## Perancangan Generator Axial Fluks 3 Phasa Pada Pembangkit Listrik Tenaga Ombak (PLTO)
1 Muhammad Hasan Basri, 2 Sulistiyanto, 3 Ach. Najihuddin
1,2,3 Program Studi Teknik Elektro, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo
1 hasanmohhammadbasri83@gmail.com , 2 sulistiyanto@ymail.com, 3 achnajihuddin6@gmail.com
Abstract  -  Technological  developments  in  the  current  era  of globalization have resulted in a very large increase in the need for electrical energy. In this study, electrical energy is one of the most basic  elements  of  life  on  earth.  The  technology  currently  being developed is a wave power plant (PLTO). PLTO uses a generator to convert mechanical energy into electrical energy. In designing a 3- phase axial flux generator, several ways are carried out including 1) Designing  the  Generator,  2)  Preparing  materials  and  tools,  3) Designing and testing, 4) Testing and analyzing. From the results of the design, manufacture, testing, and analysis of the research, it can be  concluded  that  the  design  of  the  3  Phase  Axial  Flux  generator which is designed to produce low-power wave power generators, can be proven through data collection for 2 days which was carried out at 08:30 – 10:45 a.m. At the time of data collection on the first day, it  can  be  seen  that  the  voltage  is  16.06  volts,  the  current  is  0.66 Amperes,  the  pulse  rpm  is  10.59,  the  motor  rpm  is  39.8,  and  the electric  power  is  10.60  watts.  These  are  all  data  from  the  first  day which  are  the  highest.  And  on  day  2,  the  results  obtained  were  a voltage  of  16.2  volts,  a  current  of  0.65  Amperes,  a  pulley  rpm  of 141.5, a motor rpm of 192.2, and an electric power of 10.53. With a rotor made of 12 coils of 5000 turns which are capable of producing an average DC current of 11.8 A, using a mass of floats.
Keywords  —  Wave  Power  Plant  (PLTO),  Generator,  Electrical power, Voltage and Current
Abstrak—  Perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini berimbas pada peningkatan kebutuhan energi listrik yang sangat besar. Pada  penelitian ini energi listrik adalah salah satu elemen paling  mendasar  dari  kehidupan  di  dunian.  Teknologi  yang sedang  marak  dikembangkan  adalah  pembangkit  listrik  tenaga ombak  (PLTO),  PLTO  menggunakan  generator  sebagai pengubah  energi  mekanis  menjadi  energi  listrik.  Pada perancangan generator axial fluks 3 phase ini dilakukan beberapa cara  diantaranya  1)  Mendesain  Generator,  2)  Mempersiapkan bahan  dan  alat,  3)  Merancang  dan  mencoba,  4)  Menguji  dan menganalisa. Dari hasil perancangan, pembuatan, pengujian, dan analisis  penilitian  dapat  diperoleh  kesimpulan,  Perancangan generator Axial Fluks  3 Phasa yang dirancang  bisa menghasilkan daya listrik pada pembangkit listrik tenaga ombak yang rendah, dapat  dibuktikan  melalui  pengambilan data selama 2 hari yang dilakukan  pada  jam  08:30  –  10:45  wib.  Pada  saat  pengambilan data hari pertama dapat diketahui tegangan 16,06 volt, arus 0,66 Amper,  rpm  puly  10,59,  rpm  motor  39,8,  dan  daya  listrik  10,60 watt, ini semua data dari hari pertama yang paling tinggi. Dan di hari  ke  2  didapatkan  hasil  tegangan  16,2  volt,  arus  0,65  Amper, rpm puly 141,5, rpm motor 192,2, dan daya listrik 10,53. Dengan rotor  yang  dibuat  12  buah  kumparan  5000  lilitan  yang  mampu menghasilkan  arus  DC  rata-rata  11,8  A,  dengan  menggunakan massa pelampung.
