Gradien Kecepatan (G) detik -1 458,21 500 – 1000 Kurang Sesuai 3 G.td - 26236,57 >2 x10 4 Sesuai
loss yang  terlalu  kecil.  Akibatnya,  bahan koagulan  (alumsulfat)  tidak  tercampur secara merata.
Ketidakkonstanan nilai G menyebabkan flok  akan  hancur  kembali.  Nilai  gradien kecepatan  dipengaruhi  oleh  ketinggian  air. Untuk  menghindari  naik  turunnya  nilai  G, maka  besarnya  gradien  kecepatan  perlu diturunkan tiap tahapannya dengan mengatur  katup  aliran  tiap  kompartemen agar  tinggi  air  dapat  turun  secara  konstan (Arifiani & Hadiwidodo, 2007).
Kecilnya nilai G disebabkan oleh bukan pintu di bak 1 menuju ke bak 2 terlalu besar mengakibatkan headloss terlalu kecil sehingga  gradien  kecepatan  (G)  tidak terpenuhi.
Salah  satu  cata  mengatasi  hal  ini  yaitu dengan  pemasangan  alat  ukur  berupa duga  air  pada  bukaan  pintu.  Alat  ini dipasang  untuk  mengetahui  bukaan  pintu yang  sesuai  dan  mengatur  tinggi  bukaan pintu  tersebut  agar  nilai  gradien  kecepatan (G)  dan  nilai  G.td  sesuai.  Nilai  G  dan  Gtd masih  dibawah  nilai  kriteria  desain  dapat mengakibatkan pencampuran koagulan tidak homogen.
(Hermanto, Yusuf, & Jati, 2014)

## Unit Flokulasi
Unit Flokulasi pada IPAM Karangpilang I berjumlah 5 unit. Unit Flokulasi dilengkapi
dengan  bak  flokulasi  berbentuk  persegi panjang  dengan    alas  prisma  yang berjumlah  3  kompartemen  dan  dilengkapi dengan  pintu  air  yang  berbentuk  persegi panjang  dan  lingkaran.  Proses  yang  terjadi pada  unit  flokulasi  adalah  pengadukan lambat dengan melalui beton berlubang.
Setelah  dilakukan  pengukuran  dimensi dan  pengolahan  data  di  Unit  Flokulasi, diperoleh  hasil  bahwa  Unit  Flokulasi  telah sesuai Kriteria AWWA.
Flokulasi berfungsi untuk memperbesar inti  flok  yang  telah  terbentuk  ada  unit koagulasi.  Flokulasi  dengan  sistem  hidrolik memanfaatkan  beda  ketinggian  air.  tidak memerlukan  energi  tambahan  (mekanik) sehingga dapat menghemat energi (Priambodo & Indaryanto, 2017)

## Unit Sedimentasi
Bangunan sedimentasi berbentuk persegi  panjang.  Bak  sedimentasi  juga dilengkapi  dengan gutter yang  berfungsi sebagai  saluran  pelimpah  dan  saluran menuju    bak  filter.  Untuk  memperkecil beban    permukaan  bak  sedimentasi dilengkapi dengan pipe settler.
Setelah  dlakukan  pengukuran  dimensi dan  pengolahan  data,  diperoleh  hasil  yang dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Rekapitulasi  hasil perhitungan Unit Sedimentasi dan Perbandingan dengan Standar
AWWA NO URAIAN SATUAN NILAI STANDAR KET AWWA 1 Debit (Q) m 3 /det 0,2736 - - 2 Waktu Kontak (td) Jam 0,69 0,5 – 1 Sesuai 3 Beban Permukaan Eksternal (So) m 3 /m 2 /jam 7,45 7 – 10 Sesuai 4 Beban Permukaan Internal (So') m 3 /m 2 /jam 0,46 0,5 – 0,8 Kurang Sesuai 5 Kemiringan Pipa Settlerθ ◦ 54 30 - 60 Sesuai 6 Diameter Pipa Settler M 0,06 0,05 – 0,1 Sesuai 7 Ketebalan Pipa Settler M 0.01 0,002 – 0,005 Sesuai 8 Tinggi Vertikal Pipa Settler M 1,3 1-1,2 Kurang Sesuai 9 Bilangan Froude - 5,29 x 10 -5 >1x 10 -5 Sesuai 10 Bilangan Reynold - 39,,52 <500 Sesuai 11 Jumlah Pipa Settler Buah 44160 - - 12 Kecepatan Pengaliran (Vo) m/det 0,002549 - - 13 Kecepatan di inlet m/det 0,03 - - 14 Kecepatan di Outlet (Gutter) m/det 0,019 - -
(Sumber : Perhitungan Eksisting Unit Sedimentasi dan Standard AWWA)
Pada unit Sedimentasi terdapat beberapa  parameter  yang  belum  masuk kedalam kriteria AWWA. Beban
permukaan  dan  tinggi plat  settler yang tidak  sesuai  kriteria  akan  menyebabkan aliran  air  menjadi  tidak  laminer.  Namun untuk  nilai  N Re dan  N fr dari  hasil perhitungan diketahui aliran sudah laminer (N Re <500)  dan  untuk  keseragaman  aliran air  dapat  dilihat    (N fr >  10 -  5 )  sehingga keseragaman aliran sudah terjadi (Montgomery, 1985). Agar beban
permukan  internal  so’  dan  tinggi plat settler memenuhi  kriteria,  dapat  dilakukan perubahan  ukuran  diameter  pipa  settler dari  6  cm  menjadi  7  cm  atau  0,07  m  dan tinggi plat settler menjadi 1,2 m.

