## DESALINASI AIR PAYAU DENGAN MEDIA ADSORBEN ZEOLIT DI DAERAH PESISIR PANTAI KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH
Darmawansa 1) , Nelly Wahyuni, S.Si. M.Si 2) , Dian Rahayu Jati.,ST.,MT 1) 1) Program Studi Teknik Lingkungan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, Pontianak 2) Program Studi Kimia Fakultas MatematikaIlmuPengetahuanAlam Universitas Tanjungpura, Pontianak Email: darmawan_sa@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Daerah  pesisir  sering  dihadapkan  pada  masalah  keterbatasan  sumber  daya  air  yang  berkaitan  dengan kelangkaan air tawar yang dapat dimanfaatkan sebagai air bersih. Oleh karena itu diperlukan upaya alternatif untuk merancang sebuah teknologi sederhana pengolah air payau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar nilai optimum penurunan salinitas air payau dengan media adsorben zeolit berdasarkan debit aliran air dan ukuran partikel zeolit serta merancang teknologi pengolah air payau menjadi air tawar dengan media adsorben zeolit yang optimum. Sampel yang digunakan berasal dari sumur warga pesisir sungai Kunyit Kabupaten Mempawah. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah debit aliran air yaitu 100, 120, 140, 160, 180 dan 200 ml/menit dan ukuran partikel zeolit adalah 0,5; 1; 1,5 dan 2 mm. Pengambilan sampel diambil di tiga  titik  sepanjang  pesisir  pantai  sungai  kunyit  Kabupaten Mempawah.  Jenis  mineral  zeolit  ditentukan dengan    difraktrometer  sinar-X  ,sedangkan  pengujian  penurunan  salinitas  menggunakan  metode argentometri.  Jenis  mineral  zeolit  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  mordenit.  Hasil  pengujian menunjukkan  bahwa nilai  optimum  penurunan  salinitas  air  payau  menggunakan  media  adsorben  zeolit sebesar 27,31  %  dengan  debit  optimum  160  ml/menit,  ukuran  partikel  zeolit  optimum  sebesar  1,5  mm. Model rancangan desalinator didesain menggunakan  debit sebesar 160 ml/menit, ukuran zeolit sebesar 1,5 mm dengan diameter tabung 2 inchi dan tinggi 1 m. Kata Kunci : Zeolit, Adsorbsi, Penurunan Salinitas, Model Rancangan Desalinator

## ABSTRACT
Coastal  areas  are  often  faced  with  the  problem  of  limited  water  resources  related  to  the  scarcity  of  fresh water that can be used as clean water. Therefore we need an alternative attempt to design a simple technological processing  brackish  water.  This  study  aims  to  determine  how  large  a  decrease  in  the  value  of  the  optimum salinity brackish water with zeolite based adsorbent media flow rates and particle size of the zeolite as well as designing  technology  processing  brackish  water  into  fresh  water  with  optimum  zeolite  adsorbent  media.  The samples were taken from wells coastal residents Turmeric riverMempawah District. The independent variable in this study is that flow rates of 100, 120, 140, 160, 180 and 200 ml / min and particle size of the zeolite is 0.5; 1; 1.5  and  2  mm.  Sampling  was  taken  at  three  points  along  the  river  coast  turmeric Mempawah regency.  Type zeolite  minerals  difraktrometer  determined  with  X-rays,  while  the  decrease  in  salinity  testing  method argentometry.  Type  zeolite  minerals  used  in  this  study,  namely  mordenite.  The  test  results  showed  that  the optimum value decrease salinity brackish water using zeolite adsorbent media was 27.31% with optimum flow 160 ml / min, the optimum particle size of 1.5 mm zeolite. Desalinator design model is designed to use a debit of 160 ml / min, the size of the zeolite at 1.5 mm with a tube diameter of 2 inches and a height of 1 m. Keywords: Zeolite, Adsorbsi, Decreased Salinity, Draft Model desalinator