Kata  Kunci— Pembangkit  Listrik  Tenaga  Ombak  (PLTO); Generator; Daya listrik; Tegangan dan Arus;

## I. Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  di  era  globalisasi  saat  ini merimbas  pada  peningkatan  kebutuhan  energi  listrik  yang sangat besar, baik dinegara maju maupun berkembang seperti Indonesia.  Generator  elektromekanis  adalah  perangkat  yang mampu  menghasilkan  listrik  dari  energi  mekanik  [1].  Energi listrik adalah salah satu elemen paling mendasar dari kehidupan di  dunia.  Energi  listrik  dibutuhkan  untuk  bertahan  hidup  dan sangat  diperlukan  untuk  berbagai  kegiatan  diberbagai  bidang yaitu: pendidikan, kesehatan, transportasi dan infrastruktur, dan juga  merupakan  faktor  penting  untuk  pertumbuhan  dan pengembangan bidang ekonomi dari suatu wilayah atau daerah tertentu  [2].  Gelombang  laut  merupakan  pergerakan  air  naik dan turun tegak lurus terhadap permukaan laut. Secara umum penyebab  pembentukan  gelombang  permukaan  laut  adalah angin [3].
Linear Permanent Magnet Generator  merupakan generator yang bergerak secara linier yang menggunakan prinsip induksi medan  magnetik  yang  dapat  menghasilkan  tegangan  dengan bantuan gelombang air. Ada dua komponen utama dalam linear generator  yaitu  kumparan  dan  magnet.  Kumparan  merupakan bagian yang diam dan magnet merupakan bagian yang bergerak secara  linier  [4].  Generator  yang  tersedia  banyak  dipasarkan biasanya high speed induction generator dimana pada generator jenis ini  membutuhkan putaran tinggi dan juga  membutuhkan energi listrik awal untuk membuat medan magnetik. Generator yang  dibutuhkan  haruslah  murah,  mudah  dibuat,  mudah perawatan, low  speed,  high  torque serta  bisa  dikembangkan ( scaled  up )  generator  mini  dengan  menggunakan  permanent magnet berjenis rare magnet (NdFeB), axial fluk [5]. Generator adalah  pengkonversi  energi  dari  bentuk  energi  mekanik menjadi  energi  listrik  yang  berlangsung  di  daerah  medan magnet [6].
Motor  industry  merupakan  mesin  listrik  yang  dapat merubah  energi  listrik  menjadi  energi  mekanik  dengan memanfaatkan  listrik  arus  bolak-balik  (AC) sebagai sumbernya.  Motor  industri  tiga  fasa  memiliki  dua  komponen dasar  yaitu  stator  dan  rotor.  Bagian  rotor  dipisahkan  dengan bagian stator oleh celah udara (air gap). Tipe dari motor industri berdasarkan pada jenis rotor dibagi menjadi dua macam yaitu wound rotor (tipe motor yang memiliki rotor terbuat dari lilitan) dan  squirre-cage  rotor  yaitu  kondustri  rotor  disusun  oleh beberapa batangan logam yang dimasukkan melewati slot-slot yang  ada  pada  rotor  motor  industri,  kemudian  pada  setiap bagian  disatukan  oleh  cicin  yang  membuat  batangan  logam dihubung singkat dengan batangan logam yang lain. Motor ini bekerja  berdasarkan  industri  eketromagnetik  dari  stator  ke
rotor,  dimana  arus  pada  rotor  yaitu  merupakan  arus  yang terindustri akibat adanya perbedaan leratif antara putaran rotor dengan  medan  putaran  ( Rotating  Magneting  Field )  yang dihasilkan oleh stator [7]. Magnet bergerak dikarenakan adanya pelampung  yang  mendorong  magenet  untuk  bergerak  naik turun.  Perubahan  posisi  pada  magnet  akan  menimbulkan perubahan  fluks  magnet  dan  gari-garis  medan  magnet  akan melewati keputaran dan terjadi gaya gerak lipstick inducts, ada beberapa  penelitian  telah  dilakukan  untuk  mengembangkan pembangkit  listrik  tenaga  gelmbang  laut  [8].  Generator  linier atau  yang  biasa  dikenal  dengan  nama linear  permanent magnetic generator (LPMG) dapat menghasilkan energi listrik dengan  cara  mengampungnya  diatas  permukaan  air  laut menggunakan sebuah pelampung/ bouy. Saat gelombang dating pelampung  akan  menggerakan  stator  yang  berisikan  sebuah magnet  bergerak  naik  turun  darhadap  rotor  yang  didalamnya terdapat  beberapa  kumparan,  mengakibatkan  terjadinya perubahan  gaya  magnet  yang  tegak  lurus  sehingga menyebabkan  beda  potensial  pada  ujung-ujung  kumparan. Beda potensial inilah yang akan membangkitkan energi listrik generator linier [9].
