## EVALUASI DAN  OPTIMALISASI INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPA I) SUNGAI SENGKUANG PDAM TIRTA PANCUR AJI KOTA SANGGAU
Joni Hermanto 1 , Winardi Yusuf, ST. M.T 1 , Dian Rahayu Jati, ST. M.Si 1
1 Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura, Pontianak Email : adxleo_19@yahoo.com

## ABSTRAK
Kualitas  air  produksi  yang  masih  berwarna  kemerah-merahan  menjadi  masalah  yang  dihadapi  di IPA  I  Sungai  Sengkuang  PDAM  Tirta  Pancur  Aji  Kota  Sanggau  khususnya  bila  pada  musim  kemarau. Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu,  mengevaluasi  kinerja  unit  operasi  dan  proses  IPA  I  Sungai  Sengkuang PDAM  Tirta  Pancur  Aji  Kota  Sanggau,  dan  memberikan  rekomendasi  optimalisasi  berdasarkan  hasil evaluasi  IPA  I  Sungai  Sengkuang  PDAM  Tirta  Pancur  Aji  untuk  memenuhi  kebutuhan  air  minum  di wilayah Kota Sanggau.
Tahapan  penelitian  ini  meliputi  analisa  kualitas  air  baku,  evaluasi  kondisi  eksisting  instalasi  dan optimalisasi  kinerja  unit  operasi  dan  proses  pengolahan  instalasi,  analisa  kualitas  air  produksi,  dan  hasil optimalisasi  unit  instalasi.  Kualitas  air  baku  yang  tidak  sesuai  dengan  mutu  air  kelas  I  PP  RI  Nomor  82 Tahun  2001  yaitu  Colliform  240/100  ml,  kekeruhan  66  NTU,  warna  321  Pt.Co,  dan  besi  0,89  mg/L. Kualitas air minum yang tidak sesuai dengan Kepmenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010 yaitu warna 23 Pt.Co,  DO  4,8  mg/L,  dan  pH  4,82. Upaya  optimalisai  IPA  I  Sungai  Sengkuang  PDAM  Tirta  Pancur  Aji Kota  Sanggau  yaitu,  dilakukan  perencanaan  bak  pengumpul  air  baku  dengan  dimensi  yaitu  P=1,75  m, L=1,4  m,  dan  T=1  m.  Mendesain  ulang  bak  koagulasi  dengan  dimensi  yaitu  P=1  m,  L=1  m,  dan  T=1  m, mengganti  sistem  pembubuhan  koagulan  dengan dozing  proporzional ,  serta  mengganti  bak  pembubuh koagulan  dengan  kapasitas  500  Liter.  Pada  unit  flokulasi  yaitu  dengan  mengatur  bukaan  pintu  air  untuk memperkecil headloss atau tinggi muka air di kompartemen I dan kompartemen II masing-masing menjadi 0,003 m. Mendesain ulang bak sedimentasi dengan P=6 m, dan L=2 m, mengganti pipa settler yang sudah korosi, menambah 2 pipa outlate , dan menambah tube settler . Merancang ulang media filter menjadi dual media  filter,  dengan  ketebalan  antrhasit=0,75  m,  pasir  silika=0,75  m,  dan  kerikil=0,5  m,  dan  menambah satu unit bak filtrasi dengan dimensi yaitu P=1,25 m, L=1,15 m, dan T=6 m.

