NILAI EKONOMIS  PENGGUNAAN SOLAR CELL TERHADAP GENSET SEBAGAI CATU DAYA PADA BASE TRANSCIEVER STATION (BTS) TELKOMSEL  DI LOKASI KELAPA DUA  KABUPATEN BANYUASIN
Dian Eka Putra 1 , Higus Sapriansyah 2
1,2 Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Palembang e-mail : dianekaputra90@gmail.com 1 , higus_x10@yahoo.com 2
ABSTRAK Telekomunikasi  dan  informasi  merupakan  bagian  terpenting  bagi  masyarakat  kota  dan daerah,  untuk  mengcover  layanan  telekomunikasi  khusunya  didaerah  pedalaman,  perairan  dan perbatasan  yang  jauh  dari  pusat  kota,  perlunya  dibangun  BTS  (base  transceiver  station)  sebagai  akses komunikasi terhadap sinyal komunikasi dan informas. Kurangnya dan   ketiadaan pasokan energi listrik dalam hal ini PT. PLN, maka Bahan Bakar Minyak jenis Solar diwilayah perairan dan pedalaman masih bisa diandalkan sebagai sumber energi lain untuk mensuplai listrik ke BTS (base transceiver station) di daerah  terpencil  tersebut  yaitu  dengan  menggunakan  genset  sebagai  catuan.  Kendala  dengan menggunakan  genset  diantaranya  sulitnya  transfortasi  dan    kelangkaan  solar,  harga  solar  yang  tingggi. Untuk  mengatasi  masalah  tersebut  sebagai  alternatif  lain  yaitu  menggunakan  energi  surya,  atau    lebih dikenal  dengan    sebutan  solar  cell  yang  ramah  lingkungan.  Dengan  total  rata-rata  cahaya  matahari sebesar  4,744  KwH/m 2 sehingga  kebutusan  Modul  PVdi  BTS  Kelapa  Dua  dibutuhkan  Modul  PV hubungan seri 40 buah dan Solar Charge Controller sebanyak 3 unit. Dengan menggunakan Panel Solar Cell  biaya  perbulan  sebesar  Rp.  20.000.000  tentunya  lebih  ekonomis,  sehingga  Cost  saving  terhadap biaya operasional genset  dengan Saving cost pertahun yang didapat sebesar  Rp. 160.704.750. Kata Kunci : Kelapa Dua, Base Tranceiver Station (BTS), Genset, Solar Cell,  Cost saving.
ABSTRAC Telecommunications  and  information  are  the  most  important  part  for  urban  and  regional communities, to cover telecommunications services especially in the remote areas, waters and borders far from the city center, the need to build a BTS (base transceiver station) as communication access to communication  signals  and  information.  Lack  and  lack  of  electricity  supply  in  this  case  PT.  PLN,  the Solar type of fuel oil in the waters and inland areas can still be relied upon as another energy source to supply  electricity  to  the  base  transceiver  station  in  the  remote  area  by  using  a generator  as  a  supply. Constraints by using generators include the difficulty of transportation and scarcity of diesel fuel, high diesel prices. To overcome this problem as an alternative that is using solar energy, or better known as solar cells that are environmentally friendly. With a total average solar light of 4,744 KwH / m2 so that the needs of the PV Module at BTS Kelapa Dua are required 40 series PV modules and 3 units of Solar Charge  Controller.  By  using  Solar  Cell  Panel  a  monthly  fee  of  Rp.  20,000,000  is  certainly  more economical, so that the cost savings of generator operational costs with annual Saving costs obtained is Rp. 160,704,750.
Key Words : Kelapa Dua, Base Tranceiver Station (BTS), Generator electric, Solar Cell,  Cost saving.

## PENDAHULUAN
Kebutuhan jaringan telekomunikasi dan informasi saat ini semakin pesat perkembangannya, baik  suara,  data  dan  gambar  maka  perusahaan  telekomunikasi  memasuki  lingkungan  bisnis  yang semakin kompetitif. Banyaknya site-site Telkomsel yang di bangun di area terpencil misal di pulau dan  ketiadaan  pasokan  catudaya  dalam  hal  ini  PLN.  maka  Telkomsel  berupaya  untuk  mencari sumber energi lain untuk mensuplai  energi listrik ke BTS di daerah terpencil tersebut yaitu dengan menggunakan genset sebagai catuan. Untuk catuan menggunakan genset di site-site yang aksesnya sulit  ini,  terdapat  kelemahan-kelemahan  diantaranya  kelangkaan  BBM  (solar),  harga  BBM  (solar) yang  tinggi  selain  itu  untuk  menggurangi  ketergantungan  energi  fosil  yang  cadangannya  terus menurun  serta polusi  yang  diakibatkan  pembakaran  dari energi  fosil  [1].  Untuk  menekan  masalah
tersebut maka Telkomsel pun mencoba untuk mencari alternatif lain, atau mengurangi pasokan dari PLN  menuju  energi  yang  ramah  lingkungan  [2],  salah  satunya  menggunakan  energi  surya,  atau lebih dikenal dengan sebutan solar cell (photovoltaic). Dimana dengan pemanfaatan energi matahari berarti mendukung program pemerintah yaitu semangat energi baru terbarukan (renewable spirit).

