## Efektivitas Instalasi Pengolahan Air Limbah pada Effluent Treatment Unit (ETU) PT Lotte Chemical Titan Nusantara
Frebhika Sri Puji Pangesti 1* , Anis Masyruroh 2 , M.Hikmatiar 3
1,2,3 Program Studi Teknik Lingkungan,Fakultas Teknik,Universitas Banten Jaya
Jalan Ciwaru II No.73 Kota Serang
*Koresponden email: frebhikasripujipangesti@unbaja.ac.id
Diterima : 25 Mei 2018                Disetujui: 30 Agustus 2018
Abstract. PT Lotte Chemical Titan Nusantara (PT LCTN) is a Korean Foreign Investment Company in Cilegon City which is a polythylene producing industry. PT LCTN produces waste water into the sea. Wastewater treatment refers to the Decree of the Minister of Environment Number 22 of 2011 on the Permit for Disposal of Wastewater into the Sea of   PT Titan Petrokimia Nusantara. The purpose of the research is to identify the problem and the improvement step in wastewater treatment. The effectiveness of wastewater treatment performance at ETU (Effluent Treatment Unit) in 2015, especially on test parameters such as Total Dissolved Solid, TSS (Total Suspended Solid), Nitrate, Nitrite, BOD (Biochemical Oxygen Demand) and COD (Chemical Oxygen Demand). Statistical analysis SPSS Version 22 shows the average value of inlet and outlet there is a difference because the value of t arithmetic is smaller than t table. In other words can give a significant influence on the inlet and outlet. Percentage effectiveness of TDS reach 33,33%, TSS reach 91,67%, nitrate reach 25% while for nitrite reach 83,33%.
Keywords : Effectiveness of WWTP, effluent treatment unit,waste-water
Abstrak. PT Lotte Chemical Titan Nusantara (PT LCTN) adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing Korea di Kota Cilegon yang merupakan industri penghasil polythylene. PT LCTN menghasilkan air limbah yang dibuang ke laut. Pengolahan air limbah merujuk pada peraturan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut PT Titan Petrokimia Nusantara. Tujuan penelitianuntuk mengindetifikasi permasalahan dan langkah perbaikan pada pengolahan air limbah. Perhitungan efektivitas terhadapkinerja pengolahan air limbah di ETU (Effluent Treatment Unit) tahun 2015, khususnya terhadap parameter uji seperti TDS ( Total Disolved Solid ), TSS ( Total Suspended Solid ), Nitrat, Nitrit, BOD ( Biochemical Oxygen Demand ) dan COD ( Chemical Oxygen Demand ). Analisis statistik SPSS Versi 22 menunjukkan nilai rata-rata inlet dan outlet terdapat perbedaan karena nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel. Perbedaan ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap inlet dan outlet. Persentase efektivitas TDS mencapai 33,33% , TSS mencapai 91,67 %, nitrat mencapai 25% sedangkan untuk nitrit mencapai 83,33%. Kata Kunci : Efektivitas IPAL, Effluent Treatment Unit, Air Limbah

## 1.   Pendahuluan
Pertumbuhan penduduk di Indonesia khususnya di perkotaan yangbegitu cepat memberikan dampak yang sangat serius terhadap daya dukung lingkungan. Seiring dengan semakin meningkatnya populasi
manusia dan bertambah banyaknya kebutuhan masyarakat, semakin bertambah pula industri yang bermunculan . Kebutuhan industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat dalam

## hal 296-307

## Efektivitas Instalasi Pengolahan Air Limbah pada Effluent

## Program Studi Teknik Lingkungan,Fakultas Teknik,Universitas Banten Jaya
PT Lotte Chemical Titan Nusantara (PT LCTN) is a Korean Foreign Investment Company in Cilegon City which is a polythylene producing industry. PT LCTN produces waste water into
The effectiveness of wastewater treatment performance at ETU (Effluent Treatment Unit) in 2015,
analysis SPSS Version 22 shows the average value of inlet and outlet there is a difference because the value of t arithmetic is smaller than t table. In other words can give a significant influence on the inlet and outlet. Percentage effectiveness of TDS reach 33,33%, TSS reach 91,67%, nitrate reach 25%