## Kata kunci: Evaluasi, IPA, Optimalisasi

## ABSTRACT
The quality of water whose colour is red especially in dry season still becomes a problem for IPA I Sungai Sengkuang of Water Company Tirta Pancur Aji Sanggau. The  research aimed to evaluate work of operation unit and process of IPA I Sungai Sengkuang of Water Company Tirta Pancur Aji Sanggau and to give good recommendation according to evaluation result of IPA I Sungai Sengkuang of Water Company Tirta Pancur aji Sanggau to fulfill water needs in Sanggau.
The  research  covered  raw  water  quality,  evaluation  of  the  existing  instalasion  condition  and optimalization of workofnoperation unit and instalation process, analysisn of water quality, and result of optimalization  of  work  of  instalation  unit.  The  quality  of  the  raw  water  is  not  in  line  with  the  first  class water  quality  in  Indonesian Government  Regulation  Number  82  Year  2001  that  is  Colliform  240/100  ml, turbidity  66  NTU,  colour  321  Pt.Co,  and  zinc  0,89  mg/l.  The  quality  of  water  which  is  not  according  to decision of ministry of health in  Indonesian Number 492/menkes/Per/IV/2010 is colour 23 Pt.Co, DO  4,8 mg/l,  and  pH  4,82.  The  effort  to  optimalize  IPA  I  Sungai  Sengkuang  of  Water  Company  Tirta  Pancur  aji Sanggau is by planning to have cistern with dimension L=1,75 m, W=1,4 m, and H=1 m. In addition, IPA I Sungai  Sengkuang  of  Water  Company  Tirta  Pancur  aji  Sanggau  needs  to  redesign  coagulation  tub  with dimension  L=1  m,  W=1  m,  and  H=1  m.  Morover,  it  necessary  for  IPA  I  Sungai  Sengkuang  of  Water Company Tirta Pancur aji Sanggau to change coagulant affixing system into dozing proporzional, and to change  the  coagulant  tub  into  500  liters  in  capacity.  In  flocculation  unit,  it  is  necessary  to  adjust  water gate to limit headloss or water level in compartement I and II with 0,003 m. Furthermore, it is needed to redesign sedimentation tub with L=6 m, and W=2 m, change rusted outlate pipes, add two outlate pipes, and  tube  settler.  Finally,  it  is  sugested  to  redesign  media  filters  to  dual  media  filter  with  antrhasit
thickness=0,75 m, silica sand=0,75 m, and gravel=0,5 m, and to add another one unit of filtration tub with dimension L=1,25 m, W=1,15 m, and H=6 m.
Keywords: Evaluation, IPA, Optimalization

## 1. PENDAHULUAN
Air  merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam  penentuan  kebutuhan  hidup  manusia. Pemanfaatan air sebagai air bersih dan air minum tidak dapat dilakukan secara langsung, akan tetapi  membutuhkan  proses  pengolahan  terlebih  dahulu.  Pengolahan  dilakukan  agar  air tersebut  memenuhi  standar  sebagai  air  bersih  maupun  air  minum.  Faktor  kualitas  air  baku sangat  menentukan  efisiensi  pengolahan.  Faktor  kualitas  air  baku  dapat  meliputi  warna, kekeruhan, pH, kandungan logam, dan lain-lain. Untuk  melakukan proses pengolahan tersebut dibutuhkan suatu instalasi yang sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang diinginkan.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pancur Aji Sanggau merupakan perusahaan yang melayani kebutuhan air minum di Kota Sanggau. PDAM Tirta Pancur Aji memiliki 3 IPA yang berada  di  Kota  Sanggau  ,  yaitu  IPA  Liku,  IPA  Laverna/Projal,  dan  IPA  Sungai  Sengkuang.  IPA Sungai Sengkuang merupakan IPA yang paling tua umurnya, IPA ini dibangun pada tahun 1982, dan sudah diadakan penambahan 2 unit pengolahannya, yaitu masing-masing IPA II pada tahun 1996,  dan  IPA  III  pada  tahun  2012.  IPA  I  merupakan  IPA  tertua  dengan  kapasitas  produksi  20 liter/detik,  sampai  saat  ini  masih  terus  beroperasi,  namun  belum  pernah  dilakukan  evaluasi terhadap kinerja dari IPA tersebut. Faktor usia IPA yang sudah cukup tua dan kondisi IPA yang sudah  banyak  mengalami  kerusakan,  serta  kualitas  air  produksi  yang  berwarna  kemerah- merahan menjadi masalah yang dihadapi di IPA I Sungai Sengkuang khususnya bila pada musim kemarau.
Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas air produksi PDAM Tirta Pancur Aji, perlu dilakukan  beberapa  perubahan  pada  unit  IPA  dengan  mengadakan  evaluasi  kinerja  unit bangunan  IPA.  Hal  ini  penting  karena  evaluasi  ini  belum  pernah  dilakukan,  sehingga  dapat mengetahui  permasalahan  yang  ada  pada  IPA  tersebut.  Evaluasi  yang  akan  dilakukan  ditinjau dari  kualitas  dan  kuantitas  air  baku  dan  air  produksi,  serta  kinerja  unit-  unit  bangunan  IPA tersebut.  Sehingga  diharapkan  mampu  memberikan  saran  dan  masukan  yang  perlu  untuk mengatasi permasalahan yang ada di unit pengolahan air minum pada IPA I Sungai Sengkuang.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Pada  umumnya  Instalasi  Pengolahan  Air  minum  merupakan  suatu  sistem  yang mengkombinasikan  proses  koagulasi,  flokulasi,  sedimentasi,  filtrasi,  dan  desinfeksi  serta dilengkapi dengan pengontrolan proses  juga instrument pengukuran yang dibutuhkan Instalasi ini  harus  didesain  untuk  menghasilkan  air  yang  layak  dikonsumsi  masyarakat  bagaimanapun kondisi  cuaca  dan  lingkungan.  Selain  itu,  sistem  dan  subsistem  dalam  instalasi  yang  akan didesain harus sederhana, efektif, dapat diandalkan, tahan lama, dan murah dalam pembiayaan (Kawamura, 1991).
Pemilihan  masing-masing  unit  operasi  yang  digunakan  dipengaruhi  oleh  berbagai faktor seperti jenis dan karakteristik air, variasi debit air, kualitas hasil olahan yang diinginkan, pertimbangan kemudahan dalam operasi dan pemeliharaan yang berkaitan dengan ketersedian teknologi  dan  tenaga  terampil  serta  aspek  ekonomis  menyangkut  biaya  yang  harus  disediakan untuk  pembangunan  instalasi  serta  biaya  operasionalnya.  Sedangkan  pengolahan  air  secara
khusus  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  sumber  air  baku  dan  atau  keperluan/  peruntukan penggunaannya  dapat  dilakukan  diantaranya  dengan reverse  osmosis,  ion  exchange, adsorbsi, dan pelunakan air (Darmasetiawan, 2004).
Standar  kualitas  air  bersih  dan  minum  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini  adalah Peraturan Pemerintah  Nomor 82  Tahun  2001  tanggal  14  Desember 2001  tentang  Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air serta Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Pengumpualan Data
Pengumpulan  data  bertujuan  untuk  mendapatkan  data  yang  diperlukan  dan  kemudian dilakukan analisa. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder.