## 1. PENDAHULUAN
Daerah  pesisir  sering  dihadapkan  pada  masalah  keterbatasan  sumber  daya  air.  Secara kuantitas,  daerah  pesisir  umumnya  memiliki  air  yang  melimpah,  tetapi  sering  kali  sulit mendapatkan  air  untuk  berbagai  penggunaan,  karena  kualitasnya  tidak  memadai.  Keterbatasan sumber daya air di daerah pesisir berkaitan dengan kelangkaan air tawar yang dapat dimanfaatkan sebagai  air  bersih.Pengaruh  air  laut  terhadap  tata  air  amat  kuat  di  wilayah  pesisir  dan mempengaruhi kualitas air secara umum. Secara kimia, besarnya pengaruh air laut tercermin pada tingginya salinitas. Air yang memiliki salinitas terlalu tinggi dapat mendatangkan kerugian apabila dipergunakan  untuk  kegiatan- kegiatan  tertentu,  misalnya  berbahaya  untuk  kesehatan  bila digunakan sebagai air minum, menyebabkan kegagalan panen bagi pertanian, korosi bagi peralatan dan bangunan yang terbuat dari unsur logam. Air payau adalah campuran antara air tawar dan air laut (air  asin).  Jika  kadar  garam  yang  dikandung  dalam  satu liter air adalah  antara  0,5  sampai 30 gram, maka air ini disebut air payau. Namun jika konsentasi garam melebihi 30 gram dalam satu liter air  disebut air asin (Suprayogi, 2006).
Berfokus didaerah Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, masyarakat disana memanfaatkan air sumur  untuk  kebutuhan  sehari- hari  seperti  mencuci,  mandi  dan  lain-lain.  Berdasarkan pengamatan  yang  dilakukan  peneliti  di  lapangan,  di  daerah  Sungai  Kunyit  belum  ada  PDAM sehingga  masyarakat  menggunakan  air  sumur.  Air  sumur  yang  mereka  gunakan  merupakan  air payau sehingga diperlukan pengolahan terlebih dahulu.
Teknologi sederhana yang dapat mengolah air payau menjadi air tawar adalah dengan proses filtrasi dengan memanfaatkan adsorben. Berdasarkan penelitian dari pusat penelitian informatika- LIPI  menyatakan  bahwa  air  payau  dan  air  laut  dapat  diolah  menjadi  air  tawar  dengan  prinsip adsorbsi  menggunakan  zeolit.  Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  kapasitas  penyerapan  Na + antara  0,07 sampai dengan 0,67 meq/100g (Adil Jamali dkk, 2013). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gustian dan Totok (2005) menyatakan bahwa zeolit yang telah diaktivasi mampu menyerap kadar garam Na + sebesar 80 %. Selain menyerap ion Na + , zeolit yang telah diaktivasi juga mampu mengurangi  bau  amoniak  dalam  air  dan menyerap  logam.  Berdasarkan  pertimbangan tersebut, maka diperlukan upaya alternatif untuk merancang sebuah teknologi sederhana pengolah air payau dengan memanfaatkan zeolit sebagai adsorben. Dengan  teknologi  ini  diharapkan dapat mengolah air payau menjadi  air  tawar sebagai bahan baku air bagi masyarakat didaerah Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.

## 2. METODE PENELITIAN

## A. Lokasi dan waktu
Penelitian  dan  perancangan  dilaksanakan laboratorium  Teknik  Lingkungan  Universitas Tanjungpura sedangkan pengmbilan sampel air menggunakan air sumur yang ada di daerah pesisir pantai Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah. Adapun titik sampling yang diambil yaitu :
Titik 1 : berjarak ± 91 meter dari garis pantai. Titik 2 : berjarak ± 177 meter dari garis pantai. Titik 3 : berjarak ± 560 meter dari garis pantai.

## B. Jenis Sampel Air
Jenis  sampel  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  sampel  gabungan  tempat.  Sampel gabungan tempat (integrated sample ) merupakan sampel gabungan yang diambil secara terpisah dari beberapa tempat, dengan volume yang sama.
.

## C. Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya 20 liter air payau, 1 kg zeolit yang ada dijual dipasaran, kertas saring, air suling, larutan natrium klorida (NaCl)0.0141 N, larutan baku perak nitrat (AgNO 3 )0.0141 N, larutan indikator kalium kromat (K 2 CrO 4 ) 5% b/v.

## D. Peralatan
Alat - alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pipa  PVC  2  inchi  dan  1/2  inchi,    bak penampung,  stopkran, tee, mour PVC, buret 50 ml, labu erlenmeyer 100 ml dan 250 ml, labu ukur 100 ml dan 1000 ml, gelas ukur 100 ml, pipet ukur 10 ml, gelas piala 1000 ml, spatula, corong gelas, timbangan analitik.