## Effectiveness of WWTP, effluent treatment unit,waste-water
PT Lotte Chemical Titan Nusantara (PT LCTN) adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing Korea di Kota Cilegon yang merupakan industri penghasil polythylene. PT LCTN menghasilkan air
Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut PT Titan Petrokimia Nusantara. Tujuan penelitianuntuk mengindetifikasi permasalahan dan langkah perbaikan
(Effluent Treatment Unit) tahun 2015, khususnya terhadap parameter uji seperti TDS ( Total Disolved Solid Total Suspended Solid
Biochemical Oxygen Demand
Chemical Oxygen Demand
pengaruh yang signifikan terhadap inlet dan outlet. Persentase efektivitas TDS mencapai 33,33%
Efektivitas IPAL, Effluent Treatment Unit, Air Limbah
rangka menghasilkan produk yang berkualitas dan ramah lingkungan. Semakin besar laju perkembangan industrialisasi mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan khususnya kualitas air. Permasalahan air limbah menjadi sangat populer dikalangan para pelaku industri maupun pemerintah dan masyarakat.
Kota Cilegon merupakan kota yang memiliki berbagai macam jenis sektor industri. Saat ini sektor industri memiliki teknologi pengolahan air limbah yang semakin canggih sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pencemaran. Industri di Cilegon yang bergerak di petrokimia
salah  satunya  adalah  PT  Lotte  Chemical  Titan Nusantara  (PT  LCTN).  PT  LCTN  adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) Korea yang merupakan industri penghasil polythylene.  Dalam  proses  produksi,PT  LCTN menghasilkan air limbah yang akan mengalir ke badan air yaitu air laut. Sebelum dibuang ke air laut air limbah tersebut diolah terlebih dahulu pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di PT LCTN yaitu Effluent Treatment Unit (ETU). Keberadaan ETU berfungsi untuk memper- baiki kualitas air limbah, mengurangi bahan pencemar serta mengembalikan mutu air limbah
Gambar 1. Bagan alir pengolahan dan analisis data
menjadi air dengan baku mutu yang sesuai dengan standar yang tercantum dalam Keputusan Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  22  Tahun 2011  Tentang  Izin  Pembuangan Air  Limbah  ke Laut PT Titan Petrokimia Nusantara. Kepedulian dalam pengolahan air limbah di ETU dilakukan dengan pengambilan sampel uji pada Inlet ETU dan Outlet ETU oleh Laboratorium terakreditasi. Parameter uji yang dilakukan berpedoman pada peraturan terkait dan izin IPLC PT LCTN.
Kondisi akhir existing ETU saat ini sebagian besar parameter uji telah memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan dalam izin. Existing ETU yang sudah memenuhi baku mutu, belum pasti memiliki pengolahan yang efektif pada masing- masing unit pengolahan air limbah. Berdasarkan uraian tersebut perlu dilakukan identifikasi kendala atau permasalahan-permasalahan dan perhitungan efektivitas terhadap kinerja pengolahan air limbah di ETU selama periode tahun 2015. Tingkat efektivitas menunjukkan persentase (%) keberhasilan dalam pengolahan air limbah pada ETU. Parameter yang akan diuji adalah TDS ( Total  Dissolved Solid ), TSS ( Total Suspended Solid ), Nitrat, Nitrit, BOD ( Bioechemical  Oxygen  Demand ) dan COD ( Chemical  Oxygen  Demand ) yang diambil pada inlet ETU dan outlet ETU.