## B. Analisa Kualitas Air Baku
Analisa terhadap air baku  mengacu pada standar kualitas atau baku mutu air bersih yang terdapat  pada  peraturan  pemerintah  No.  82  tahun  2001  tentang  pengelolaan  kualitas  air  dan pengendalian  pencemaran  air.  Parameter  yang  akan  di  uji  pada  air  baku  yaitu  parameter kekeruhan, warna, besi (Fe), DO, pH, raksa(Hg), Colliform.

## C. Evaluasi Kondisi Eksisting Instalasi dan Optimalisasi Kinerja Unit Proses Pengolahan Instalasi
Membandingkan  kondisi  esksisting  instalasi  dengan  standar  peraturan  yang  berlaku  dan kriteria desain tiap unit. Dimensi unit akan dibandingkan dengan kriteria desain unit. Kualitas air pada  proses  pengolahan  di  instalasi  di  hitung  efisiensi  dari  kinerja  unit  bangunan  instalasi apakah masih berjalan dengan baik, parameter yang akan diuji meliputi kekeruhan dan warna. Evaluasi  dilakukan  pada  unit  intake,  koagulasi,  flokulasi,  sedimentasi,  filtrasi,  dan  reservoir (desinfeksi).

## D. Analisa Kualitas Air Produksi
Analisa  terhadap  kualitas air  produksi  mengacu  pada  standar  kualitas  atau  baku  mutu  air minum yang terdapat pada Keputusan Menteri Kesehatan No. 492 tahun 2010. Parameter yang akan di uji pada air baku yaitu parameter kekeruhan, warna, besi (Fe), DO, pH, raksa(Hg), Klorin bebas.

## E. Rencana Optimalisasi Unit Proses Pengolahan Instalasi
Hasil dari evaluasi dan rencana optimalisasi terhadap kinerja semua unit operasi dan proses pengolahan air pada IPA I PDAM Tirta Pancur Aji Kota Sanggau akan ditampilkan pada sub Bab ini supaya lebih ringkas.

## 4. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
IPA  Sungai  Sengkuang  merupakan  IPA  pertama  yang  dimiliki  oleh  PDAM  Tirta  Pancur  Aji Kota Sanggau. IPA ini dibangun pada tahun  1982 dengan kapasitas produksi 20 liter/detik, dan sudah  mengalami  penambahan  IPA  sebanyak  2  unit  IPA  paket,  masing-masing  IPA  II  dengan kapasitas 10 liter/detik pada tahun 1996 dan IPA III dengan kapasitas 50 liter/detik pada tahun
2012,  dengan  demikian  IPA  Sungai  Sengkuang  memiliki  total  produksi  air  bersih  sebesar  80 liter/detik.
Berikut ini adalah gambar layout IPA I Sungai Sengkuang dan gambar potongan melintang dari  IPA  I  Sungai  Sengkuang  yang  telah  digambar  ulang,  dapat  dilihat  pada  Gambar  1  dan Gambar 2.
Gambar 1. Layout IPA I Sungai Sengkuang
Gambar 2. Potongan A-A IPA I Sungai Sengkuang