Pada  penelitian  energi  listrik  adalah  salah  satu  elemen paling  mendasar  dari  kehidupan  di  dunian.  Teknologi  yang sedang marak dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga ombak  (PLTO),  PLTO  menggunakan  generator  sebagai pengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Penelitian ini bertujuan  untuk  menbuat  generator  permanen  dan  analisis parameter  listrik  dari  keluaran  generator.  Metode  penelitian yang  digunakan  terdiri  dari,  perancangan  alat,  pembuatan, pengujian, analisis dan output dari generator. Hasil penelitian ini berupa generator fluks aksial  magnetic permanen 3 phasa. Stator  dibentuk  dengan  jumblah  kumparan  sebanyak  9 kumparan terdiri dari 1000 lilitan perkumparan sedangkan rotor menggunakan  magnet  sebanyak  24  buah  setiap  rotornya. Tegangan induksi DC tiga phasa tampa beban yang dihaslkan dari 10 kali variasi pengujian menggunakan turbin model L dan S.  data  yang  didapatkan  tegangan  tertinggi  1,5  volt  pada pengujian  turbin  model  L  dan  turbin  model  S  dihasilkan tegangan tertinggi 2,4 volt kata [10].
Pada  penelitian  terakhir  yaitu.  Energi  listrik  memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan  sosial ekonomi  dan lingkungan, saat ini di Indonesia masih menitik beratkan pada energi  berbasis  fosil  (minyak  bumi,  gas  alam  dan  batubara) padahal masih banyak energi yang dapat dimanfaatkan seperti energi  gelombang  laut.  Energi  ini  dapat  dimanfaatkan  untuk pembangkit  listrik  dikarenakan  keberadaan  Indonesia  sebagai wilayah  maritim.  Peneilitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh  variasi  diameter  disk  pada  mekanisme  PLTGL terhadap  karakteristik  gelombang  air  dan  daya  output  yang dihasilkan  dari  linear  permanent  magnet  generator.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  eksperimen  dengan memvariasikan diameter disk engkol 10 cm, 12 cm, dan 14 cm pada  mekanisme  PLTGL  skala  LAB.  Selanjutnya  pengujian alat dilakukan untuk pengambilan data karakteristik gelombang laut  dan  performa  generator  linier  menggunakan  alat  ukur multimeter  digital.  Hasil  penelitian  menunjukan  variasi diameter disk engkol pada mekanisme PLTGL paling optimal adalah  variasi  diameter  disk  14  cm  dengan  nilai  tinggi
gelombang = 7,66 cm, periode gelombang = 2.02 cm, nilai daya bangkitan gelombang 1,726 watt, nilai daya output 0,117 watt dan efisineisi 6,77%,. Hal ini disebabkan karena semakin besar variasi  diameter  disk  maka  tinggi  gelombang  semakin  naik yang mempengaruhi panjang langkah magnet pada rotor yang bergerak translasi, sehingga semakin besar nilai fluks magnetik pada kumparan yang dihasilkan [11].