## Unit Filtrasi
Proses
penyaringan air untuk
memisahkan  flok-flok  yang  masih  terbawa dari  Unit  Sedimentasi  dilakukan  di  Unit Filtrasi. Pada IPAM Karangpilang I
terdapat  12  Unit  Filtrasi  yang  hanya berkerja  9  unit.  Unit  Filtrasi  ini  persegi panjang dengan tipe
saringan menggunakan Saringan Pasir Cepat ( Rapid
Sand Filter ).
Parameter  operasi  utama  yang  diukur dalam  unit  filtrasi  adalah  kecepatan  filtrasi dan  kecepatan backwash disamping  ada parameter  ukur  lain  untuk  desain  yakni headloss saat  filtrasi  dan headloss saat backwash yang  dipengaruhi  oleh  bentuk, jenis  dan  ukuran  media  (Utami,  Oktiawan,
& Wardana, 2016). Pada unit Filtrasi terdapat satu parameter  yang  belum  sesuai  dengan kriteria  AWWA  yaitu  tebal  media  pasir sebesar  50  cm,  dimana  seharusnya  tebal media pasir berada pada range 60-90 cm.
Akibatnya, intensitas waktu untuk backwash menjadi  lebih  sering  sehingga kehilangan air saat backwash menjadi lebih tinggi.  Media  pasir  yang  kurang  akan menyebabkan penyaringan partikel menjadi berkurang.    Selain  itu  kendala  IPAM Karangpilang  I  adalah nozzle yang  sering mengalami penyumbatan oleh media pasir. Hal ini dapat menyebabkan pasir masuk ke dalam reservoir .  Unit  filtrasi  harus  segera diperbaiki  apabila  tidak  akan  membebani kinerja bak filter yang lain.

## Kualitas air Produksi IPAM Karangpilang I
Analisis kualitas air melalui uji laboratorium  sangat  menentukan,    karena hasil  dari  analisis  dapat  bermanfaat  untuk
mengetahui  boleh  tidaknya  air  tersebut digunakan  oleh  penduduk  untuk  keperluan sehari – hari, kendala yang dihadapi dalam hal  kualitas  air,  dan  solusinya  bagi penduduk (Burhan, Nagu, & Anwar, 2017).
Analisa  kualitas  air  Produksi    IPAM Karangpilang  I  dilakukan  oleh  Lab.  PDAM Surya  Sembada  pada  bulan  Maret-Mei 2016.  Parameter  yang  dianalisa  adalah suhu,  kekeruhan,  pH,  Zat  Organik,  Sulfida, Klorin  Bebas,  Detergen,  Fecal  Coli  dan Total  Coli.  Setelah    dibandingkan  dengan Permenkes  No.  492  Tahun  2010,  kualitas air  produksi  IPAM  Karangpilang  I  telah sesuai dengan baku mutu.
Berdasarkan  hasil  evaluasi  secara keseluruhan  instalasi  IPAM  Karangpilang  I, terdapat  beberapa  nilai  yang  tidak  sesuai dengan  kriteria  desain  AWWA.  Namun, IPAM ini sudah dapat mengolah air dengan baik    sehingga  air  yang  diolah  dapat memenuhi baku mutu.