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Analisa Kualitas Air Baku
Berikut  ini  adalah  hasil  pemeriksaan  kualitas  air  baku  Sungai  Sengkuang  pada tahun  2013 berdasarkan baku mutu air kelas I PP RI Nomor 82 Tahun 2001 yang dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Baku IPA I Sungai Sengkuang
No PARAMETER SATUAN BAKU MUTU HASIL METODE 1 Coliform* /100 ml 100 240 MPN Tabung Ganda 3 Kekeruhan* NTU 25 66 Turbiditimeter 4 Warna* Pt.Co 15 321 Spectrofotometri 5 Besi (Fe)* mg/L 0,3 0,89 SM Ed.21 Th 2005 6 DO mg/L 6 4,6 DO Meter 7 Merkuri (Hg) mg/L 0,001 ≤ 0,0002 AAS 8 pH 6  9 5,97 Spectrofotometri Keterangan: (*) : Parameter kualitas air diatas baku mutu
Pada air baku Sungai Sengkuang diketahui besarnya kandungan Coliform diatas baku mutu, yaitu  sebesar  240/100  mL.  Tingginya  kandungan Coliform pada  air  baku  disebabkan  karena banyaknya  penduduk  di  sekitar  Sungai  Sengkuang  yang  membuat  jamban  di  tepian  sungai
Ø 300 mm A A 1.2 M 1.2 M 5.5 M 1.6 M 0.9 M 0.6 M 2 M 0.5 M 0.5 M 1.25 M 0.5 M 0.5 M 1 M Ø 200 mm Ø 6 inchi Ø 300 mm Ø 8 inchi 0.9 m 0.6 m 2 m 0.5 m 1.25 m 0.5 m 0.5 m 5.5 m 6 m 0.7 m 0.6 m 0.7 m 0.9 m 0.1 m Ø 8 inchi 0.4m 0.35
tersebut untuk keperluan MCK. Kandungan Coliform yang diatas baku mutu kualitas air baku ini menunjukkan  bahwa  air  Sungai  Sengkuang  tersebut  sudah  tercemar  oleh  bakteri  E.Coli.  Dari parameter  mikrobiologi  tersebut  air  Sungai  Sengkuang  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  air  baku untuk IPAM tersebut karena tidak termasuk mutu air kelas I yaitu air baku air minum dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama pada PP RI Nomor 82 Tahun 2001.
Dari  hasil  pengujian  nilai  kekeruhan  air  baku  Sungai  Sengkuang  diatas  baku  mutu,  yaitu sebesar 66 NTU. Tingginya nilai kekeruhan pada air baku Sungai Sengkuang disebabkan karena sudah  terjadi  pencemaran  dibagian  hulu  sungai  oleh  perkebunan  kelapa  sawit  yang  merusak hutan dibagian hulu sungai yang mengakibatkan air sungai menjadi keruh.
Dari  hasil  pengujian  diketahui  konsentrasi  warna  air  baku  sangat  tinggi  diatas  baku  mutu kualitas air  baku, yaitu sebesar 321 Pt.Co. Konsentrasi warna yang tinggi pada air baku Sungai Sengkuang  dikarenakan  air  sungai  sengkuang  tersebut  termasuk  air  gambut  sehingga  memiliki komsentrasi warna yang tinggi.
Dari hasil pengujian diketahui kandungan besi pada air baku Sungai Sengkuang diatas baku mutu,  yaitu  sebesar  0,89  mg/L.  Air  Sungai  Sengkuang  termasuk  air  gambut  sehingga  memiliki kandungan besi yang cukup tinggi.