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  A  Khairul,  dkk  (2019) dengan  judul  “Rancang  Bangun  Pembangkit  Listrik  Tenaga Gelombang Laut Linear Magnetic dengan Sistem Pneumatik”. Menyatakan  bahwa  semakin  tinggi  gelombang  maka  semakin besar  tegangan  yang  dihasilkan.  Pada  ketinggian  gelombang terendah yaitu 2 cm dihasilkan rata-rata tegangan sebesar 0.068 Volt. Sedangkan pada ketinggian  gelombang tertinggi  yaitu 6 cm dihasilkan rata-rata tegangan sebesar 0.21 Volt [12].
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  bisa  memanfaatkan sumberdaya  ombak  sebagai  energi  artenatif  yang  ramah lingkungan  dengan  maksud  tujuan  mengoptimalkan  hasil energi  listri  kepada  energi  ombak,  sebagai  tenaga  penggerak generator 3 phasa untuk mencukupi kebutuhan energi listrik.

## II. Metode Penelitian

## A. Intrumen Penelitian
Pada  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu generator  linier yang  diletakkan  dalam  perancangan pembangkit listrik tenaga ombak (PLTO), diantaranya :
Generator  DC  yang  digunkanan  sebagai  pembangkit  energi listrik,  Massa  pelampung  digunakan  sebagai  penggerak generator,  Lampu  pijar  sebagai  alat  uji,  Avometer  digunakan untuk  mengukur  arus  dan  tegangan,  Tachometer  digunakan sebagai pengukur RPM tubin pada massa pelampung.Stopwatch sebagai alat mengukur waktu.

## B. Perancangan Generator Axian Fluks 3Phasa
Komponen generator axian fluks 3 phasa adalah stator dan rotor, stator yang digunakan adalah stator motor seperti terlihat gambar dibawah ini dimana rotor dan rstator disatukan melalui poros dan rangka seperti gambar dibawah ini.

## Gambar 1. stator
Pembuatan generator terdiri dari 2 bagian yaitu pembuatan rotor dan stator, stator terdiri dari beberapa coil atau gulungan dari kawat tembaga yang dilapisi oleh bahan isolator. Jumbelah gulungan  menentukan  tegangan  yang  bisa  dikeluarkan  oleh generator  tersebut.  Stator  yang  dirancangkan  terdiri  dari  6
gulungan yang masing-masing gulungan terdiri atas 1000 lilitan dan  setiap  6  gulungan  digabung  secara  seri  sehingga  dapat  3 phasa tegangan.kemudian gulungan tersebut dicetak.
Gambar 2. Lilitan 6 Kumparan

## C. Teknik Pengujian Keluaran Generator Axian Fluks 3 Phasa
Prinsip kerja pada sistem generator axian fluks 3 phasa yang dirancang yaitu memanfaatkan energi gerak pada putaran turbin yang nantinya akan dirupah oleh generator axian fluks 3 phasa menjadi energi listrik. Keluaran yang dihasilkan oleh generator axian  fluks  3  phasa  pada  penelitian  ini  dipengaruhi  oleh  kuat medan magnet yang digunakan jumlah lilitan pada kumparan, dan  kecepatan  putaran  yang  dihasilkan.  Untuk  melakukan pengujian,  generator  axian  fluks  3  phasa  akan  diuji menggunakan  lat  pembangkit  listrik  tenaga  ombak  (PLTO). Data pengujian generator axian fluks 3 phasa dapat dilihat pada table  1  dan  2.  Rumus  yang  dipakai  dalam  perhitungan  ini meliputi :
Debit merupakan pengertian volume air yang mengalir dalam satuan  waktu  tertentu.  Pengertian  lain  debit  adalah  laju  aliran air (dalam bentuk volume air) yang melewati suatu penampang melintang  sungai per satuan  waktu [13]. Debit dapat dihitung dengan Persamaan 2 :
𝑄 = 𝑉 𝑇 (1)
Dimana: O = Debit (m 3 /s) V = Volume wadah (m 3 ) T = waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi wadah (s)
Berapa parameter yang diukur adalah tampang lintang sungai elevasi muka air dan kecepatan aliran. Selanjutnya, debit aliran  dihitung  dengan  mengalikan  luas  penampang  dan kecepatan aliran.