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan bahwa:
1. Terdapat beberapa parameter yang tidak sesuai  dengan  kriteria  desain  menurut AWWA . Meski begitu hasil dari pengolahan masih  cukup  bagus.  Parameter  yang  tidak sesuai kriteria yaitu:
a. Koagulasi : Gradien kecepatan (G) pada unit  koagulasi  sebesar  458,21  detik -1 kurang sesuai range 500-1000 detik -1 .
b. Sedimentasi : Beban Permukaan Internal dan  Tinggi  vertikal pipe  settler .  Beban permukaan  internal  So’  sebesar  0,46 m 3 /m 2 /jam  kurang  sesuai  kriteria  dengan kriteria  0,5-0,8  m 3 /m 2 /jam,  dan  tinggi plat settler kurang  sesuai  kriteria  yaitu  sebesar 1,3 m kriteria yang diijinkan sebesar (1-1,2).
c.  Filtrasi  :  tebal  media  pasir    sebesar  50 cm  range (60-90 cm).
2.  Kualitas  air  produksi  IPAM  Karangpilang I  sudah  sesuai  dengan  dengan  Permenkes No 492 tahun 2010 tentang Kualitas air.
Ucapan  Terimakasih: Ucapan  terimakasih kami  sampaikan  kepada  pihak  PDAM Surya  Sembada  Kota  Surabaya  dan  pihak lain  yang  tidak  dapat  kami  sebutkan  satu persatu  yang  telah  membantu  selesainya penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Arifiani,  N.  F.,  &  Hadiwidodo,  M.  (2007). Evaluasi Desain Instalasi Pengolahan  Air  PDAM  Ibu  Kota Kecamatan  Prambanan  Kabupaten Klaten. Jurnal  Presipitasi,  3 (2),  78- 85.
AWWA,  ASCE.  (2012). Water  Treatment
Plan Design. Fifth Edition. Newyork: The McGraw-Hill
Companies Inc.
Burhan,  N.,  Nagu,  N.,  &  Anwar,  C.  (2017). Tinjauan  Instalasi  Pengolahan  Air Bersih  PDAM  . Jurnal  Sipil  Sains, 07 (14), 13-22.
Chamdan, A., & Purnomo, A. (2013). Kajian Kinerja  Teknis  Proses  dan  Operasi Unit Koagulasi-Flokulasi- Sedimentasi pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kedungguling PDAM  Sidoarjo. Jurnal  Teknik
POMITS , 2 (2), 118-123.
Gaib,  D.  T.,  Tanudjaja,  L.,  &  Hendratta,  L.
A. (2016). Perencanaan Peningkatan  Kapasitas  Produksi Air  Bersih  Ibukota  Kecamatan
Nuangan. Jurnal  Sipil  Statik,  4 (8), 481-490.
Hardyanti,  Nurandani,  &  Fitri,  N.  D.  (2006).
Studi Evaluasi Instalasi Pengolahan Air Bersih untuk Kebutuhan  Domestik  dan  Non
Domestik (Studi Kasus Perusahaan
Tekstil  Bawen  Kab.  Semarang). Jurnal Presipitasi , 1 (1), 37-42.
Hermanto,  J.,  Yusuf,  W.,  &  Jati,  D.  R. (2014).  Evaluasi  dan  Optimalisasi Instalasi  Pengolahan  Air  Minum (IPA  I)  Sungai  Sengkuang  PDAM Tirta  Pancur  Aji  Kota  Sanggau. Jurnal Mahasiswa Teknik Lingkungan Untan Vol 1, No. 1. Montgomery, J. M. (1985). Water Treatment  Principle  and  Design.
Canada: John Wiley and Sons Inc. Priambodo,  E.  A.,  &  Indaryanto,  H.  (2017). Perancangan Unit Instalasi Pengolahan  AIr  Minum  Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Jurnal Teknik ITS Vol 6, No. 1, ISSN 2337-3539 (2301-9271
Print) .
Utami,  D.  S.,  Oktiawan,  W.,  &  Wardana,  I.
W.  (2016).  Design  Pengolahan  Air Minum untuk Optimalisasi Pelayanan  Air  Bersih  Wilayah
Pelayanan  Luar  Kota  Kecamatan Sukaharjo  Kabupaten  Sukoharjo  . Jurnal  Teknik  Lingkungan  Vol.  5 No.  1,  Universitas  Diponegoro Semarang .
Waluyo,  Y.  (2016,  April  12). Tahun  Ini, PDAM Surabaya Targetkan Pendapatan Rp 650 Miliar . Retrieved from Bisnis.com:
http://industri.bisnis.com/read/2016 0412/45/537301/tahun-ini-pdam- surabaya-targetkan-pendapatan- rp650-miliar