## 2.   Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah studi observasional dan eksperimental. Penelitian dilaku- kan untuk mengetahui pengolahan air limbah yang paling  efektif  dan  dapat  membuat  effluent  yang dihasilkan industri petrokimia memenuhi baku
mutu. Sehingga dapat diketahui sistem pengolahan limbah yang efektif, selanjutnyauntuk mengetahui tingkat efektivitas sistem pengolahan air limbah yang digunakan dilakukan dengan cara mengukur tingkat penyisihan parameter, yang diukur dari pemeriksaan limbah cair sebelum diolah (inlet) dan setelah diolah (outlet). Hasil yang didapatkan dari tingkat efektivitas sistem pengolahan air limbah dinyatakan dalam bentuk persentase (%).
Variabel yang ditinjau dari sistem pengolahan air limbah dan efektivitas ETU PT LCTN yaitu 6 (enam) parameter uji utama dari 33 (tiga puluh tiga) parameter yang terlampir Keputusan Menteri Lingkungan  Hidup  Nomor  22  Tahun  2011 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke laut PT Titan Petrokimia Nusantara. Variabel penelitian adalah hal-hal yang menjadi objek penelitian, yang ditatap dalam suatu kegiatan penelitian, yang menunjukkan variasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Arikunto, 2006).Variabel tersebut diantaranya parameter uji seperti TDS (Total  Disolved  Solid), TSS (Total  Suspended Solid), Nitrat, Nitrit, BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand).
Pengambilan sampel air limbah baik inlet maupun outlet dilakukan oleh pihak laboratorium terakreditasi. Alat yang dipersiapkan yaitu ember/ sejenisnya, botol sampel, spidol, termometer dan pH meter.
Perhitungan nilai efektivitas dilakukan agar diketahui tingkat efektif dari sistem pengolahan instalasi  pengolahan  air  limbah  (IPAL)  dalam mengolah limbah cair sebelum dialirkan ke badan air . Rumus  analisis  efektifitas  IPAL  menurut Soeparman dan Suparmin, 2001 adalah sebagai berikut :

## A= Kadar parameter pada inlet B= Kadar parameter pada outlet
Nilai  efisiensi  digunakan  untuk  menentukan besarnya persentase penurunan BOD sebelum dan  sesudah  masuk  pengolahan.  Efisiensi  akan diketahui setelah penelitian dilakukan, semakin
Gambar 2. CPI Separator pada proses ETU
Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  22  Tahun 2011  Tentang  Izin  Pembuangan Air  Limbah  ke Laut PT Titan Petrokimia Nusantara. Kepedulian
dan Outlet ETU oleh Laboratorium terakreditasi.
peraturan terkait dan izin IPLC PT LCTN.
uraian tersebut perlu dilakukan identifikasi kendala

## Total  Dissolved
Solid Total Suspended Solid Bioechemical  Oxygen  Demand
Chemical  Oxygen  Demand
paling  efektif  dan  dapat  membuat  effluent  yang

## (inlet)
(outlet).
air limbah dan efektivitas ETU PT LCTN yaitu

## Lingkungan  Hidup  Nomor  22  Tahun  2011
Tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke laut PT
(Total  Disolved  Solid),
(Total  Suspended
Solid), (Biochemical Oxygen
Demand) (Chemical Oxygen Demand).
instalasi  pengolahan  air  limbah  (IPAL)  dalam
Rumus  analisis  efektifitas  IPAL  menurut
A= Kadar parameter pada inlet B= Kadar parameter pada outlet
Nilai  efisiensi  digunakan  untuk  menentukan dan  sesudah  masuk  pengolahan.  Efisiensi  akan
Separator
besar nilai konstanta reaksi tingkat pertama semakin  besar  efisiensinya.  Nilai  efisiensi  yang diambil adalah nilai rata-rata pengolahan TSS dan BOD (Metcalf & Eddy,1991).
Pengolahan data dilakukan dengan cara mendeskripsikan temuan-temuan terhadap kendala atau permasalahan yang terjadi di proses pengolahan air limbah unit ETU. Selain itu pemeriksaan sampel limbah cair sebelum pengolahan (inlet) dan limbah cair setelah pengolahan (outlet). Perhitungan efektivitas pengolahan air limbah dilakukan dengan metode perhitungan kuantitatif dengan data analisa inlet dan outlet dinyatakan dalam persentase. Perhitungan efektivitas Microsoft Excel dan program SPSS (Statistical Package for Social Sciences)