## TINJAUAN PUSTAKA Pemanfaatan Energi Surya
Energi surya sanggup  menyediakan energi listrik yang dikumpulkan langsung dari cahaya matahari [4]. Indonesia mempunyai karakteristik cahaya matahari yang baik (intensitas cahaya tidak fluktuatif) dibanding tenaga angin seperti di negara-negara 4 musim, utamanya lagi sel surya relatif efisien,  tidak  ada  pemeliharaan  yang  spesifik  dan  bisa  mencapai  umur  yang  panjang  serta mempunyai keandalan yang tinggi.
Untuk  memanfaatkan  potensi  energi  surya  tersebut,  ada  2  (dua)  macam  teknologi  yang sudah diterapkan, yaitu:
• Teknologi  energi  surya  fotovoltaik ,  energi  surya  fotovoltaik  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan listrik, pompa air, televisi, telekomunikasi dan informasi.
• Teknologi  energi  surya  termal ,  energi  surya  termal  pada  umumnya  digunakan  untuk  memasak (kompor  surya),  mengeringkan  hasil  pertanian  (perkebunan,  perikanan,  kehutanan,  tanaman pangan) dan memanaskan  air. Photovoltaic (PV) adalah suatu sistem atau cara langsung ( direct) untuk mentransfer radiasi matahari atau energi cahaya menjadi energi listrik.

## Sel Photovoltaic
Sel surya sering disebut sel photovoltaic atau fotovoltan, adalah sebuah alat semikonduktor yang  terdiri  dari  sebuah  wilayah-besar diode p-n  junction,  bahan  semi konduktor jenis-p dibuat dari silikon yang diserap boron kepermukaannya, sedangankan bahan semi konduktor  jenis-n  pada  permukaannya  diserap  phospor  [5].  Sel  PV  adalah  suatu  perangkat  yang mengkonversi  energi  radiasi  matahari  menjadi  energi  listrik.  Sistem  sel  PV  pada  dasarnya  terdiri dari pn junction atau ikatan antara sisi positif dan negatif di dalam sebuah sistem semikonduktor.

## Gambar 1 Photovoltaic

## Sistem kerja Catuan Photovoltaic pada Base Transceiver Station (BTS)
Prinsip  kerja  sistem  photovoltaic pada  BTS  (  Base  Transceiver  Station)  PT.  Telkomsel ditunjukkan  pada  Gambar  2.  Memperlihatkan  Aliran  listrik  yang  didapat  dari  panel/deretan Photovoltaic  akan  berupa  listrik  DC  (Direct  Current),  tegangan  di  stabilkan  oleh  solar  charge controller kemudian disimpan ke baterai, dan sebagian untuk mencatu beban pada Base Transceiver
Station  (BTS),  Charge  controller ini  mengkonversi  daya  input  dari panel  PV  menjadi  daya  output dengan menyesuaikan tegangan kerja perangkat ( 48 Vdc )

## Gambar 2. Blok Diagram Sistem catuan menggunakan Photovoltaic pada perangkat BTS

## Solar Charge Controller
Solar  Charge  Controller  adalah  peralatan  elektronik  yang  digunakan  untuk  mengatur  arus searah  yang  diisi  ke  baterai  dan  diambil  dari  baterai  ke  beban.  Solar  charge  controller  mengatur overcharging  (kelebihan  pengisian  -  karena  baterai sudah  penuh)  dan  kelebihan voltase  dari  panel surya.  Kelebihan  voltase  dan  pengisian  akan  mengurangi  umur  baterai.  Solar  charge  controller menerapkan teknologi Pulse width modulation (PWM) untuk mengatur fungsi pengisian baterai dan pembebasan arus dari baterai ke beban. Solar panel 12 Volt umumnya memiliki tegangan output 16 -  21  Volt.  Jadi  tanpa  solar  charge  controller,  baterai  akan  rusak  oleh  over-charging  dan ketidakstabilan tegangan [6].
Kapasitas Output Max  80 A, Maka kebutuhan Solar Charger Controller   yaitu :
+ 1 (1)
Dimana : Nscc : Jumlah kebutuhan Solar Charger Controller Cpv : kapasitas satuan Modul PV Npv : Total PV hubungan Seri VDC : Tegangan Nominal Kerja Cscc : Kapasitas Output Solar charge Controller