## E. Metode Pengumpulan Data
Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang  diukur  langsung  dari  air payau, meliputi salinitas, Sedangkan sekundernya yaitu data yang berasal dari referensi atau data- data serta berdasarkan baku mutu pemerintah dan studi kepustakaan.

## F. Variabel Penelitian
Adapun variabel terikat pada penelitian ini adalah salinitas, ketinggian media dan diameter tabung. Variabel bebas pada penelitian ini adalah debit aliran dan ukuran zeolit. Debit aliran yang divariasikan yaitu 100 ml/menit,120 ml/menit, 140 ml/menit, 160 ml/menit, 180 ml/menit, 200 ml/menit. Sedangkan untuk ukuran zeolit divariasikan dengan ukuran 0,5 mm,1 mm, 1,5 mm dan 2 mm.

## G. Rangkaian Alat Pengolahan Air Payau
Pada rangkaian alat disiapkan absorben dalam kolom PVC dengan diameter ukuran 2 inchi dan tingginya 0,5 m. Volume bak penampung yang digunakan 100 liter.
Gambar 1. Alat pengolahan air payau

## H. Analisis Argentometri Pada Air Hasil Desalinasi (SNI, 2004)
 Persiapan Pengujian
Pembakuan larutan baku perak nitrat ( AgNO 3 ) dengan NaCl 0,0141 N Dimasukkan  25  ml  larutan  NaCl  0.0141  N  kedalam  labu  Erlenmeyer          100  ml.  dibuatkan larutan  blanko  menggunakan  25  ml  air  suling,  kemudian  ditambahkan  1  ml  larutan  indicator K 2 CrO 4 5% b/v dan diaduk. Selanjutnya dititrasi dengan larutan AgNO3 sampai terjadi perubahan warna (warna merah kecoklatan) dan dicatat volume larutan AgNO 3 yang digunkan untuk contoh uji (A-ml ) dan blanko (B-ml). Pengujian dilakukan secara duplo. Apabila standar deviasi (SD) kadar klorida secara duplo lebih besar dari 5%, maka dilakukan titrasi ke tiga. Kemudian dirata-ratakan volume  AgNO 3 yang  digunakan  dan  dilakukan  perhitungan  normalitas  larutan  baku  N  AgNO 3 dengan rumus :
N AgNO = .
……………………. (1)
Dengan pengertian : N AgNO 3 adalah normalitas larutan baku  AgNO 3 (mgrek/ml) adalah volume larutan baku AgNO 3 untuk titrasi larutan NaCl (m/l) adalah volume larutan baku AgNO 3 untuk titrasi blanko (m/l) adalah normalitas larutan NaCl yang digunakan (mgrek/ml) adalah volume larutan NaCl yang digunakan (m/l)

##  Prosedur Penguji
Diambil 100 ml air sampel dan digunakan secara duplo, kemudian sampel air dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml. dilakukan pembuatan larutan blanko. Pada sampel uji ditambahkan 1  ml  larutan  indicator    K 2 CrO 4 5%,    kemudian  dititrasi  dengan  larutan  baku  AgNO 3 sampai  titik akhir titrasi yang ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna merah kecoklatan dari Ag 2 CrO 4 , lalu  dicata  volume  AgNO 3 yang  digunakan.  Dilakukan  titrasi  blanko  terhadap    100  ml  air  suling bebas klorida. Diulangi titrasi tersebut dua kali dan dirata-ratakan volume AgNO 3 yang diperoleh.
Air  hasil  desalinasi    dihitung  kadar  klorida  dengan  menggunakan  persamaan  rumus  sebagai berikut:
Kadar Cl = ( )× × ,
…..………………. (2)
dengan pengertian : A adalah volume larutan baku AgNO 3 untuk titrasi (mL)
B adalah volume larutan baku AgNO 3 untuk titrasi blanko (mL)
N adalah normalitas larutan baku AgNO 3 (mgrek/mL) V adalah volume contoh uji (mL) Perhitungan Kadar Garam : mg/L NaCl = (mg/L Cl ) 1,65 ……………………. (3)

## I. Analisis Data
Dari analisa akan dapat diketahui berapa besar penurunannya.
a. Untuk efisiensi
Adapun rumus yang digunakan untuk menetukan efisiensi dapat dilihat pada persamaan 4 berikut.
(%) = x 100% ……………………. (4)
S 0 = kadar parameter sebelum pengolahan S  = kadar parameter sesudah pengolahan