## 3.  Hasil Dan Pembahasan
1.1. Tahapan Pengolahan Air Limbah di ETU terdiri dari a.   Main lagoon Main  lagoon merupakan kolam pe- ngumpul utama dari hasil semua kegiatan proses produksi dengan volume sebesar 96m 3 dan waktu tinggal selama 12 jam. Kolam main  lagoon berdimensi 12000 x 8000 x 3600 mm. Kolam ini berisi air, minyak, pellet dan bubuk pellet. Main lagoon menggunakan proses  fisika  seperti  adanya  penyaringan atau perangkap (interceptor) untuk material yang mengendap atau mengapung (proses sedimentasi).  Pengolahan  fisika  antara  lain dengan menggunakan screen,  sieves,  dan filter yaitu pemisahan dengan memanfaatkan gaya gravitasi (sedimentasi  dan  water sparator ) serta flotasi, adsorbsi, dan stripping
(Sakti A.Siregar,2005)
Beberapa permasalahan di main  lagoon
adalah :
-  Tidak ada alat ukur debit inlet
-  Terlihat padatan yang terapung seperti pellet (tidak tersaring sempurna)
-  Interceptor (alat penyaring) tidak terawat sehingga padatan ikut terbawa mengalir.
-  Terdapat endapan lumpur yang
menghalangi kerja dari interceptor - Saluran  pipa  overflow  menuju  CPI Separator sering tersumbat sehingga mengakibatkan air dapat meluap.
b. CPI (Corrugated  Plate  Interceptor)

## Separator
CPI  merupakan  proses  fisika  yang berfungsi untuk memisahkan kandungan air dengan minyak atau lemak atau oli. Kandungan minyak atau lemak dalam air yang tinggi dapat menghambat tranfer oksigen di dalam bak aerasi yang dapat menyebabkan kinerja ETU kurang maksimal.
Beberapa permasalahan yang terjadi pada pengoperasian CPI Separator unit ETU, diantaranya sebagai berikut :
1. Masih terdapat padatan yang terbawa ke CPI
2. Kondisi pompa yang tidak berjalan karena rusak dan tidak terawat
c.   Aerated Lagoon Aerated  Lagoon menerima buangan dari septik  tank dan clarified  water  sump . Air kotor yang berasal dari kamar mandi, toilet dan dapur akan dikumpulkan dalam transfer pit dan kemudian dipompa ke septik tank (central  foul  water). Air ini kemudian disalurkan ke laut,  kecuali apabila overflow akan masuk ke aerated lagoon. Begitu pula dengan clarified watersump proses overflow akan masuk ke aerated  lagoon melalui pompa. Sebagian lumpur akan dibuang ke badan air laut melalui bak kontrol.
Beberapa permasalahan yang terjadi pada pengoprasian Aerated  Lagoon unit ETU, diantaranya sebagai berikut :
-  Agitator untuk pengadukan air limbah tidak berjalan sesuai waktu yang sudah ditentukan
-  Kondisi pompa yang tidak berjalan karena rusak dan tidak terawat
-  Secara visual terlihat lumpur aktif tidak berfungsi dengan baik
d.  Bak Kontrol
Bak ini berfungsi untuk menampung air limbah dan menjadi alat ukur debit (flow meter )
limbah cair sebelum dibuang ke laut. Terdapat celah segitiga sama kaki terbalik dengan sudut 60ᵒ yang diletakkan melintang terhadap penampang saluran air. Bak kontrol menjadi sampling point atau lokasi pengambilan air limbah setelah proses (outlet).
Beberapa permasalahan yang terjadi pada pengoperasian bak kontrol unit ETU, diantaranya sebagai berikut :
- Tidak terdapat indikator untuk tes air limbah