## B. Evaluasi Kondisi Eksisting Instalasi dan Optimalisasi Kinerja Unit Proses Pengolahan
Instalasi
1. Raw Water Intake (Penyadap Air Baku)
Intake  yang  digunakan  di  IPA  Sungai  Sengkuang  adalah  intake  terapung.  Intake  ini digunakan  untuk  menyuplai  air  baku  ke  seluruh  IPA  Sungai  Sengkuang  yang  berjumlah  3  IPA dengan  kapasitas  total  IPA  80 Liter/detik.  Digunakan  2  buah  pompa  dengan  kapasitas  masing- masing pompa sebesar 50 liter/detik dengan head pompa sebesar 60 m. Data hasil perhitungan evaluasi terhadap unit intake IPA Sungai Sengkuang dapat dilihat pada Tabel 2 .
Tabel 2. Hasil Perhitungan Evaluasi Unit Intake
No Parameter Kriteria Desain Nilai Keterangan 1 Kapasitas pompa (10-20 % ) kapasitas olahan 100 Tidak sesuai 2 Head pompa > Head rencana 120 Sesuai 3 Diameter pipa intake D = 0,72 Q 0,5 8 inci Sesuai 4 Diameter pipa IPA I D = 0,72 Q 0,5 6 inci Sesuai
Berdasarkan perhitungan pada intake  IPA Sungai Sengkuang ini, ukuran pipa sudah sesuai dengan  kriteria  desain,  hanya  pompa  penyadap  air  baku  kapasitas  pompanya  diatas  Kriteria desain,  namun  hal  ini  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  dari  masing-masing  IPA  Sungai Sengkuang, dikarenakan sudah ada pengatur debit yang masuk untuk tiap IPA.
2. Koagulasi
Sistem  koagulasi  IPA  I  adalah  berupa  terjunan  atau  sistem  pengadukan  hidrolis,  Bahan koagulan yang digunakan adalah tawas atau Aluminium Sulfat Al 2 (SO 4 ) 2 . Dosis yang digunakan di IPA  I  Sungai  Sengkuang  sebanyak  50  kg  tawas/hari.  Konsentrasi  larutan  koagulan  adalah  10  % yang dilakukan dengan cara melarutkan 1 kg tawas padat dengan 10 Liter air pelarut. Data hasil perhitungan evaluasi terhadap unit koagulasi IPA Sungai Sengkuang dapat dilihat pada Tabel 3 .
Tabel 3. Hasil Perhitungan Evaluasi Unit Koagulasi
No Parameter Kriteria Desain Nilai Keterangan 1 Waktu detensi bak koagulasi ( td) 60 detik 43 detik Sesuai 2 waktu detensi bak pembubuh (td) 8-24jam 84 jam Tidak sesuai 3 Gradien kecepatan ( G ) 400 - 1000 detik -1 319,67 detik -1 Tidak sesuai 4 G x td 20000 - 30000 13.745,81 Tidak sesuai
Koagulasi tipe  hidrolis dengan menggunakan sistem terjunan ini menghasilkan nilai G dan Gtd yang tidak sesuai dengan kriteria desain. Nilai G dan Gtd masih dibawah nilai kriteria desain hal  ini  dapat  mengakibatkan  pencampuran  koagulan  tidak  homogen.  Waktu  detensi  bak koagulasi  masih  sesuai  kriteria  desain,  hal  ini  cukup  efektif  memungkinkan  pencampuran koagulan  dan  air  baku  dapat  berjalan  dengan  optimal.  Besarnya  nilai  waktu  detensi  dari  bak pembubuh koagulan, menunjukkan bahwa volume bak pembubuh koagulan dapat menampung larutan koagulan dalam waktu yang cukup lama, karena volume  bak pembubuh koagulan jauh lebih  besar  dari  volume  larutan  koagulan  yang  dibutuhkan.  Besarnya  waktu  detensi  pada  bak pembubuh koagulan yaitu 84 jam tidak akan menjadi masalah apabila dalam pengoperasiannya bak  pembubuh  koagulan  tersebut  maksimal  24  jam,  dikarenakan  apabila  larutan  koagulan disimpan  didalam  bak  pembubuh  dalam  waktu  yang  cukup  lama,  maka  zat  koagulan  dalam larutan tersebut akan mengendap. Cukup diperlukan 1 bak pembubuh koagulan saja untuk IPA I.
Optimalisasi  kinerja  unit  koagulasi  yaitu  mendesain  ulang  unit  koagulasi  dengan  dimensi P=1  m,  L=1  m,  dan  T=1  m,  merancang  bak  pengumpul  air  baku  untuk  menaikan  ketinggian terjunan menjadi 1 m, dengan dimensi  P = 1,75 m, L = 1,4 m, T = 1 m.

## 3. Flokulasi
Unit  flokulasi  ini  menggunakan  sistem  pengadukan  hidrolis,  berupa buffle  chanel aliran horizontal.  Unit  flokulasi  memiliki  enam  bak  dengan  sistem Hidrolika  Helicoidal  Up dan Down Flow  Gravitation .  Data  hasil  perhitungan  evaluasi  unit  flokulasi  IPA  Sungai  Sengkuang  dapat dilihat pada Tabel 4 .

## Tabel 4. Hasil Perhitungan Evaluasi Unit Flokulasi
Optimalisasi  untuk  unit  flokulasi    yaitu  memperkecil  nilai  Gtd  pada  kompartemen  I  dan  II dengan memperkecil nilai headloss atau tinggi muka air dengan cara mengatur bukaan pintu air pada kompartemen tersebut menjadi 0,003 m.

