e-ISSN : 2715-5064

## ANALISIS SISTEM KELISTRIKAN PADA LABORATORIUM CENTRAL SERVICE KUALA NAMU
Estrada Ginting 1*) , Muhammad Fahreza 2 , Muhammad Erpandi Dalimunthe 3 1,2,3 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teklonogi, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan
1,2,3 Jln. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Sei Sikambing, Medan, 20128, Sumatera Utara, Indonesia email: 1 estrada.ginting87@gmail.com
Abstract Kuala  Namu  Central  Service  Laboratory  is  a laboratory  that  provides  service-based  services  for  electrical  and electronic equipment specifically at kuala namu airport equipment. This  laboratory  uses  a  lot  of  laboratory  equipment  that  uses electrical  energy.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyse  the electrical  system  on  electrical  power  consumption  in  the  Kuala Namu  Central  Service  Laboratory  as  well  as  conduct  an  analysis between  the  electrical  system  of  the  Kuala  Namu  Central  Service Laboratory  with  the  General  Requirements  for  Electrical Installation  and  SPLN.  Based  on  the  calculation  results  in  the discussion results obtained total power consumption of equipment around 86,637.30 W, from the measurement of operating power of 82,606.66 W. While according to the simulation results using DIg SILENT  Power  Factory  15.1  .7,  the  power  is  82,604.95  W.  The percentage  of  transformer  loading  is  obtained  at  44.08%,  this already  includes  loading  according  to  SPLN  standards,  while  the percentage  of  generator  loading  is  89.496%  which  is  declared overloaded.  In  the  simulation  results  the  transformer  is  44.08% and  the  generator  is  89.5%.  The  type  of  conductor  and  safety installed  as  well  as  the  grounding  resistance  in  the  building  has met  the  PUIL  (General  Requirements  for  Electrical  Installation) standard. The grounding resistance of the CPS laboratory building is 2.6 Ω (<5 Ω) .
Abstrak −  L aboratorium Central  Service Kuala  Namu merupakan laboratorium yang memberikan pelayanan berbasis service peralatan listrik serta elektronik  khusus pada peralatan bandara  kuala  namu.  Laboratorium  ini  banyak  menggunakan peralatan  laboratorium  yang  menggunakan  energi  listrik. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis sistem kelistrikan terhadap konsumsi daya listrik di Laboratorium Central Service Kuala  Namu  sekaligus  melakukan  analisis  antara  sistem kelistrikan  Laboratorium Central  Service Kuala  Namu  dengan Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik  dan  SPLN.  Berdasarkan hasil  perhitungan  pada  hasil  pembahasan  diperoleh  total konsumsi  daya  peralatan  sekitar  86.637,30  W,  dari  hasil pengukuran  daya  operasi  sebesar  82.606,66  W.  Sedangkan menurut  hasil  simulasi  menggunakan  DIg SILENT  Power Factory 15.1  .7,  daya  sebesar  82.604,95  W.  Persentase pembebanan  trafo  didapat  sebesar  44,08%,  hal  ini  sudah termasuk  pembebanan  sesuai  standar  SPLN,  sedangkan persentase pembebanan genset sebesar 89,496% yang dinyatakan  kelebihan  beban.  Pada  hasil  simulasi  trafo  sebesar 44,08%  dan  genset  sebesar  89,5%.  Jenis  konduktor  dan pengaman  yang  dipasang  serta  tahanan  pentanahan  pada bangunan  telah  memenuhi  standar  PUIL  (Persyaratan  Umum Instalasi Listrik). Resistansi pentanahan pada gedung laboratorium CPS adalah 2,6 Ω (<5 Ω) .
Kata Kunci − Power, PUIL, SPLN, DIg SILENT Power Factory .