## 3. HASILDANPEMBAHASAN A. Analisa Sampel Air
Analisa  sampel  air  payau  dilakukan  untuk  mengetahui  kandungan  kadar  garam  pada  air tersebut. Air payau yang dianalisa ini merupakan air payau yang berasal dari sumur yang ada di rumah  penduduk  pesisir  pantai Sungai  Kunyit.  Sampel  air  payau  ini  dianalisa  untuk  mengetahui kandungan kadar garam awal sebelum air ini  diolah. Sampel air payau diambil di tiga sumur yang berbeda. Tujuan pengambilan di tiga sumur ini untuk mengetahui masing- masing kadar garamnya di setiap sumur sehingga dapat mewakili pengolahan yang akan dibuat. Setelah sampel air diambil di  setiap  sumur  kemudian  dilakukan  analisa  kandungan  salinitasnya.  Pada  saat  pengolahannya, sampel air di tiga sumur digabungkan menjadi satu tempat dengan volume sampel setiap sumur 20 liter.  Kemudian  diukur  salinitasnya.    Penggabungan  tersebut  dimaksudkan  untuk  menentukan rerata konsentrasi kadar garam dalam air sampel di sepanjang pesisir Sungai Kunyit. Hasil analisa sampel air payau di tiga sumur pesisir pantai Sungai Kunyit dapat dilihat pada tabel 1 :
Tabel 1. Analisa Sampel Air Payau Air Sampel Cl - (g Cl - /liter) Salinitas (mg/liter) Sumur 1 0,68 1,13 Sumur 2 1,11 1,84 Sumur 3 0,97 1,61 Gabungan 0,92 1,53 Sumber : Hasil analisis
Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh di ketiga sumur tersebut memiliki kadar garam yang cukup tinggi melewati standar salinitas air tawar yaitu 1,53 mg/liter atau 0,92 g Cl - /liter . Secara kuantitatif, mutu air payau mengandung klorida antara 0,5 g Cl - /liter sampai dengan 10 g Cl - /liter masih  diklasifikasikan  sebagai  air  payau.  Merujuk  pada  baku  mutu  air  bersih  (PP  No.82,  2001), kandungan klorida dalam air bersih adalah maksimal 0,6 g Cl - /liter (Sarwoko, 2010).
B. Analisa Zeolit yang Digunakan
Sampel  zeolit  yang  digunakan  yaitu  zeolit  yang  ada  dipasaran.  Zeolit  ini  dianalisis  untuk mengetahui  jenis  mineral  penyusun  zeolit  yang  digunakan  pada  penelitian  ini.  Analisis  zeolit menggunakan metode X-Ray Diffraction ( XRD ). Berdasarkan hasil  analisa terdapat empat tipe zeolit yang  mungkin  digunakan  yaitu Cristobalite  b , Heulandite , Mordenite , Orthoclase .  Penentuan  jenis zeolit ini ditentukan berdasarkan interval relatif (%) dan 2Ɵ. Dari gambar 3.1 menunjukkan nilai tipe zeolit yang digunakan yaitu tipe dengan nilai 2Ɵ sebesar 22,43 dan interval relatif  sebesar 100 %. Berikut Gambar 2 yang menunjukkan jenis mineral dari zeolit yang digunakan sebagai adsorben dalam penelitian ini.
Gambar2. DifragtogramZeolit yang Digunakan
P o s itio n [°2 The ta ] 1 0 2 0 30 4 0 5 0 C o unts 0 2 5 1 0 0 2 2 5 5. 65 0 [°] ; 1 5. 62 83 6 [Å ] 9. 90 6 [°] ; 8 .9 22 27 [Å ] 11 .2 04 [° ]; 7. 89 12 7 [Å ] 13 .4 69 [° ]; 6. 56 84 3 [Å ] 17 .3 79 [° ]; 5. 09 87 1 [Å ] 19 .1 21 [° ]; 4. 63 79 6 [Å ] 19 .7 38 [° ]; 4. 49 42 1 [Å ] 21 .0 18 [° ]; 4. 22 34 1 [Å ] 22 .0 11 [° ]; 4. 03 50 2 [Å ] 22 .4 38 [° ]; 3. 95 92 7 [Å ] 23 .6 55 [° ]; 3. 75 82 3 [Å ] 25 .0 76 [° ]; 3.5 48 37 [Å ] 2 5. 77 9 [°] ; 3 .4 53 21 [Å ] 26 .4 23 [° ]; 3. 37 04 7 [Å ] 26 .9 05 [° ]; 3. 31 11 8 [Å ] 27 .84 1 [°] ; 3 .2 01 93 [Å ] 28 .18 6 [°] ; 3 .1 63 47 [Å ] 29 .0 86 [° ]; 3. 06 76 4 [Å ] 30 .0 50 [° ]; 2. 97 13 3 [Å ] 30 .9 81 [° ]; 2. 88 41 8 [Å ] 32 .0 37 [° ]; 2. 79 14 4 [Å ] 32 .8 20 [° ]; 2. 72 66 4 [Å ] 35 .6 14 [° ]; 2. 51 88 7 [Å ] 36 .2 23 [° ]; 2. 47 79 2 [Å ] 38 .2 65 [° ]; 2. 35 02 6 [Å ] 42 .5 22 [° ]; 2. 12 42 6 [Å ] 45 .0 15 [° ]; 2. 01 22 6 [Å ] 46 .3 69 [° ]; 1. 95 65 8 [Å ] 48 .4 24 [° ]; 1. 87 82 4 [Å ] 50 .3 49 [° ]; 1. 81 08 5 [Å ] 50 .9 94 [° ]; 1. 78 94 5 [Å ] 54 .1 03 [° ]; 1. 69 37 3 [Å ] 59 .7 14 [° ]; 1. 54 72 8 [Å ] Tri P utri P D
Menurut  hasil-hasil  penelitian  terdahulu  ,zeolit alam  yang  telah  diaktivasi  dapat  digunakan sebagai adsorben untuk menyerap beberapa jenis ion. Zeolit memiliki struktur pori dengan ukuran tertentu  dan  luas  permukaan  yang  besar  sehingga  dapat  berfungsi  sebagai  penyerap  dengan selektivitas  dan  kemampuan  penyerapan  yang  cukup  tinggi.  Sruktur  zeolit  memiliki  pori  dengan ukuran  tertentu  menyebabkan  molekul-molekul  dengan  ukuran  kecil  mampu  terserap  dalam struktur  zeolit.  Struktur  zeolit  yang  mempunyai  pori  biasanya  diisi  oleh  molekul  air  yang  dapat dipertukarkan dengan kation-kation yang sesuai, seperti Ca 2+ , Na + , K + , Mg 2+ (Guisnet, dalam Indah 2001).