Daya  Listrik  atau  dalam  bahasa  Inggris  disebut dengan Electrical  Power adalah  jumlah  energi  yang  diserap atau  dihasilkan  dalam  sebuah  sirkuit/rangkaian.  Daya  listrik pada  Rangkaian  arus DC,daya  listrik  sesaat  dihitung menggunakan Hukum Joule, sesuai nama fisikawan Britania James  Joule,  yang  pertama  kali  menunjukkan  bahwa energi  listrik  dapat  berubah  menjadi  energi  mekanik,  dan sebaliknya [14], melalui Persamaan 4. berikut :
𝑃 = 𝑉. 𝐼 (3)
Dimana : P = Daya Listrik ( watt )
V = Tegangan ( volt )
I = Arus Listrik ( ampere )
III.

## Hasil Dan Pembahasan

## A. Hasil
Hasil  dari  pengujian  data  karakteristik  gelombang  adalah data primer yang terdiri dari sebagian variable pengukuran pada generator  Axial Fluks  3 Phasa  dan hasil pengamatan  visual. Data  berupa  arus,  tegangan,  dan  daya  listrik  diperboleh  dari pengamatan  visual  serta  menggunakan  alat  ukur multitester avometer sementara  untuk  mendapatkan  data  periode  putaran menggunakan  alat  ukur thaco  meter terdapat  ditampilkan terhadap waktu.
Dapat  dilihat  pada  gambar  3  motor  induksi  merupakan mesin listrik yang dapat merubah energi listrik menjadi energi mekanik  dengan  memanfaatkan  listrik  arus  bolak  balik  (DC) sebagai  sumbernya.  Untuk  rotor  bermanfaat  sebagai  tempat magnet yang bisa bergerak secara vertikel untuk menghasilkan induksi  terhadap  kumparan  pada  stator  yang  kemudian menimbulkan beda potensial yang memicu pembangkit energi listrik. Komponen rotor ini terdapat dua bagian yakni translator (poros)  dan  magnet  dengan  tipe neodymium grede  N50  yang berjumlah  12  buah.  Untuk  stator  bagian  yang  statis  (tidak bergerak) pada sistem generator linier. Stator berfungsi sebagai wadah  untuk  kumparan  yang  terdiri  dari  beberapa  gulungan kawat berukuran 0,75 mm yang di lilitkan pada stator agar dapat menerima  induksi  dari  magnet  ketika  rotor  bergerak  secara vertikel.  Komponen  stator  ini  menggunakan  bahan  PVC diameter  2  in.  kemudian  menggunakan  kumparan  sebanyak 5000  lilitan.  Untuk  massa  pelampung  merupakan  bagian penting dari sistem generator linier yang dapat membuat rotor bergerak  secara  vertical  akibat  adanya  daya  yang  diterima ketika  gelombang  menghampas  pelampung  pada  ombak. Pelampung  ini  terbuat  dari  bahan  plastic  ABS  berdiameter sekitar 6 in.
Gambar 3. Hasil Perancangan Generator Axial Fluks  3 Phasa Pada PLTO
Tabel 1. Pengaruh Variasi 1 Terhadap Tegangan Dan Arus Listrik Generator
Waktu Tegangan Arus Rpm Puly Prm Motor Daya listrik 08.30 11,23 0,20 2,25 57,2 2,25 08.35 07,06 0,21 1,49 65,3 1,49 08.40 09,04 0,18 1,63 31,9 1,63 08.45 10,02 0,02 0,21 57,3 0,21 10.25 16,06 0,66 10,59 39,8 10,60 10.30 13,03 0,59 7,69 34,4 7,70 10.35 09,07 0,17 1,55 126.2 1,60 10.40 13,01 0,33 4,29 71,5 4,30 10.45 12,03 0,19 2,2 40,7 2,29
Hasil  dari  pengujian  data  karakteristik  gelombang  adalah data primer yang terdiri dari sebagian variable pengukuran pada generator  Axial Fluks  3 Phasa  dan hasil pengamatan  visual. Data  berupa  arus,  tegangan,  dan  daya  listrik  diperboleh  dari pengamatan  visual  serta  menggunakan  alat  ukur multitester avometer sementara  untuk  mendapatkan  data  periode  putaran menggunakan  alat  ukur thaco  meter terdapat  ditampilkan terhadap waktu.