## I.PENDAHULUAN
Listrik  merupakan  salah  satu  energi  yang  dibutuhkan  dalam kehidupan  sehari-hari.  Fakta  tersebut  memicu  peningkatan permintaan  energi  listrik  dari  tahun  ke  tahun,  seiring  dengan berkembangnya  sektor  tersebut  perumahan,  hotel,  pusat perbelanjaan,  perusahaan,  dan  lain-lain  [1].  Dengan peningkatan  tersebut  maka  harus  diikuti  pendistribusian energi  listrik  yang  baik  dan  efisien  sesuai  standar  yang berlaku. Energi listrik diperoleh dengan pasokan kontinu yang tinggi.  Selain  itu,  memperkirakan  kapasitas  daya  juga  sangat diperlukan  bagi  konsumen  untuk  menghindari  beberapa gangguan  seperti  kelebihan  beban.  Oleh  karena  itu, inventarisasi  peralatan listrik juga  diperlukan  untuk mengetahui  berapa  kapasitas  listrik  yang  dimiliki  suatu gedung atau kebutuhan pelanggan [2].
Laboratorium Central Service Kuala Namu merupakan bagian dari  Bandar  Udara  Kualanamu  yang  memberikan  pelayanan berbasis  jasa  peralatan  kelistrikan  khusus  untuk  peralatan bandar  udara  Kualanamu.  Laboratorium Central  Service Kuala  Namu  ini  didukung  dengan  fasilitas  yang  lengkap dengan peralatan laboratorium terkini untuk menjamin presisi dan ketelitian ketepatan. Dengan banyaknya daya listrik yang digunakan  di  laboratorium,  maka  sistem  kelistrikan  yang digunakan akan  menjadi  semakin rumit. Namun perencanaan manajemen  instalasi  dan  penggunaan  listrik  seringkali terabaikan  sehingga  mengakibatkan  ketidaksesuaian  instalasi dengan  standar  PUIL  (Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik) dan SPLN. Dengan meninjau sistem kelistrikan dan dianalisis dengan Standar PLN (SPLN) dan Persyaratan Umum Instalasi Listrik  standar  2000  dan  2011,  maka  dapat  diketahui  apakah sistem kelistrikan pada gedung ini cocok atau tidak.

## II.PENELITIAN YANG TERKAIT A. Sistem Tenaga Listrik
Sistem  tenaga  listrik  merupakan  kumpulan  beberapa pembangkit tenaga listrik dengan berbagai macam pembangkit  tenaga  listrik  (PLTA,  PLTG,  PLTD,  PLTU, PLTGU,  dan  lain-lain)  yang  saling  berhubungan  satu  sama lain,  yang dihubungkan  melalui suatu  jaringan transmisi atau saluran  distribusi  untuk  menyediakan  dan  mendistribusikan energi listrik sampai ke beban/pengguna atau dari pusat listrik dari  beberapa  unit  pembangkit  paralel  sampai  ke  pelanggan [3]. Seperti terlihat pada Gambar 1 di bawah ini:
e-ISSN : 2715-5064
Gbr. 1 Skema Sistem Tenaga Listrik
Gambar diatas memberikan  informasi  bahwa arah aliran arus listrik  berasal  dari  pusat  tenaga  listrik  (pembangkit pembangkit),  tegangan  dinaikkan  dengan  trafo step  up menuju  saluran  transmisi  (TT)  kemudian  diturunkan  dengan trafo step  down menuju  jaringan  distribusi  (TM)  dan direduksi  dengan  trafo step  down ke  tegangan  rendah  (TR), disalurkan ke instalasi pengguna/pelanggan.

## B. Standar Perusahaan Listri Negara (SPLN)
Spesifikasi  Trafo  Distribusi  Selain  Standar  Nasional Indonesia,  standar  lain  yang  digunakan  di  Indonesia  adalah SPLN  yang  merupakan  standar  yang  digunakan  oleh  PLN. Standar ini tidak jauh berbeda dengan SNI karena sama-sama mengacu  pada  standar  internasional  [4].  Tujuannya  adalah untuk  memberikan  panduan  bagi  pesanan  dan  produksi  serta pengujian  PLN  oleh  produsen,  penjual,  dan  agen  pengujian dalam  dan  luar  negeri.  Kedua  standar  tersebut  mempunyai fungsi  yang  sama  yaitu  memberikan  perlindungan  terhadap konsumen,  pekerja  dan  masyarakat  dalam  hal  keselamatan dan  kesehatan.  Penjaminan  mutu  dengan  memperhatikan sektor  terkait,  meningkatkan  ketersediaan,  kegunaan  dan produktivitas  untuk  mencapai  mutu  dan/atau  pemenuhan standar  produk.  Jasa  yang  memungkinkan  persaingan  sehat dalam  perdagangan  dan  mendukung  kelestarian  lingkungan. Menurut  PT.  PLN  untuk  trafo  distribusi  sebagaimana ditentukan dalam SPLN D3.002-1:2007 No.160 (IEC 60076-1 Edisi 2.1 2000) tidak boleh melebihi 80% atau di bawah 40%. Jika  melebihi  atau  turun  di  bawah  nilai  tersebut,  maka transformator  dikatakan  kelebihan  beban  atau  kekurangan beban. oleh karena itu dilakukan upaya untuk mempertahankan  beban  trafo  pada  kisaran  tersebut  (SPLN, 2007).