## C. Pengaruh Debit Terhadap Salinitas
Dari percobaan yang dilakukan, zeolit digunakan sebagai adsorben yang dibuat sebagai filter. Ketinggian zeolit yang digunakan yaitu 50 cm dengan diameter tabung filter 5,08 cm. Ukuran zeolit yang  digunakan  yaitu  1,5  mm.  Variasi  debit  memiliki  kemampuan  berbeda - beda  untuk menurunkan salinitas.
Gambar 3 menunjukkan  hasil  yang  didapat  dari  percobaan  yang  dilakukan  berdasarkan penurunan salinitas terhadap variasi debit .
Gambar 3. Grafik Hubungan Antara Debit Aliran Terhadap Salinitas Gambar 3 menunjukkan  presentasi  penurunan  salinitas  semakin  besar  seiring  dengan meningkatnya debit. Pada debit dari 100 ml/menit penurunan salinitas sebesar 22 % meningkat sampai pada debit 160 ml/menit sebesar 27,31%. Namun, pada debit 180 sampai 200 ml/menit penurunan salinitas semakin kecil sebesar 12,28 % dan 10,53 %.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ratih Suci Apriani dkk (2010), bahwa semakin lama waktu kontak yang terjadi maka semakin kecil debit aliran air sehingga  penyisihan Na + dan Cl - semakin besar.
Peningkatan  penurunan  salinitas  pada  debit  100  ml/menit  sampai  160  ml/menit  terjadi karena tekanan yang dihasilkan semakin besar yang menyebabkan air dapat menembus jarak antar permukaan  partikel.  Pada  pengujian  yang  telah  dilakukan  terdapat  beberapa  partikel  zeolit  yang tidak terkontak dengan air sehingga tidak terjadi penyerapan pada permukaan zeolit tersebut yang dikarenakan debit aliran air kecil.
Pada  debit  antara  160  ml/menit  dengan  200  ml/menit  menyebabkan  semakin  kecilnya penurunan salinitas. Debit aliran ini dipengaruhi waktu kontak dimana semakin besar debit aliran masuk  maka  waktu  kontak  semakin  pendek  sehingga  proses  penyerapan  semakin  baik.  Hal  ini disebabkan  oleh  waktu  tinggal  atau  kontak  adsorben  dengan  adsorbat  hanya  sebentar  (Kirk- Othmer, dalam Ratih, 2010). Dapat dilihat pada Gambar 3 hasil yang didapat menunjukkan bahwa semakin cepat waktu kontak zeolit dengan air baku maka semakin besar penurunan salinitas. Pada debit  180  ml/menit  dengan  waktu  kontak  yang  semakin  cepat  menunjukkan  semakin  kecilnya penurunan salinitas. Menurut Reynold (1982), Semakin kecil debit yang digunakan mengakibatkan proses  adsorbsi  semakin  baik,  sebaliknya  semakin  besar  debit  yang  digunakan  maka  proses adsorbsi  akan  berkurang.  Ini  dipengaruhi  oleh  waktu kontak  antara  air  yang  diolah  dengan
adsorbannya. Waktu kontak merupakan suatu hal yang sangat menentukan dalam proses adsorpsi. Waktu  kontak  yang  lebih  lama  memungkinkan  proses  difusi  dan  penempelan  molekul  adsorbat berlangsung lebih baik. Ini terjadi karena kemampuan penyerapan adsorben di tiap debit berbeda- beda.