## 1.2. Efektivitas Pengolahan Air Limbah PT LCTN
Pengambilan sampel air limbah dilakukan pada inlet yaitu kondisi air limbah sebelum diproses pada pengolahan, dan outlet yaitu kondisi air limbah setelah diproses. Pengambilan sampel inlet pada proses kolam main  lagoon sedangkan sampel outlet diambil pada bak kontrol. Pengambilan sampel dilakukan setiap bulan sekali. Uji analisa dilakukan oleh pihak ketiga yaitu PT Sucofindo International Cilegon.
Baku mutu analisa merujuk Keputusan Menteri
Lingkungan  Hidup  Nomor  22  Tahun  2011 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke laut PT Titan Petrokimia Nusantara. Analisa dari hasil uji laboratorium ini dilakukan untuk mengetahui persentase efektifitas dari proses ETU.
Efektifitas  ETU  menunjukkan  keberhasilan dalam pengolahan air limbah sebelum adanya proses pengolahan dan sesudah proses pengolahan. Efektivitas proses ETU di PT LCTN dapat dilihat pada Tabel 4.
Persentase (%) efektivitas diperoleh dari data inlet dan outlet. Contoh perhitungan berikut menggunakan parameter TDS pada bulan Januari 2015. Diketahui nilai analisa TDS pada proses inlet yaitu 680 mg/l dan analisa pada proses outlet yaitu 45 mg/l. Selanjutnya dihitung menggunakan rumus berikut, dimana A merupakan parameter inlet , dan B merupakan parameter outlet.
1.3. Efektifitas  penurunan  kadar  TDS  ( Total Disolved Solid)
Analisa statistik SPSS menunjukkan rata-rata analisa inlet dan outlet TDS adalah -238,125 dengan satandar deviasi 514,856. Hasil menunjukkan terdapat perbedaan antara data inlet dan data outlet karena nilai t hitung ( -1,602) lebih kecil dari pada t tabel ( 2,201). Dengan kata lain dapat memberikan pengaruh yang significant terhadap perbedaan data inlet dan outlet seperti nilai inlet lebih tinggi dari pada nilai outlet ataupun sebaliknya.
Gambar 3. Kolam Aerated Lagoon pada proses ETU
Gambar 4. Bak kontrol pada proses ETU
Gambar 5. Layout pengolahan air limbah

## sudut 60ᵒ yang diletakkan melintang terhadap

## main  lagoon
ketiga yaitu PT Sucofindo International Cilegon.
Lingkungan  Hidup  Nomor  22  Tahun  2011 tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke laut PT
persentase efektifitas dari proses ETU. Efektifitas  ETU  menunjukkan  keberhasilan
Efektivitas proses ETU di PT LCTN dapat dilihat
inlet outlet.
Efektifitas  penurunan  kadar  TDS  (
pengaruh yang significant terhadap perbedaan data inlet outlet inlet outlet

## Aerated Lagoon
Gambar 5. Layout pengolahan air limbah
Penurunan kadar TDS pada proses ETU di PT LCTN pada tahun 2015 kurang efektif karena sebagian besar memiliki nilai minus (-) yang menunjukkan nilai inlet lebih kecil daripada nilai outlet. Hal ini terjadi pada bulan April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember. Penurunan kadar TDS seharusnya nilai outlet lebih kecil dari inlet. Penurunan TDS efektif pada bulan Januari sebesar 33,68%, bulan Februari sebesar  54,33%, bulan Maret 16,19% dan bulan Juni sebesar 66,21%.Terdapat 4 bulan yang efektif, maka selama tahun 2015 persentase bulan efektivitas mencapai 33,33%.
1.4. Efektifitas  penurunan  kadar  TSS (Total Suspended Solid)
Analisa statistik SPSS menunjukkan rata-rata
analisa inlet dan outlet TSS adalah 600,625 dengan standar deviasi 1766,297.Hasil menunjukkan terdapat perbedaan antara data inlet dan outlet karena nilai t hitung (1,192) lebih kecil daripada t tabel (2,201). Dengan kata lain, dapat memberikan pengaruh yang significant terhadap perbedaan data inlet dan data outlet seperti nilai inlet lebih tinggi daripada nilai outlet ataupun sebaliknya.
Penurunan kadar TSS pada proses ETU di PT  LCTN  selama  tahun  2015  menunjukkan data sebagian besar sudah efektif karena hasil analisa outlet lebih rendah dari pada analisa inlet. Penurunan kadar TSS tidak efektif karena hasil analisa outlet lebih rendah daripada analisa inlet. Penurunan kadar TSS tidak efektif terjadi pada bulan April karena memiliki nilai minus (-) yang menunjukkan nilai inlet lebih kecil daripada nilai
Tabel 1. Hasil analisis Inlet
outlet. Penurunan TSS terjadi pada 11 (sebelas) bulan sudah efektif, maka selama tahun 2015 persentase bulan efektivitas mencapai 91,67%.