## C. Transformastor
Trafo atau trafo dapat diartikan sebagai suatu alat listrik yang fungsinya mengubah dan memindahkan arus listrik dari suatu rangkaian  listrik  ke  rangkaian  listrik  lain  yang  tegangannya berbeda tanpa  mengubah sistem  frekuensi. Bahan pembuatan trafo  terdiri  dari  besi  berlapis  dan  dua  buah  kumparan  yaitu kumparan  primer  dan  kumparan  sekunder.  Kumparan  primer ini  dihubungkan  dengan  sumber  energi  listrik  dan  kumparan sekunder dihubungkan dengan beban/pengguna energi  listrik. Perbandingan  perubahan  tegangan  akan  bergantung  pada perbandingan jumlah lilitan pada kedua kumparan.

## D. Faktor Daya
Faktor  daya  atau  biasa  disebut  cos  φ  dapat  diartikan  sebagai perbandingan  antara  daya  aktif  dan  daya  semu.  Faktor  daya menentukan nilai penggunaan daya yang dapat
digunakan/tersedia.  Faktor  daya  optimal  sama  dengan  satu. Faktor  daya  tertinggal  ( lagging )  dan  terdepan  ( leading ) mengurangi nilai guna. Pada umumnya listrik yang digunakan pada  industri  sebagian  besar  merupakan  listrik  induktif sehingga dayanya tertinggal.

## E. Daya Listrik
Daya  adalah  jumlah  perubahan  energi  terhadap  waktu  dalam bentuk  tegangan  dan  arus.  Daya  didefinisikan  sebagai  laju energi  yang  dihasilkan  atau  digunakan  oleh  berbagai  jenis peralatan  listrik.  Secara  umum  daya  dibedakan  menjadi  3 yaitu daya semu, daya aktif, dan daya reaktif.

## Gbr. 2 Segitiga Daya

## F. Penghantar /Konduktor
Konduktor  adalah  benda  yang  berbentuk  logam  atau nonlogam  yang  mempunyai  sifat  konduktif.  Konduktor merupakan  sifat  listrik  yang  mampu  mengalirkan  arus  dari satu  titik  ke  beberapa  titik  lainnya.  Kabel  berfungsi  sebagai penghantar  logam  yang  dilindungi  oleh  insulasi  sedangkan kabel  merupakan  konduktor  yang  juga  terbuat  dari  logam namun tidak diisolasi. Ada tiga bagian penting yang ada pada kabel yaitu:
a.  Penghantar (Konduktor) b.  Isolasi c.  Pelindung

## G. Kapasitas Hantar Arus (KHA)
Daya dukung arus (KHA) adalah arus maksimum yang dapat dialirkan  secara  terus  menerus  oleh  suatu  penghantar  dalam kondisi  tertentu  tanpa  menimbulkan  kenaikan  suhu  melebihi nilai tertentu [5]. Daya dukung kabel saat ini harus lebih besar dari  ratingnya  MCB  ( Miniature  Circuit  Break )  karena prinsipnya  MCB  harus  trip  sebelum  kabel  bermasalah,  salah satu  contohnya  adalah  kebakaran.  Menurut  PUIL  (Peraturan Umum  Instalasi  Listrik)  2011  Bab  5  pasal  5.3.1  (Halaman: 51)  menyatakan  bahwa  “Penghantar  rangkaian  akhir  yang mensuplai  motor  tunggal  tidak  boleh  mempunyai  KHA kurang dari 125% dari arus pengenal beban penuh”.