## Baterai
Baterai atau  akumulator  adalah  sebuah  sel  listrik  dimana  didalamnya  berlangsung  proses elektrokimia  yang reversible (dapat  berbalikan)  dengan  efisiensinya  yang  tinggi.  Yang  dimaksud elektrokimia  yang  reversibel,  adalah  didalam  baterai  yang  dapat  berlangsung  proses  pengubahan energi kimia menjadi energi listrik (proses pengosongan), dan sebaliknya dari tenaga listrik menjadi tenaga kimia, pengisian kembali dengan cara regenerasi dari elektroda-elektroda yang dipakai, yaitu dengan melewatkan arus listrik dalam arah (polaritas) yang berlawanan didalam sel.
Jenis  sel  baterai  ini  disebut  juga Storage  Battery, adalah  suatu  baterai  yang  dapat  digunakan berulang  kali  pada  keadaan  sumber  listrik  arus  bolak-balik  (AC)  terganggu.Jenis  sel  baterai  ini
disebut juga Storage Battery, adalah suatu baterai yang dapat digunakan berulang kali pada keadaan sumber listrik arus bolak-balik (AC) terganggu.

## Kapasitas pengisian baterai
Pengisian  baterai  atau  proses  charging  sangat  mempengaruhi  kapasitas  baterai  pada  suatu BTS.  Saat  awal  commissioning,  proses  pengisian  baterai    harus  diukur  terlebih  dahulu  agar  hasil dari  proses  pengisian  baterai  dapat  berlangsung  mendekati  kapasitas  maksimal  dari  baterai  dan lamanya  waktu  yang  dipakai  saat  proses  awal  charge.  Kapasitas  baterai  di  suatu  BTS Telekomunikasi  yaitu  2000  AH  (  yang  biasa  digunakan  untuk  solar  cell  ).  Untuk  perhitungan kapasitas baterai dapat menggunakan rumus dibawah.
Kapasitas baterai ( AH ) =
(hour) Jam x (A) Arus (2) Jam ( hours )  = ) A ( Arus ) AH ( baterai Kapasitas (3)

## Generator
Generator  set  adalah  suatu  mesin  listrik  yang  menghasilkan  energi  listrik  dengan  medan putat  atau  merubah  energi  mekanik  menjadi  energi  listrik    Beberapa  BTS  Telekomunikasi menggunakan  Generator  KUBOTA  type    KJT  230  FX  sebagai  sumber  pembangkit  tenaga  listrik. Type KJT 230 FX  merupakan generator tipe terbuka (open type), menggunakan engine KUBOTA dengan  spesifikasi  engine  model  KUBOTA  F2803  RPM  (engine  speed)  1500,  frekuensi  50  Hz. Tingkat  kebisingan  (suara)    Generator  terbuka  (open  type)  KUBOTA  KJT  230  FX  tidak  terlalu besar ± 80 db (pada jarak 7 meter). Untuk menjaga kebisingan suara yag ditimbulkan dipasang dan dibangun  rumah  generator  (Power  House)  dengan  berperedam  sehingga  diharapkan  hampir  tidak ada  suara  yang  terdengar  dari  luar  lingkup  BTS  Telekomunikasi  atau  lebih  kecil  dari  ±  80  db, Sedangkan  pembangkit  tenaga  listriknya  menggunakan  Alternator  TAIYO  4  poles  (kutub)  yang memiliki kapasitas 23 KVA, 3 fase + Netral dengan Daya Nyata sebesar 18400 watt, Cos Ø= 0,8 ; Arus yang mengalir adalah sebesar 34,9 Ampere [8].