## 4. Sedimentasi
Data hasil perhitungan evaluasi unit sedimentasi IPA Sungai Sengkuang dapat dilihat pada Tabel 5 .
1 Waktu detensi ( td ) 15 - 45 menit 43,65 43,65 43,65 29 29 29 Sesuai 2 Gradien kecepatan ( G ) 10 - 60 detik -1 45,88 45,88 35,53 35,48 35,48 25,1 Sesuai 3 G x td 10 4 - 10 5 120.030,33 120.030,33 92.952,87 62,247,88 62,247,88 43.810,78 Kompartemen I dan II Tidak sesuai NO Keterangan Parameter Kriteria Desain
Nilai Kompartemen I Kompartemen II Kompartemen III Kompartemen IV Kompartemen V Kompartemen VI
Tabel 5. Hasil Perhitungan Evaluasi Unit Sedimentasi
NO Parameter Kriteria Desain Nilai Keterangan 1 Rasio panjang lebar 3:1 - 5:1 2,425 Tidak sesuai 2 Surface loading rate ( 60-150) m 3 /m 2 .hari 198,62 m 3 /m 2 .hari Tidak sesuai 3 Kecepatan pada settler ( 0,05-0,13) m/menit 0,1428 m/menit Tidak sesuai 4 Weir loading rate ( 90-360 ) m 3 /m 2 .hari 356,28  m 3 /m 2 .hari Sesuai 5 Reynold number < 2000 53,3 Sesuai 6 Froude number > 10 -5 2,88 x 10 -5 Sesuai 7 Waktu detensi bak <120 menit 48 menit Sesuai
Nilai rasio panjang lebar tidak sesuai dengan kriteria desain, yaitu dibawah kriteria desain, hal  ini  dapat  mempengaruhi  nilai surface  loading  rate .  Nilai surface  loading  rate atau  beban permukaan  bak  sedimentasi  yang  diatas  kriteria  desain  sangat  mempengaruhi  efisiensi penghilangan  partikel  dari  air.  Kecepatan  pada settler diatas  kriteria  desain,  hal  ini  dapat mengakibatkan  penggerusan  pada  permukaan settler dan  menyebabkan  aliran  menjadi  tidak laminer.  Nilai  beban weir normal,  nilai  ini  dibutuhkan  pada  zona  sedimentasi  agar  alirannya tetap laminer. Waktu detensi bak masih normal, waktu yang dibutuhkan cukup untuk terjadinya proses pengendapan flok-flok yang terbentuk dalam proses sebelumnya. Nilai bilangan Reynold dan  bilangan  Froud  masih  sesuai  kriteria  desain,  hal  ini  menandakan  aliran  air  laminer  dan uniform.
Optimalisasi  kinerja  unit  sedimentasi  yaitu  dengan  mendesain  ulang  unit  sedimentasi dengan  dimensi  P=2  m,  L=6  m,  dan  T=6  m,  menambah tube  settler dan  2 pipa  outlate ,  serta mengganti pipa outlate yang sudah korosi.

## 5. Filtrasi
Tipe  filter  yang  digunakan  pada  IPA  1  Sungai  Sengkuang  adalah  filter  pasir  cepat  dengan media  filter  tunggal/ single  media yang  beroperasi  secara  gravitasi.  Data  hasil  perhitungan evaluasi unit Filtrasi IPA Sungai Sengkuang dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Hasil Perhitungan Evaluasi Unit Filtrasi
NO Parameter Kriteria Desain Nilai Keterangan 1 Dimensi 2 ● Lebar 3-6 m 1 Tidak sesuai 3 ● Rasio panjang & lebar 2:1 - 4:1 1,25 Tidak sesuai 4 ● Kedalaman 5,5 - 7,5 6 Sesuai 5 ● Luas area 25 - 80 m 2 1,25 Tidak sesuai 6 Kecepatan filtrasi 7 ● Normal 100-475 m 3 /m 2 .hari 345,6 m 3 /m 2 .hari Sesuai 8 ● Backwash 691 m 3 /m 2 .hari Tidak sesuai 9 Kedalaman 10 ● Media filter (Pasir silika) 0,75 m 0,95 Tidak sesuai 11 ● Media penyangga ( kerikil ) 0,5 m 0,1 Tidak sesuai
Lebar dan rasio panjang & lebar bak filter terlalu kecil dan tidak sesuai kriteria desain, hal ini dapat mempengaruhi kecepatan filtrasi. Untuk kedalaman bak sudah sesuai kriteria desain. Luas permukaan  bak  filter  tidak  sesuai  dengan  kriteria  desain,  akan  tetapi  kecepatan  filtrasi  sudah sesuai  dengan  kriteria  desain.  Kecepatan  filtrasi  merupakan  salah  satu  parameter  kunci  yang
digunakan untuk menentukan luas permukaan bak. Semakin besar kecepatan filtrasi, maka luas bak  yang  dibutuhkan  semakin  kecil.  Unit  filtrasi  ini  tidak  dapat  bekerja  dengan  baik  saat backwash (  2  unit  tidak  beroperasi  )  karena  nilai  kecepatan  filtrasi  pada  saat backwash berdasarkan  perhitungan  desain  terlalu  besar  diatas  kriteria  desain.  Tebal  media  filter  sedikit lebih besar dari kriteria desain, sedangkan tebal media penyangga lebih kecil dari kriteria desain. Hal  ini  dapat  berpengaruh  terhadap  kualitas  air  produksi,  dikhawatirkan  pasir  silika  sebagai media  filter  akan  ikut  terbawa  dengan  aliran  air,  karena  media  penyangga  yang  digunakan terlalu tipis.
Optimalisasi  unit  filtrasi  pada  IPA  I  Sungai  Sengkuang  yaitu  dengan  cara  tidak  mengubah ukuran  desain  unit  filtrasi  yang  sudah  ada,  hanya  dilakukan  peningkatan  media  filter  yang semula  adalah single  media filter,  akan  ditingkatkan  menjadi dual  media filter,  yaitu penambahan  anthrasit=0,75  m  pada  bagian  atas  media  filter,  mengatur  ulang  ketebalan  dari media  penyangga(kerikil)=0,5  m  dan  lapisan  pasir  kwarsa=0,75  m,  serta  menambah  satu  bak filtrasi lagi dengan dimensi P=1,25 m, L=1,15 m, dan H= 6 m. Penambahan media filter anthrasit dapat berfungsi untuk menurunkan konsentrasi warna yang tinggi pada air baku.