## H. Pengaman
Pengaman  adalah  suatu  peralatan  yang  digunakan  pada instalasi listrik yang berfungsi untuk melindungi manusia atau peralatan  yang  terhubung  pada  instalasi  tersebut  jika  terjadi gangguan  arus  karena  kondisi  tidak  normal.  Arus  pengenal GPAL motor minimal 110% - 115% dari arus pengenal motor (PUIL  2011  Halaman:  51),  yang  berarti  pemutus  arus  yang terpasang  tidak  boleh  trip  pada  1,13  x  In  (SNI  IEC  60898- 1:2009) (PUIL 2011).
e-ISSN : 2715-5064
Pengertian grounding atau  pembumian  adalah  upaya penyaluran  arus  listrik  pada  suatu  instalasi  listrik  pada  suatu gedung  atau rumah  menuju  bumi  untuk  mencegah  terjadinya lonjakan  listrik  dan  sambaran  petir  [6].  Tujuan  pemasangan sistem  grounding  pada  instalasi  Pengaliran  listrik  pada  suatu bangunan bertujuan untuk mencegah terjadinya kontak antara makhluk  hidup  dengan  tegangan  listrik  akibat  kebocoran isolasi.
T ABEL I

## TAHANAN JENIS BEBERAPA JENIS TANAH SESUAI
DENGAN PUIL No Jenis Tanah Tahanan Jenis (Ωm) 1 Tanah rawa 30 2 Tanah liat dan ladang 100 3 Pasir basah 200 4 Kerikil basah 500 5 Pasir dan kerikil kering 1000 6 Tanah berbatu 3000

## I. Generator
Generator  set  (Genset)  merupakan  suatu  alat  yang  berfungsi menghasilkan  listrik.  Generator  adalah  seperangkat  peralatan yang  merupakan  gabungan  dari  dua  perangkat  yang  berbeda, yaitu mesin dan generator atau alternator. Mesinnya biasanya berupa mesin diesel dalam satuan putar, sedangkan generator atau  alternator  merupakan  satuan  dalam  pembangkit  listrik. Mesinnya  bisa  berupa  blok  mesin  diesel,  solar  atau  bensin, sedangkan  generator  atau  alternatornya  kumparan  atau kumparan  tembaga  yang  terdiri  dari  stator  (kumparan  statis) dan  rotor  (kumparan  berputar).  Tujuan  utama  generator adalah menyediakan daya cadangan [7]. ketika  pasokan  listrik  ke  PLN  tiba-tiba  padam.  Berbicara genset,  hal  pertama  yang  terlintas  di  benak  kita  adalah  alat untuk  menyalakan  lampu  saat  listrik  padam,  padahal  bukan hanya  itu  tujuannya.  untuk  fokus  pada  lampu  atau lighting saja,  masih  banyak  hal  lain  yang  membutuhkan  daya  seperti pekerjaan outdoor yang jauh dari listrik [8].
III.METODE PENELITIAN Beberapa  metode  yang  digunakan  penulis  dalam  menyusun tugas akhir ini adalah sebagai berikut:
a. Metode Pustaka
Yaitu melakukan studi kepustakaan dan kajian terhadap buku- buku  teks  pendukung,  serta  jurnal-jurnal  relevan  yang mendukung penelitian untuk penyusunan tugas akhir ini.
b. Observasi Lapangan
Melaksanakan penelitian observasi lapangan dan pengumpulan  data  di  laboratorium  pusat  jasa  perkebunan Kualanamu. Kemudian  mengadakan diskusi/analisis terhadap hasil observasi dan menyimpulkan hasil analisis tersebut.
Gbr. 3 Alur Penelitian
Berikut  data  yang  diperoleh  dari  observasi  lapangan  mulai dari penelitian dan wawancara langsung.
T ABEL I I

## DATA TRANSFORMATOR DISTRIBUSI YANG
TERPASANG 1 Tegangan Tegangan primer 200 kVA 2 Tegangan sekunder 20000 V 3 Frekuensi 230/400 V 4 Arus Arus primer 50 Hz 5 Arus sekunder 5,77 A 6 Posisi tap 288,67 A 7 Merk Mastergreen 8 Phasa trafo 3 phasa
T ABEL I II

## DATA GENERATOR SET DAN KWH-METER YANG
TERPASANG Daya generator Set 92,3 kW (100 kVA) Merk Lovol Kecepatan terukur 1500 r/min Phasa Generator Set 3 phasa Daya kWH-Meter 147 kVA Phasa kWH-Meter 3 phasa Tegangan 230 / 400 V
T ABEL I V