## D. Pengaruh Ukuran Partikel Terhadap Salinitas
Hasil analisa penurunan salinitas terhadap ukuran media ditampilkan pada tabel 2
Tabel 2. Analisa Penurunan Salinitas Terhadap Ukuran Media Zeolit Ukuran (mm) Berat(gram) % Penurunan 2 1.524 10,25 1,5 1.557 27,31 1 1.664 16,87 0,5 1.667 11,98 Sumber : Hasil analisis
Pada Tabel 2 menunjukkan variasi ukuran adsorben menggunakan aliran debit 160 ml/menit. Faktor yang mempengaruhi adsorbsi dalam menurunkan salinitas adalah  ukuran zeolit.  Ukuran zeolit menentukan luas permukaan adsorben.Semakin luas permukaan adsorben, semakin banyak adsorbat  yang  diserap,  sehingga  proses  adsorpsi  dapat  semakin  efektif.  Semakin  kecil  ukuran diameter adsorben maka semakin luas permukaannya. Kapasitas adsorpsi total dari suatu adsorbat tergantung pada luas permukaan total adsorbennya (Sawitri, 2008).
Proses  adsorpsi  tergantung  pada  banyaknya  tumbukan  yang  terjadi  antara  partikel-partikel adsorbat  dan  adsorben.  Tumbukan  efektif  antara  partikel  itu  akan  meningkat  dengan meningkatkanya  luas  permukaan.  Jadi,  semakin  luas  permukaan  adsorben  maka  adsorpsi  akan semakin  besar.  Semakin  kecil  ukuran  partikel  maka  waktu  kontak  akan  berlangsung  lebih  lama. Waktu  untuk  mencapai  keadaan  setimbang  pada  proses  serapan  logam  oleh  adsorben  berkisar antara beberapa menit hingga beberapa jam (Bernasconi, 1995).
Berdasarkan Tabel2 dapat  dibuat  grafik  hubungan  antara  kadar  salinitas  dengan  variasi ukuran. Hasil pengolahan tersebut dapat dilihat Gambar 4 sebagai berikut.
Gambar 4. Grafik Hubungan Antara Ukuran Zeolit Terhadap Salinitas
Gambar 4menunjukkan bahwa penurunan salinitas dengan menggunakan variasi ukuran zeolit mengalami penurunan pada ukuran zeolit 1,5 mm dengan efisiensi sebesar 27,31 %. Selain  itu  faktor  yang  mempengaruhi  penurunan  salinitas  dari  variasi  ukuran  adalah  berat zeolit. Dari tabel 3.3 juga menunjukkan berat zeolit dalam tabung dari variasi ukuran. Berat zeolit pada  ukuran  optimum  1,5  adalah  1557  gram.  Pada  penelitian  ini  variabel  tetap  yang  digunakan
0 5 10 15 20 25 30 0 0.5 1 1.5 2 2.5 Pe nu ru nan S al in itas (% ) Ukuran Zeolit (mm)
adalah ketinggian dan diameter tabung filter. Ini berpengaruh pada banyaknya zeolit dalam tabung filter.  Semakin kecil ukuran zeolit dalam tabung maka semakin banyak zeolit yang ada. Menurut Banny  Syahputra  (2009),  perbedaan  berat  bahan  adsorben  memiliki  kemampuan  berbeda- beda dalam menurunkan salinitas (NaCl dan Cl). Penurunan kadar salinitas sejalan dengan penambahan berat adsorben. Berat adsorben dikarenakan kecilnya ukuran partikel.
Dari  grafik  menunjukkan  semakin  besar  ukuran  partikel  yaitu  dari  0,5  sampai  1,5  semakin besar pula penurunan salinitas. Ini terjadi dikarenakan faktor jumlah zeolit pada tabung filter. Pada ukuran  tabung  filter  yang  sama  dengan  berbedanya  ukuran  tiap  partikel  menyebabkan  semakin banyak pula zeolit yang ada dalam tabung. Pada ukuran zeolit yang kecil akan terjadi pemadatan antara partikel zeolit yang satu dengan yang lainnya sehingga antar permukaan zeolit bertemu dan merapat  dan  mengkibatkan  tidak  adanya  kontak  air  pada  permukaan  zeolit  tersebut.  Sedangkan pada ukuran 2 mm penurunan salinitas semakin kecil yaitu  11,98 %. Penurunan ini terjadi karena luas  permukaan  semakin  kecil.  Semakin  besar  ukuran  partikel  zeolit  dalam  tabung  filter mengakibatkan  semakin  kecil  luas  permukaan  partikel  zeolit  sehingga  jumlah  pori-pori  pada partikel zeolit berkurang.