## 1.5. Efektifitas Penurunan Kadar Nitrat
Analisa statistik SPSS menunjukkan rata-rata analisa inlet dan outlet nitrat adalah -2,882 dengan standar deviasi 4,267 . Hasil menujukkan terdapat perbedaan antara data inlet dan data outlet karena nilai t hitung (-2,335) lebih kecil daripada t tabel (2,201). Dengan kata lain dapat memberikan pengaruh yang significant terhadap perbedan data inlet dan data outlet seperti nilai inlet lebih tinggi daripada nilai outlet ataupun sebaliknya.
Penurunan kadar nitrat pada proses ETU di  PT  LCTN  selama  tahun  2015  kurang  efektif karena sebagian besar memiliki nilai minus (-) yang menunjukkan nilai inlet lebih kecil daripada
nilai outlet. Hal itu terjadi pada bulan Februari, April, Mei, Juni, September, Oktober, November, dan Desember. Penurunan kadar nitrat seharusnya nilai outlet lebih kecil daripada inlet. Penurunan nitrat efektif pada bulan Januari sebesar 58,14%, bulan Maret 50,73% dan bulan Juni sebesar 32,16%. Penurunan nitrat terjadi pada 3 (tiga) bulan yang efektif, maka selama tahun 2015 persentase bulan efektivitas mencapai 25%. Nitrat yang tidak sempurna dapat menyebabkan kualitas air menurun, menurunkan oksigen terlarut, penurunan populasi ikan, bau busuk, dan rasa tidak enak.

## 1.6. Efektivitas Penurunan Kadar Nitrit
Analisa statistik SPSS menunjukkan rata-rata analisa inlet dan outlet nitrit adalah -0,734 dengan standar deviasi 0,67. Hasil menunjukkan terdapat
Tabel 3. Hasil uji SPSS Statistik Inlet-Outlet

## Tabel 4. Efektivitas pengolahan air limbah periode tahun 2015 di PT LCTN
Sumber : Data Primer, 2016

## Efektifitas Penurunan Kadar Nitrat
pengaruh yang significant terhadap perbedan data
di  PT  LCTN  selama  tahun  2015  kurang  efektif
Tabel 4. Efektivitas pengolahan air limbah periode tahun 2015 di PT LCTN
perbedaan antara data inlet dan data outlet karena nilai t hitung (-1,095) lebih kecil daripada t tabel (2,201). Dengan kata lain dapat memberikan pengaruh yang significant terhadap perbedan data inlet dan data outlet seperti nilai inlet lebih tinggi daripada nilai outlet ataupun sebaliknya.
Penurunan kadar nitrit pada proses ETU di PT LCTN selama tahun 2015 menunjukkan data sebagian besar sudah efektif karena hasil analisa outlet lebih rendah dari pada analisa inlet. Terdapat beberapa bulan yang tidak efektif karena sebagian besar memiliki nilai (-) minus yang menunjukkan nilai inlet lebih kecil dari pada nilai outlet .
1.7. Efektivitas Penurunan kadar BOD (Bioche­ mical Oxygen Demand)
Analisa statistik SPSS menunjukkan rata- rata analisa inlet dan outlet BOD adalah 61,509 dengan standar deviasi 120,589. Hasil menunjukkan terdapat perbedaan antara data inlet dan data outlet karena nilai t hitung (1,767) lebih kecil dari t tabel (2,201). Dengan kata lain, dapat memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap perbedaan data inlet dan outlet seperti nilai inlet lebih tinggi dari pada nilai outlet ataupun sebaliknya.
Penurunan kadar BOD pada proses ETU di  PT  LCTN  selama  tahun  2015  menunjukkan data sebagian besar sudah efektif karena hasil