## PENGUKURAN ARUS SETIAP KELOMPOK BEBAN
Tempat Beban A Total Beban(A) R S T Lantai 1 44,10 40,30 46,40 130,80 Aquantron 1 9,28 9,27 9,27 27,82 Aquantron 2 9,27 9,28 9,28 27,83 Blower 6,80 6,81 6,80 20,41 Oven 7,42 7,42 7,41 22,25 Muffle 21,42 20,35 20,36 62,13 Lantai 2 16,97 12,63 13,10 42,70 Lantai 3 10,67 8,41 7,70 26,78 Lantai 4 1,24 1,57 1,43 4,24
e-ISSN : 2715-5064
Lift 7,28 7,24 7,25 21,77 Total Arus 134,45 123,28 129,00 389,73 T ABEL V PENGUKURAN TEGANGAN DI PANEL SETIAP LANTAI Tempat V L-L V L-N R-S R-T S-T R-N S-N T-N Lantai 1 398, 1 V 399,0 V 398, 1 V 228, 8 V 229, 3 V 229, 2 V Aquantro n 1 398, 2 V 398,4 V 398 ,6 V 227, 9 V 229, 8 V 229, 6 V Aquantro n 2 398, 1 V 398,7 V 398, 4V 229, 3 V 229, 5 V 228, 5 V Blower 398, 5 V 398,1 V 398, 6 V 228, 1 V 228, 2 V 229, 0 V Oven 398, 2 V 398,9 V 398, 1 V 227, 8 V 230, 0 V 229, 5 V Muffle 398, 1 V 398,5 V 398, 5 V 229, 6 V 229, 5 V 228, 2 V Lantai 2 396, 4 V 397,5 V 396, 5 V 224, 8 V 226 V 226, 3 V Lantai 3 395, 8 V 396,2 V 396, 0 V 223, 1 V 224, 6 V 224, 0 V Lantai 4 395, 6 V 395,8 V 395, 7 V 223, 3 V 223, 9 V 223, 3 V Lift 398, 5 V 398,1 V 398, 6 V 229, 2 V 228,
3 V 229,
8 V

## IV.HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Jenis Peralatan Listrik dan Kapasitas Daya
Peralatan  listrik  adalah  segala  alat  atau  benda  yang menggunakan  listrik  sebagai  sumber  energi  untuk  beroperasi dan  dapat  digunakan  untuk  melakukan  sesuatu  sesuai fungsinya.  untuk  rumah  tangga,  industri,  perkantoran  dan lain-lain.  Berikut  total  daya  peralatan  listrik  yang  digunakan di  Laboratorium  Pelayanan  Pusat  Kualanamu  yang  dibagi menjadi 10 kelompok.
T ABEL V I

## TOTAL DAYA KESELURUHAN YANG SERING BEROPERASI
Tempat Beban Daya (Watt) Lantai 1 28.636,9 Aquantron 1 6.000 Aquantron 2 6.000 Blower 4.400 Oven 4.800 Muffle 13.340 Lantai 2 11.040 Lantai 3 6.874,4 Lantai 4 896 Lift 4.650 Total Daya Keseluruhan 86.637,3
B.
Faktor Daya (Cos 𝜑� )
Karena  panel  tersebut  tidak  dipasang  Cos  φ  meter.  Hasil pengukuran  pada  blower  ruang  asam  yang  menggunakan motor induksi 3 fasa dengan Daya = 1.100 W.
T ABEL V II

## PENGUKURAN TEGANGAN BLOWER
Pengukuran Tegangan Blower R-S T-T S-T V L-LRata- Rata 398,1 V 398,4 V 398,7 V 398,4 V
I Terukur = 1,7 A
Maka untuk mengetahui Cos φ sesuai rumus persamaan (1) dapat dihitung
937 , 0 3 7 , 1 4 , 398 1100 3 . .     x x I V P S P Cos 