## 6. Desinfeksi
Desinfektan  yang  digunakan  adalah  kaporit,  metode  pembubuhan  kaporit  adalah  metode dozing proporzional . Kaporit berfungsi untuk membunuh bakteri dan protozoa yang berbahaya di  air  serta  menghambat  pertumbuhan  lumut.  Dosis  kaporit  yang  diberikan  yaitu  sebesar  2,0 mg/Liter.  Sisa  klor  di  reservoir  adalah  rata-rata  0,04  mg/L    di  bawah  standar  baku  mutu  air minum menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No.  492/MENKES/PER/2010 yaitu 5 mg/L.

## 7. Reservoir
Reservoir dengan kapasitas 150 M 3 digunakan untuk menampung air olahan dari IPA I. Dari perhitungan  diketahui  kapasitas  dan  waktu  detensi  reservoir  2,13  Jam  masih  sesuai  dengan kriteria  desain(td>1  Jam),  hal  ini  memungkinkan  air  produksi  tersimpan  dalam  waktu  yang optimal dalam reservoir sebelum didistribusikan kepada pelanggan.

## C. ANALISA KUALITAS AIR PRODUKSI
Berikut  ini  adalah  hasil  pemeriksaan  kualitas  air  produksi  IPA  I  Sungai  Sengkuang  pada tahun 2013 berdasarkan Kepmenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010 dapat dilihat pada Tabel 7.

## Tabel 7. Hasil Pemeriksaan Kualitas Air produksi IPA I Sungai Sengkuang
No PARAMETER SATUAN BAKU MUTU HASIL METODE 1 Kekeruhan NTU 5 1 Turbiditimeter 2 Warna* Pt.Co 15 23 Spectrofotometri 3 Besi (Fe) mg/L 0,3 0,18 SM Ed.21 Th 2005 4 DO* mg/L 6 4,8 DO Meter 5 Merkuri (Hg) mg/L 0,001 ≤ 0,0002 AAS 6 pH* 6,5  8,5 4,82 Spectrofotometri 7 Klorin bebas (Cl2) mg/L 5 0,04 Spectrofotometri Keterangan: (*) : Parameter kualitas air tidak sesuai baku mutu
Dari  hasil  pengujian  diketahui  konsentrasi  warna  produksi  masih  diatas  baku  mutu kualitas air minum, yaitu sebesar 23 Pt.Co. Secara fisik kondisi air produksi dapat dilihat tampak berwarna kemerah-merahan. Konsentrasi warna yang tinggi pada air olahan dapat disebabkan karena  unit  proses  filtrasi  yang  tidak  bekerja  dengan  baik.  Dari  hasil  pengujian  kualitas  air, parameter warna pada unit sedimentasi sudah mengalami penurunan dan dibawah baku mutu kualitas air minum, namun setelah melewati unit filtrasi konsentrasi warna jauh meningkat dan diatas baku mutu kualitas air.
Dari  hasil  pengujian  diketahui  nilai  DO  pada  air  produksi  masih  dibawah  baku  mutu kualitas  air  minum,  yaitu  sebesar  4,8.  Hal  ini  menandakan  kualitas  air  produksi  masih  belum bagus, karena semakin kecil nilai DO maka semakin buruk kualitas air tersebut.
Dari hasil pengujian diketahui nilai pH air produksi masih dibawah baku mutu kualitas air minum  berdasarkan  Kepmenkes  RI  No.  492/Menkes/Per/IV/2010,  yaitu  sebesar  4,82.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kualitas  air  produksi  bersifat  asam.  pH  air  produksi  yang  masih  dibawah baku mutu kualitas air minum disebabkan karena kurangnya dosis kapur yang digunakan sebagai bahan netralisan .  Selain  itu  pH  air  produksi  yang  rendah  dapat  juga  disebabkan  oleh  dosis koagulan yang terlalu besar.