## Gambar 6. Grafik hasil analisa TDS
Gambar 7. Grafik hasil analisa TSS
analisa outlet lebih rendah dari pada analisa inlet. Penurunan kadar BOD tidak efektif terjadi pada bulan April dan Juni karena memiliki nilai minus (-) yang menunjukkan nilai inlet lebih kecil daripada nilai outlet. Penurunan BOD terjadi pada 10 (sepuluh) bulan yang efektif, maka selama tahun 2015 persentase bulan efektivitas 83,33%.
1.8. Efektivitas penurunan kadar COD ( Chemical Oxygen Demand)
Analisa statitik SPSS menunjukkan rata- rata analisa inlet dan outlet COD adalah 129,455 dengan standar deviasi 249,839. Hasil menunjukkan terdapat perbedaan antara data inlet dan outlet karena nilai t hitung (1,795) lebih kecil
daripada t tabel (2,201). Dengan kata lain, dapat memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap perbedaan data inlet dan outlet seperti nilai inlet lebih tinggi dari pada nilai outlet ataupun sebaliknya.
Sama halnya seperti penurunan kadar BOD, penurunan kadar COD pada proses ETU di PT  LCTN  selama  tahun  2015  menunjukkan data sebagian besar sudah efektif karena hasil analisa outlet lebih rendah daripada analisa inlet. Penurunan kadar BOD tidak efektif terjadi pada bulan April dan Juni karena memiliki nilai minus (-) yang menunjukkan nilai inlet lebih kecil daripada nilai outlet. Penurunan BOD terjadi pada 10 (sepuluh) bulan yang efektif, maka selama
Gambar 8. Grafik hasil analisa nitrat
Gambar 9. Grafik hasil analisis nitrit
memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap
PT  LCTN  selama  tahun  2015  menunjukkan
Gambar 8. Grafik hasil analisa nitrat
Gambar 9. Grafik hasil analisis nitrit
tahun 2015 persentase bulan efektivitas 83,33%.

## 1.9. Langkah perbaikan Pengolahan Air Limbah Proses ETU PT LCTN

## Pengolahan air limbah pada ETU PT
LCTN  memiliki  efektivitas  yang  berbeda-beda.
Nilai efektivitas dihitung dari persentase (%) penurunan kandungan TDS, TSS, nitrat, nitrit, BOD, dan COD. Hasil analisa yang dilakukan sebelum diproses pada ETU (inlet) terdapat hasil yang menunjukkan nilai lebih rendah dari pada setelah di proses pada ETU (outlet). Hal tersebut karena adanya adanya hambatan atau kendala
pada setiap unit pengolahan, seperti padatan yang belum tersaring sempurna, bahan organik yang belum terurai sempurna. Beberapa permasalahan dan langkah perbaikan pada pengoperasian Effluent Treatment Unit (ETU) dapat dilihat pada tabel berikut :
Secara keseluruhan perlu dilakukan upaya atau langkah-langkah perbaikan, diantaranya sebagai berikut :
1. Alat ukur debit inlet Perlu memasang alat ukur debit inlet pada proses main lagoon berupa alat V-notch. Debit inlet berfungsi sebagai pembanding debit outlet.
Gambar 10. Grafik hasil analisis BOD
Gambar 11. Grafik hasil analisis COD
2. Penambahan proses penyaringan Penyaringan bertujuan untuk mengurangi padatan maupun lumpur tercampur dan partikel koloid dari air limbah.Hal ini dapat membantu menanggulangi parameter TDS dan TSS. Penyaringan yang diterapkan di kolam main lagoon adalah interceptor namun kondisinya tidak berjalan baik dan perlu adanya perbaikan khusus.
3. Melakukan uji keaktifan lumpur aktif (activated sludge)
Unit lumpur aktif dengan sistem aerasi menggunakan mikroba yang telah terseleksi yang cocok dengan kontaminan limbah yang ada, yang dikembangkan dari limbah itu sendiri. Aerasi menggunakan blower dan udara dialirkan melalui diffuser agar distribusi oksigen lebih merata.Penerapan di PT LCTN sudah menggunakan sistem lumpur aktif pada proses aerated lagoon, tetapi perlu dilakukan pengujian pada laboratorium eksternal untuk mengetahui kondisi lumpur aktif.
4. Pemberian ikan pada bak kontrol sebagai indikator.
Air limbah yang sudah diproses pada ETU akan lebih baik jika diuji terlebih dahulu menggunakan biota air yaitu ikan kecil-kecil. Ikan mas dan/ikan nila merupakan jenis ikan yang  memiliki  sensitifitas  tinggi  terhadap perubahan lingkungan. Oleh karena itu ikan mas dan/ikan nila dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan pengolahan air limbah pada unit ETU.
5. Maintenance atau perawatan unit ETU Apabila kondisi proses ETU sudah berjalan dengan baik maka perlu dilakukan perawatan secara berkala untuk menghindari terjadinya kerusakan atau kesalahan proses. Perawatan unit ETU perlu dukungan pihak manajemen perusahaan dan sumber daya manusia. Unit ETU tidak memerlukan perawatan yang khusus, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :
a. Sedapat mungkin tidak ada minyak,