## E. Model Rancangan
Dari  penelitian  yang  dilakukan  didapatlah  nilai  optimum  debit  dan  ukuran  zeolit  untuk mengolah air payau di pesisir pantai sungai kunyit kabupaten mempawah. Jadi, untuk merancang model pengolahan air payau di daerah pesisir pantai Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dapat dihitung menggunakan mempertimbangkan kapasitas pemakaian air bersih setiap rumah tangga. Diketahui : Debit  penelitian (Q 1 ) : 160 ml/menit  = 2,7 x 10-5 m 3 /det Waktu aliran dalam filter : 25 detik Tinggi tabung  filter (T 1 ) : 0,5 m Diameter  tabung  filter : 2 inchi = 0, 05 m Kebutuhan air  1 orang : 100 liter/24 jam Yang dilayani : 1 Kepala Keluarga 1 kepala keluarga : 5 orang
Ditanya : dimensi alat skala rumah tangga ? Jawab : Kecepatan aliran air dalam tabung filter (V 1 ) = , = 0,02 m det Volume pemakaian air = 1 KK x 5 orang x 100 liter = 500 liter = 0,5 m 3
Debit pemakaian rumah tangga Q 2 = , = 5,7 10
Pada perencanaan untuk skala rmah tangga diameter yang digunakan 2 inchi sehingga A 1 = A 2 = = 3,14 (0,05) = 0,0019 m
Ketinggian filter (T 2 )
= 2,7 10 5,7 10
= 0,0019 m x 0,5 m 0,0019 m 2,1 = 0,5
= 1,05
Jadi  untuk  mengolah  air  payau  skala  rumah  tangga  dengan  kapasitas  500  liter/hari diperlukan dimensi filter dengan diameter 2 inchi dan ketinggian 1,05 m.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
 Nilai  optimum  penurunan  salinitas  air  payau  menggunakan  media  adsorben  zeolit  sebesar 27,31 % dengan debit optimum 160 ml/menit, ukuran partikel zeolit sebesar 1,5 mm.
 Model rancangan desalinasi  didesain menggunakan  debit sebesar 160 ml/menit, ukuran zeolit sebesar 1,5 mm dengan diameter tabung 2 inchi dan tinggi 1 meter.
B. Saran
 Sebaiknya dilakukan penambahan variasi debit dan ukuran partikel zeolit.
 Sebaiknya dilakukan analisa GSA ( Gas Sorption Analizer ) untuk mengetahui ukuran pori zeolit yang digunakan.
Ucapan Terimakasih Dengan  selesainya  penelitian  ini  saya  mengucapkan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua orang tua, kedua dosen pembimbing yaitu Ibu Nelly Wahyuni, S.Si, M.Si dan Ibu Dian Rahayu Jati St, M.Si serta kepada teman-teman Teknik Lingkungan 2009 dan semua  orang  yang  telah  berperan  dalam  membantu  penelitian  yang  tidak  dapat  di  ucapkan  satu persatu.  Harapan  saya  penelitian  ini  dapat  bermanfaat  bagi  semua  dan  dapat  dipergunakan sebagaimana mestinya.