## Konsumsi bahan bakar Generator
Generator yang  dipakai dibeberapa BTS Telekomunikasi, menggunakan genset KUBOTA type  KJT  230FX  dengan  menggunakan  bahan  bakar  yang  tidak  terlalu  boros,  dan  diharapkan menggunakan  bahan  bakar  dengan  kualitas  yang  bagus,  dimana  dapat  mempengaruhi  kinerja generator [8].
Pemakaian bahan bakar / jam :
 Beban 100 % ( 18400 kW )  =  6,5     liter/jam
 Beban   75 % ( 13800 kW )  =  4,65   liter/jam
 Beban   50 % (   9200 kW )  =  3,2     liter/jam
 Beban   25 % (   4600 kW )  =  1,98   liter/jam

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Gambar 3. Disain  Penelitian “ Nilai Ekonomis Penggunaan Solar Cell  Terhadap Genset Pada BTS Lokasi Kelapa Dua

## Data Pengukuran Hasil Survei Lapangan
Berikut  hasil  pengumpulan  data  yang  didapatkan  dari  site Telkomsel  di  desa Kelapa  Dua, kecamatan Pulau Rimau, kabupaten Banyuasin, Sumatera selatan.
1. Alat yang digunakan :
- GPS dan Kompas
- Solari meter atau pryanometer berfungsi untuk mengukur radiasi sinar matahari (Watt hours/m²/day)
Mulai
Pengumpulan Data:
a. Studi Pustaka
b. Observasi Lapangan Pemilihan lokasi Base Transciever Station ( BTS) Kelapa Dua Cari alternatip tempat lain ada Observasi Lapangan Pengukuran & Pengambilan Data Hasil pembahasan dan Penarikan  kesimpulan Selesai Tidak
-
2. Posisi Lintang
Berada pada posisi lintang selatan/LS ( latitude ) : S 02˚27.297’ Bujur Timur /BT ( longitude ) : E 105˚12.609’

## 3. Cuaca dan Lingkungan
No Data Keterangan 1 Ketinggian Site 23 M Dpl 2 Ambient Temperatur 32˚C 3 Cuaca Pada Saat Survei Cerah

## Data pengukuran Intensitas Cahaya Matahari
Tabel 1. Data Pengukuran Intensitas Cahaya Matahari dan suhu

## Data pengukuran beban
Tabel 2. Data Pengukuran beban pada saat survei
No Data Hasil Pengukuran 1 Tegangan Baterai 51,17 Volt 2 Arus Beban 21.6 Ampere 3 Total Arus Beban 21.6 Ampere 4 Total Beban 1105 Watt

## Data Pengisian Solar rutin pada lokasi
Tabel 3. Pengisian Rutin Solar perbulan
No Jam Intensitas Cahaya Matahari ( Solarimater ) Watt hours/m²/day Suhu ( ˚C ) 14/03/2017 15/03/2017 16/03/2017 14/03/2017 15/03/2017 16/03/2017 1 6:00 92 96 146 28,4 25,4 26 2 7:00 195 172 165 29,3 27,7 27,3 3 8:00 302 375 206 25,5 30,4 30,3 4 9:00 221 584 254 28,4 32,5 32,6 5 10:00 647 696 208 30,8 31,7 32,2 6 11:00 869 673 132 31,7 33 32,6 7 12:00 737 806 756 32,4 33,5 34,5 8 13:00 815 762 126 33,5 33,5 32,3 9 14:00 630 650 144 34,8 35 30,7 10 15:00 362 438 164 34,3 35,3 30,6 11 16:00 318 313 274 32,9 34 31,2 12 17:00 188 198 208 32,9 34,1 31,4 13 18:00 96 65 150 30,9 31 31,4
No Bulan Komsumsi solar ( liter ) 1 Jun-16 2.000 2 Jul-16 2.000 3 Agust-16 2.000 4 Sep-16 2.000 5 Okt-16 1.750 6 Nop-16 1.750 7 Des-16 1.750 8 Jan-17 1.750 9 Feb-17 1.750 10 Mar-17 1.750 11 Apr-17 1.750 12 Mei-17 1.750

## Spesifikasi Teknis Perangkat
Tabel 4. Data Perangkat existing BTS
No Material Merk Type Keterangan 1 Rectifier Hariff APR 48Volt (DC) 2 Genset Kubota KJT-23 23 KVA 3 Baterai Sonnenschein 960Ah 1 bank Tabel 5 Data Perangkat Solar Cell No Material Merk Type Kapasitas 1 Solarcell Sun Earth Mono cristal 180 WP (Watt Peak) 2 Controller Outback MPPT 80 Amp 3 Battery FIAMM SMG 2000/S 2000 Ah 4 Inverter Steca Sinewawe 300W