## Tabel 5. Permasalahan dan langkah perbaikan pada proses ETU
Sumber: Analisis, 2016
2.

## main lagoon
3. (activated sludge)
udara dialirkan melalui diffuser agar distribusi oksigen lebih merata.Penerapan di PT LCTN
4.
yang  memiliki  sensitifitas  tinggi  terhadap
5.
pellet,bubuk pellet, dan sampah lainnya pada setiap unit ETU b. Bak kontrol harus dibersihkan secara
rutin minimal satu minggu sekali atau lebih baik sesering mungkin untuk menghindari terjadinya penyumbatan oleh sampah padat.
c. Menghindari masuknya zat-zat kimia beracun yang dapat mengganggu pertumbuhan mikroba yang ada dalam aerated laggon.
d. Perlu dilakukan pengurasan lumpur pada main lagoon dan aerated lagoon dan secara periodik untuk menguras lumpur yang tidak dapat terurai secara biologis.
e. Perawatan rutin pompa dan blower udara menyesuaikan pada SOP dan Instruksi kerja PT LCTN.
4.   Kesimpulan
Unit  pengolahan  air  limbah  di  PT  LCTN melalui proses Effluent Treatment Unit (ETU) dirancang untuk mengolah limbah yang mengandung pencemar. Hasil eksisting atau keluaran air limbah ke badan air, beberapa parameter uji sudah sesuai dengan dam masih ada yang tidak sesuai baku mutu.

## Langkah  perbaikan  meliputi  pemeliharaan
ETU dan perbaikan lain secara teknis seperti penambahan alat ukur debit inlet, penambahan proses penyaringan, uji keaktifan lumpur aktif dan pemberian ikan pada bak kontrol.

## 5.   Daftar Pustaka
Arikunto,2006. Seri Belajar Praktis Menguasai SPSS  13  untuk  Statistik . Jakarta. Salemba Infotek.
Asmadi dan Suharno.2012. Dasar-dasar Teknologi Pengolahan Air Limbah .Yogyakarta. Gosyen
Publishing.
Idaman Said, Nusa dan Wahyu Hidayat, 2008.
Pengolahan Air Limbah Domestik di DKI Jakarta: Tinjauan Permasalahan, Strategi dan Teknologi Pengolahan . Jakarta Pusat.
Pusat Teknologi Lingkungan BPPT. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22,2011. Tentang Izin Pembuangan Air Limbah  ke  Laut  PT  Titan  Petrokimia
Nusantara.Jakarta.
Metcalf & Edy, Inc.1991. Waste Water Engineering treatment, disposal and reuse .3 rd ed. New York. Mc Graw Hil Inc. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No.
5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah. Jakarta. Sekretariat Negara.
Samina, 2013. Efektivitas Instalasi Pengolahan Air  Limbah  (IPAL)  Domestik  di  Kota Cirebon  Terhadap  Penurunan  Pencemar Organik  dan  E-Coli . Jurnal Ilmu Lingkungan  Program  Pasca  Sarjana.
Semarang. Universitas Diponegoro. Siregar, Sakti A.2005. Instalasi  Pengolahan Air Limbah . Yogyakarta. Kanisius.
Suparmin, Soeparman, 2001. Pembuangan Tinja dan Limbah Cair . Buku Kedokteran
EGC, Jakarta.