## C. Menentukan Daya semu dan Daya Aktif
Untuk  mengetahui  besarnya  daya  semu  dan  daya  aktif  listrik yang digunakan pada setiap lantai, berikut besaran daya semu dan  daya  aktif  pada  setiap  lantai  menurut  hasil  pengukuran arus dan tegangan yaitu:
T ABEL V III DAYA SEMU DAN DAYA AKTIF
Tempat Beban (VA) Total Beban (VA) Total Beban (W) R S T Lantai 1 10.103, 31 9.232,7 3 10.630, 24 29.966, 28 28.078, 40 Aquantr on 1 2.126,0 4 2.123,7 5 2.123,7 5 6.373,5 6 5.972,0 2 Aquantr on 2 2.123,7 5 2.126,0 4 2.126,0 4 6.375,8 5 5.974,1 7 Blower 1.557,8 8 1.560,1 7 1.557,8 8 4.675,9 3 4.381,3 4 Oven 1.699,9 2 1.699,9 2 1.697,6 3 5.097,4 7 4.776,3 3 Muffle 4.907,3 2 4.662,1 8 4.664,4 7 14.233, 98 13.337, 24 Lantai 2 3.830,1 3 2.850,6 0 2.956,6 7 9.637,4 0 9.030,2 4 Lantai 3 2.380,0 5 1.883.0 0 1.724,0 3 5.987,0 8 5.609,8 9 Lantai 4 277,14 350,89 319,60 947,64 887,93 Lift 1.627,0 8 1.618,1 4 1.620,3 7 4.865,5 9 4.559,0 6 Total 30.632, 63 28.107, 40 29.420, 71 88.160, 79 82.606, 66

## D. Pembebanan Transformator dan Generator Set
Setelah  mendapatkan  hasil  pengukuran  daya  terukur, bebankan trafo dan genset.
e-ISSN : 2715-5064
T ABEL I X ANALISA PEMBEBANAN PERKELOMPOK Nama Daya Persentase Pembebanan Transformator 200 kVA 44,08 % Generator Set 92,3 kW 89,49 %
T ABEL X ANALISA PEMBEBANAN TRANSFORMATOR DAN GENSET Persentase Pembebanan Nama Beban Persentase Transformator Persentase Generator Set Lantai 1 29.966,28 VA 14,983 % 30,420 % Aquantron 1 6.373,56 VA 3,186 % 6,470 % Aquantron 2 6.375,85 VA 3,187 % 6,472 % Blower 4.675,93 VA 2,337 % 4,746 % Oven 5.097,47 VA 2,548 % 5,174 % Muffle 14.233,98 VA 7,116 % 14,449 % Lantai 2 9.637,40 VA 4,818 % 9,783 % Lantai 3 5.987,08 VA 2,993 % 6,077 % Lantai 4 947,64 VA 0,473 % 9,620 % Lift 4.865,59 VA 2,432 % 4,939 % E. Pengaman Listrik
T ABEL XI PENGAMAN TERPASANG DAN STANDARNYA Penggunaan Pengaman 3phasa Jenis dan Ukuran Terpasang In Perphasa Standar PUIL 2011 (SNI IEC 60898- 1:2009) KWH-Meter MCCB 225 A 213,03 A MCCB 225 A Generator Set MCCB 160 A 144,91 A MCCB  160 A Panel Induk MCCB 250 A 131,18 A MCCB 160 A Oven MCCB 20 A 7,42 A MCB 10 A Aquatron 1 MCCB 50 A 9,27 A MCB 10 A Aquatron 2 MCCB 50 A 9,27 A MCB 10 A Blower Fume MCCB 25 A 6,80 A MCB 10 A Muffle MCCB 25 A 20,70 A MCB 25 A Lantai 1 MCCB 43,60 A MCCB 50 A
100 A Lantai 2 MCB 32 A 14,20 A MCB 16 A Lantai 3 MCB 25 A 8,90 A MCB 10 A Lantai 4 MCB 20 A 1,40 A MCB 2 A Lift MCB 20 A 7,26 A MCB 10 A F.