## HASIL  PEMBAHASAN
Perhitungan Kebutuhan Photovoltaic dan Charge Controller

## 1. Solar Irradiation
Total Rata-rata Intensitas Cahaya Matahari per Hari
= = 4744.3333 watt hours /m²/day =  4.744 kwh/m²/day
Gambar 4. Grafik Intensitas Matahari di Lokasi Kelapa Dua
Dari  grafik  diatas  menunjukkan  bahwa  intensitas  cahaya  matahari  yang  tedeteksi  menggunakan solarimeter bermula dari pukul 6:00 dan energi matahari tertinggi pada pukul 11:00 sampai pukul 13:00.  Pada  pukul  14:00  intensitas  cahaya  matahari  mulai  menurun  sampai  pukul  18:00  (sampai terbenamnya matahari).

## Beban Pemakaian Energi Listrik di BTS Kelapa Dua
a. Peralatan AC ( 220 VAC )
No Item Jumlah Daya (Watt) Waktu Energi (Unit) Satuan Total (hour) (Wh) 1 Penerangan Umum ( a ) 2 8 16 12 192 2 Lampu Menara ( b ) 2 10 20 12 240 Jumlah Beban AC ( 220 VAC ) Daya ( Watt ) = 16+20 = 36 Watt Ekivalen beban DC  = 40 Watt Energi ( Wh ) = 192 +240 = 432 Wh Efisiensi Inverter   = 95 % Ekivalen beban DC  = = 455 Wh Peralatan DC ( 48VDC ) No Item Jumlah Daya (Watt) Waktu Energi (Unit) Satuan Total (hour) (Wh) 1 Perangkat BTS 1 1105 1105 24 26520
Total beban ekivalen DC  :  26520 + 455 = 26975 Wh

## Kebutuhan Catudaya / Fotovoltaic
Efisiensi Baterai : 95% Load DC : : 28394 Wh Solar Irradiation : 4,7 kWh/m²/day Corection, k-factor : 1,1 Baterai charging efisiensi : 95% Kebutuhan Panel fotovoltaik : : =  6995,16 watt peak ( Wp ) Generator Fotovoltaik Kapasitas Satuan Modul PV : 180 Wp Tegangan pada daya Max dari Panel PV ( Vmp ) : 36.2Volt Arus pada Daya Max dari PV panel ( Imp ) : : 4,97 A Jumlah Modul PV : : 38.8 buah Jumlah Modul PV :  40 buah ( pembulatan ) Dikarenakan hubungan Seri  2 buah Total Hubungan Seri Modul Photovoltaic 20  serial

## Solar Charge Controller
Kapasitas Output Max  80 A Kebutuhan Solar Charger Controller
+ 1
= = (1.875) + 1
= 3 unit
Berdasarkan  perhitungan  untuk  site  Kelapa  Dua  masing-masing  solar  charger  controller  di mengontrol modul PV sebagai berikut:
 Solar Charge Controller 1 mengontrol sebanyak 14 PV modul
 Solar Charge Controller 2 mengontrol sebanyak 14 PV modul
 Solar Charge Controller 3 mengontrol sebanyak 12 PV modul

## Kebutuhan Biaya Operasional Site
1. Kebutuhan biaya operasional genset dengan sistem CDC ( sistem BTS existing site Kelapa Dua )
No Type Beban Beban (watt) 1  BTS 1105 2  Charging baterai 4336 3  Penerangan 40 Total 5481
Perhitungan charging Baterai : ( 800 x 10% ) x 54.2 volt = 4336 Watt
Genset yang digunakan Kubota 23KVA, (cos θ 0,8 ) = 18400 Watt
Maka komsumsi solar   =
= 0.298
= 30%
Untuk beban 30% - 50% kapasitas genset, ratio pemakaian solar adalah 4,5 liter/jam Sistem CDC, genset running 12 jam per hari
Kebutuhan solar per hari = 12 jam x 4,5 liter = 54 liter/hari Kebutuhan solar per bulan = 54 liter/hari x 31 hari = 1674 liter/bulan
Jika estimasi harga solar industri rata-rata tahun 2016-2017 per liter Rp. 8000, maka biaya estimasi pemakaian solar pertahun adalah 1674 liter/bulan x Rp. 8000,- x 12 bulan  = Rp. 160,704.000,- Biaya maintenance Genset pertahun Rp. 20.000.000,- Total biaya Operasional sistem CDC Rp. 180.704.000,-
2. Kebutuhan Biaya Operasional dengan menggunakan Solar Cell Biaya maintenance setahun  Rp. 20.000.000
Maintenance Solar cell dalam setahun ada 2 kali kunjungan ke lokasi.
3. Cost saving dengan menggunakan Solar Cell
- Solar cell terhadap biaya operasional genset CDC Saving cost pertahun yang didapat didapatkan : Rp 180.130.248 - Rp. 20.000.000 = Rp. 160.130.248,-