## D. Rencana Optimalisasi Unit Proses Pengolahan Instalasi
Berikut  ini  adalah  gambar layout optimalisasi  IPA  I  Sungai  Sengkuang,  beserta  gambar potongan melintang dari optimalisasi IPA I Sungai Sengkuang, dapat dilihat pada Gambar 3 dan Gambar 4.
Gambar 3. Layout IPA I Sungai Sengkuang
Gambar 4. Potongan A-A IPA I Sungai Sengkuang
Ø 300 mm A 0.9 M 0.6 M 2 M 0.5 M 0.5 M 1.25 M 0.5 M 0.5 M 1.15 M 6 M 0.5 M Ø 6 inchi 1 M 1.75 M 1.4 M A Ø 200 mm Ø 300 mm Ø 8 inchi 0.9 m 0.6 m 2 m 0.5 m 1.25 m 0.5m 0.5 m 0.7 m 0.6 m 0.7 m 0.75 m 0.5 m Ø 8 inchi 0.75 m 1 m 1 m 1.75 m 1 m 1.8 m Ø 6 inchi
6. PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Kualitas air baku yang tidak sesuai dengan mutu air kelas I PP RI Nomor 82 Tahun 2001 yaitu Coliform 240/100 ml, kekeruhan 66 NTU, warna 321 Pt.Co, dan besi 0,89 mg/L, sedangkan kualitas  air  minum  yang  tidak  sesuai  dengan  Kepmenkes  RI  No.  492/Menkes/Per/IV/2010 yaitu warna 23 Pt.Co, DO 4,8 mg/L, dan pH 4,82.
2. Upaya  optimalisasi  IPA  I  Sungai  Sengkuang  PDAM  Tirta  Pancur  Aji  Kota  Sanggau  adalah dengan mengadakan perubahan-perubahan dan perlakuan khusus pada unit instalasi yang memiliki masalah. Perencanaan optimalisasi pada tiap unit instalasi diantaranya yaitu :
a. Dibangun bak pengumpul air baku dengan dimensi yaitu P=1,75 m, L=1,4 m, dan T=1 m.
b. Mendesain  ulang  bak  koagulasi  dengan  dimensi  yaitu  P=1  m,  L=1  m,  dan  T=1  m. Mengganti sistem pembubuhan koagulan dengan dozing proporzional , serta mengganti bak pembubuh koagulan dengan kapasitas 500 Liter.
c. Pada  unit  flokulasi  yaitu  dengan  mengatur  bukaan  pintu  air  untuk  memperkecil headloss atau  tinggi  muka  air  di  kompartemen  I  dan  kompartemen  II  masing-masing menjadi 0,003 m.
d. Mendesain  ulang  bak  sedimentasi  dengan P=6 m,  dan  L=2 m.  Mengganti  pipa settler yang sudah korosi, menambah 2 pipa settler , dan menambah media pengendap tube settler .
e. Merancang  ulang  media  filter  menjadi dual  media filter,  dengan  ketebalan antrhasit=0,75  m,  pasir  silika=0,75  m,  dan  kerikil=0,5  m.  Menambah  satu  unit  bak filtrasi dengan dimensi yaitu P=1,25 m, L=1,15 m, dan T=6 m.

## Ucapan Terima Kasih
Dalam  kesempatan  ini,  penulis  menyampaikan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  kepada  : Bapak Winardi Yusuf, ST.,M.T selaku Dosen Pembimbing Utama , Ibu Dian Rahayu Jati, ST.,M.Si., selaku  Dosen  Pembimbing  Pendamping  serta  kepada  Dosen  Penguji  Ibu  Rizki  Purnaini,  ST.,MT dan Ibu Yulisa Fitianingsih ST.,MT sebagai penguji utama dan penguji pendamping.

## Referensi
Daramasetiawan.  2004. Teori  dan  Perencanaan  Instalasi  Pengolah  Air .  Jakarta:  Ekamitra Engineering.
Kawamura,  Susumu.  1991. Integrated  Design  of  Water  Treatment  Facilities .  New  York:  John Wirley & sons inc.
PERMENKES RI(Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia) Nomor
492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum . PP  RI  (  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia)  No.82  Tahun  2001  tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air .