## Pentanahan
T ABEL XI HASIL PENGUKURAN PENTANAHAN Range Pembacaan Hasil  Standar PUIL 2000 x 20 Ω 0,13 Ω 2,6 Ω <5 Ω
Gbr. 4 Hasil Pengukuran Tahanan
Tentukan  nilai  tahanan  pentanahan  bangunan,  kemudian diperoleh  tahanan  pentanahan  sesuai  dengan  jenis  tanah  liat yang digunakan di lapangan.
V.KESIMPULAN
a. Setelah  dilakukan  penelitian  dan  pengukuran  di Laboratorium  Pelayanan  Pusat  Kuala  Namu,  diperoleh hasil  perhitungan  dan  pengukuran  konsumsi  daya  total. Hasil  perhitungan  daya  sebesar  88.160,79  VA  (daya semu), kemudian diubah menjadi daya aktif setara dengan 82.606,66 W (daya aktif)
b. Sistem  kelistrikan  Laboratorium  Pelayanan  Pusat  Kuala Namu  mulai  dari  persentase  pembebanan  trafo  sesuai SPLN  D3.002-1:2007  No.160,  Daya  dukung  arus penghantar  sesuai  PUIL  2011  pada  bab  5  pasal  5.3.1 (Halaman:  51),  pemutus  Rangkaian/pengaman  kelistrikan sesuai  dengan  PUIL  2011  (Halaman  51)  dan  tahanan pentanahan  pada  gedung  ini  sesuai  dengan  PUIL  2000 (Halaman: 68). Untuk beban genset yang melebihi standar PLN,  maka  genset  ini  hanya  akan  dioperasikan  pada kondisi  darurat  (off  grid)  pada  sistem  jaringan  PT  PLN. Untuk itu pemenuhan kebutuhan beban dilakukan dengan metode  skala  prioritas  sehingga  tidak  mengganggu operasional  perusahaan.  Hasil  simulasi  beban  pada  trafo dan generator sebesar 44,08% dan 89,5%, sedangkan hasil pengukuran sebesar 44,08% dan 89,49%.
Untuk  kapasitas  daya  genset  yang  sudah  kelebihan  beban maka  harus  ditambah  daya  genset  agar  generator  bekerja dengan  baik  dan  menghindari  umur  pendek  trafo  yang mengakibatkan kerusakan pada generator dapat dihindari dan apabila  terjadi  gangguan  sehingga  genset  dapat  bekerja maksimal  tanpa  adanya  gangguan  melaksanakan  skala prioritas terhadap sistem kelistrikan Laboratorium.
e-ISSN : 2715-5064
DAFTAR PUSTAKA
[1] K.  PASARIBU,  “ANALISIS  PENGARUH  HARGA MINYAK  MENTAH  DUNIA,  PDB  PER  KAPITA,  SUBSIDI ENERGI  LISTRIK,  DAN  JUMLAH  PENDUDUK  TERHADAP KONSUMSI  ENERGI  LISTRIK  DI  INDONESIA  TAHUN  2000- 2021,” 2023.
[2] N.  PUTRI,  “MEMPERBAIKI  TEGANGAN  DAN
MENGURANGI RUGI–RUGI DAYA PADA SISTEM TRANSMISI  DENGAN  CARA  OPTIMASI  PENEMPATAN

## KAPASITOR DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA GENETIKA.” UNIVERSITAS ANDALAS, 2015.
[3] A. Dwinugraha and E.  I. M. Y. Negara, “Analisis Medan
Magnetik  Terhadap  Operator  yang  Bekerja  di  Saluran  Transmisi Menggunakan  Metode  3-D  Elemen  Hingga,” Inst.  Teknol.  Sepuluh Nop. , 2016.
[4] A.  Tanjung  and  L.  Simanjuntak,  “Analisis  Sistem
Kelistrikan  pada  Pemakaian  Daya  di  Laboratorium  Central Plantation  Services  Pekanbaru,”  in SENKIM:  Seminar  Nasional
Karya Ilmiah Multidisiplin , 2022, pp. 134–149.
[5] A.  Syofian  and  H.  A.  Novendri,  “Evaluasi  Sistem
Kelistrikan Pada Gedung Bertingkat Plaza Andalas Padang,” J. Tek.
Elektro , vol. 6, no. 1, pp. 44–56, 2017.
[6] A.  Tanjung,  A.  Arlenny,  G.  Yanti,  and  D.  Setiawan,
“Analisis  sistem  pengaman  instalasi  listrik  pada  pondok  pesantren Ibnu Al Mubarok,” J. Unitek , vol. 15, no. 2, pp. 251–260, 2022.
[7] S.  Rahim  and  N.  Elvikasari,  “Rancang  Bangun
Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid PLTS dan Genset Sebagai Suplai Beban  Rumah  Untuk  Daerah  Terpencil.”  Politeknik  Negeri  Ujung Pandang, 2021.
[8]
S.  Anisah,  Z.  Tharo,  and  S.  Suhardi,  “ANALISIS PERBAIKAN TEGANGAN UJUNG PADA JARINGAN TEGANGAN  MENENGAH  20  KV  DENGAN  SIMULASI  E-TAP (STUDI  KASUS  PT  PLN  (PERSERO)  RAYON  KUALA,”  in Seminar Nasional Teknik (SEMNASTEK) UISU , 2019, pp. 208–213.