## Referensi
Adil  Jamali,  Kalzani  Jafri,  M.  Amin  dan  Widi  Astuti.  2003.  Pengolahan  Air  Payau  Menggunakan Mineral Zeolit. Pusat Penelitian Informatika-LIPI. Bandung. Pemaparan Hasil Litbang. Juli 2003 : A208 – A218
Bambang Poerwadi, dkk. 1998. Pemanfaatan Zeolit Alam Indonesia Sebagai Adsorben Limbah Cair dan Media Fluiditas dalam Kolom Fluidisasi. Unversitas Brawijaya. Malang Benny  Syahputra.  2009.  Perancangan Trickling  Filter dengan  Media  Batu  Apung  Sebagai  Upaya Penurunan  Salinitas  Air  Payau.  Universitas  Islam  Sultan  Agung.  Semarang. Jurnal  Studi Lingkungan Vol.1, No.1 Mei 2009 : 47-56 Bernasconi, G.H. et al. 1995. Teknologi Kimia. PT. Pradnya Paramita. Jakarta Gustian I dan Totok ES.2005.Studi Penurunan Salinitas Air Dengan Menggunakan Zeolit Alam Yang Berasal Dari Bengkulu. Jurnal Gradien Vol.1 No.1 Januari 2005 : 38-42 Guisnet,  M.  2002. “Coke”  Molecules  Trapped  in  The  Micropores  of  Zeolites  as    Active  Species  in Hydrocarbon Transformations, J. Mol. Catal., 182-183,  367-382.
Hardyanti,  N  dan  Nurmeta, DF.2006.  Studi  Evaluasi  Instalasi  Pengolahan  Air  Bersih  Untuk Kebutuhan Domestik Dan Nondomestik (Studi Kasus Perusahaan Tekddtil Bawen Kabupaten Semarang). Jurnal Prespitasi Vol.1 No.1 September 2006. ISSN 1907-187X
Indah  Nurhayati. 2001.  Filtrasi  dengan  Media  Zeolit  Teraktivasi  Untuk  Menurunkan  Kesadahan, Jurusan  Teknik  Lingkungan FTSP  Universitas  PGRI  Adi  Buada. Surabaya. Jurnal  Wahana Volume 57, No 2, Desember 2001 Kirk, R.E. dan Othmer, D.F. 1981. Encyclopedia of Chemical Technology . 3thed., Vol 4, John Wiley and Sons, Inc. New York. pp. 561–570 Ratih  Suci  Apriani,  Putu  Wesen.  2010.Penurunan  Salinitas  Air  Payau  Dengan  Menggunakan Resin.Prodi  Teknik  Lingkungan,  Fakultas  Teknik  Sipil  dan  Perencanaan.Universitas Pembangunan Nasional. Surabaya. Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan, 2 (1). pp. 64-77 Reynolds, Tom D. 1982. Unit Oprations and Process in Enviromental Engineering.California: Texas A&M University, Brooks/Cole Engineering Division
Sawitri, D. E., dan Sutrisno, T. 2006. Adsorpsi Krom (VI) dari Limbah Cair Industri Pelapisan Logam dengan  Arang  Eceng Gondok  (Eichornia  crossipes).  Jurusan  Teknik  Kimia,  Fakultas  Teknik, Universitas Diponegoro. Semarang. Jurnal Sains Pomits Vol. 1, No. 1,2012 1-6 Suprayogi  I,  Nadjndji  A,  Dijatnol  dan  Muhammad  I.  2006.Fenomena  Intrusi  Air  Laut  Di  Estrusi Akibat Pengaruh Tinggi Pasang Air Laut Dengan Debit Hulu Sungai Menggunakan Pendekatan Model Fisik.ParifikasiVol.7 No.2. Hlm 133 – 138