## BEP ( Break Event Point )
Berikut Break Event Point ( BEP ) antara Solar cell dan genset : Nilai Investasi Solar Cell Rp. 1.000.000.000,-
Nilai Investasi Genset Rp. 583.912.000,- Penggantian baterai per 3 tahun untuk baterai Solar cell Rp. 308.772.000,- Penggantian baterai per 3 tahun untuk baterai Genset Rp. 283.012.000,-
Tabel 6. Perhitungan nilai BEP antara Solar cell dan Genset.
Tah un ke Solar cell Genset
0
IDR (1,000,000,000 .00) IDR (583,912,000 .00) 1 IDR (20,000,000. 00) IDR (1,020,000,000 .00) IDR (180,704,750 .00) IDR (764,616,750.0 0) 2 IDR (20,000,000. 00) IDR (1,040,000,000 .00) IDR (180,704,750 .00) IDR (945,321,500.0 0) 3 IDR    - 6,602,625 IDR (20,000,000. 00) IDR (1,060,000,000 .00) IDR 6,602,625 IDR (180,704,750 .00) IDR (1,126,026,250 .00)
Dari tabel diatas nilai BEP antara sollar cell dan genset akan di dapatkan pada tahun ketiga  sebesar Rp. 6.602,625 dimana untuk tahun berikutnya, tidak menggulurakan biaya banyak untuk pembelian bahan bakar minyak (HSD) Hihg Speed Diesel atau solar untuk bahan bakar Genset.
Gambar 4. Grafik BEP/Biaya Perbandingan Solar Cell dan Genset
Analisa  grafik  pada  Gambar  4,  menunjukkan  bahwa  investasi  pada  tahun  pertama  untuk solar cell lebih tinggi dibandingkan biaya investasi untuk genset, pada tahun kedua biaya investasi dan  operasional  perawatan  solar  cell  lebih  tinggi  dibandingkan  biaya  investasi  dan  operasional perawatan  genset,  pada  tahun  ketiga  dan  keempat  perbandingan  biaya  investasi  dan  operasional perawatan  genset  mulai  mengalami  penurunan  dimana  biaya  untuk  solar  cell  lebih  murah dibandingkan biaya investasi dan operasional untuk genset.

## KESIMPULAN
1. Biaya perbandingan penggunaan solar cell dan genset untuk BTS Telkomsel di Kelapa Dua lebih  menguntungkan  menggunakan  solar  cell  secara  ekonomis,  dikarenakan  opersional perbulan sebesar Rp. 20.000.000 dibandingkan dengan menggunakan genset dengan biaya operasional dan bahan bakar minyak sebesar Rp. 180.704.750.
2. Kebutuhan  photovoltaic  di  site  Kelapa  Dua  atau  Modul  PV  Hubungan  seri  sebanyak  40 buah dan Solar Charge Controller sebanyak 3 unit.
3. Cost  saving  dengan  menggunakan  Solar  Cell  terhadap  biaya  operasional  genset  CDC pertahun sebesar Rp. 160.704.750.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]   Junial  H,  Pengujian  Sistem  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Solar  Cell  Kapasitas  50WP,
2010
[2] Badaruddin,  Sugiharto.  Pemanfaatan  Energi  Matahari  sebebagai  Catu  Daya  pada  Base Tranceiver Station (BTS) Makrocell, 2011 Universitas Mercu Buana
[3] https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=B+Badaruddin%2C+S+Sugiha rto+-+2013+Pemanfaatan+energi+matahari+sebagai+catu+daya+BTS&btnG=
[4] Chadidjah S, Wiyoto HI. Renewable Energy.2011 Genta Pustaka Jakarta
[5] Supranto. Teknologi Tenaga Surya, 2015 Global Pustaka Utama Yogyakarta
[6] http://www.tenaga-surya.com
[7] http://www.esdm.go.id/berita/artikel/56-artikel/4034-solar-cell-sumber-energi-terbarukan- masa-depan
[8]      PT. United Tractors Tbk. (1993). Buku panduan Genset, Jakarta