Waktu Tegangan Arus Rpm Puly Rpm Motor Daya Listrik 08.30 16,8 0,52 109,0 298.0 8,80 08.35 18,2 0,46 284,1 364 8,38 08.40 18,0 0,60 193,2 395 10,08 08.45 17,2 0,20 197,0 348 3,44 10.25 12,7 0,54 110,3 104 6,86 10.30 14,6 0,51 272,8 195 7,45 10.35 16,2 0,65 141,5 192.2 10,53 10.40 14,8 0,61 311 129.2 9,28 10.45 13,0 0,66 315,2 274 8,58

## B. Pembahasan
Sesuai grafik dibawah ini fariasi tegangan, arus dan daya listrik pada mekanisme PLTO dapat menghasilkan nilai tinggi pada daya listrik. Pada hari pertama didapatkan nilai tertinggi daya listrik ialah 10,60 watt, pada putaran puly 10,59 dan puran motor 39,8. Kejadian ini terjadi karena pengaruh ombak yang besar, dan hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini.
Gambar 3. Grafik 1 Tegangan Dan Arus Generator Dari  gambar  3  dapat  dilihat  nilai  grafik  yang  terjadi  pada generator axil fluks 3 phasa. Sesuia data yang dihasilkan bahwa
semakin besar ombak yang dihasilkan pada mekanisme PLTO maka  semakin  besar  nilai  gelombang  atau  ombak  yang dihasilkan.  Sedangkan  pada  pengamatan  periode  gelombang menggunakan  rekaman  video  untuk  mendapat  waktu  yang dibutuhkan dalam 1 gelombang adalah menunjukkan hasil yang lebih  meningkat,  artinya  semakin  besar  disk  maka  semakin lama  waktu  yang  dibutuhkan.  Sedangkan  untuk  hari  pertama didapatkan keluaran generator yang paling tinggi sebesar 10,60 watt  dan  putaran  puly10,60  dan  puran  motor  39,8,  dan  tepat pada  waktu  10.25  wib  yaitu  bera  tepat  di  siang  hari  dimana gelombang  atau  ombak  semakin  tinggi.  Sedangkan  untuk keluaran  generator  yang  paling  rendah  0,21  watt  dan  putaran puly 0,21 dan putaran motor 57,3 yang berada tepat pada waktu 08.45 wib.
Untuk grafik 4 variasi tegangan, arus dan daya listrik pada mekanisme PLTO dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Pada hari  kedua  didapatkan  nilai  tertinggi  daya  listrik  ialah  10,53 watt,  pada  putaran  puly  1041,5  dan  puran  motor  192,2. Kejadian ini terjadi karena pengaruh ombak yang besar, dan hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini
Gambar 4. Grafik 2 Tegangan Dan Arus Listrik Generator
Dari  gambar  4  dapat  dilihat  nilai  grafik  yang  terjadi  pada generator axil fluks 3 phasa. Sesuia data yang dihasilkan bahwa semakin besar ombak yang dihasilkan pada mekanisme PLTO maka  semakin  besar  nilai  gelombang  atau  ombak  yang dihasilkan.  Sedangkan  pada  pengamatan  periode  gelombang menggunakan  rekaman  video  untuk  mendapat  waktu  yang dibutuhkan dalam 1 gelombang adalah menunjukkan hasil yang lebih  meningkat,  artinya  semakin  besar  disk  maka  semakin lama  waktu  yang  dibutuhkan.  Sedangkan  untuk  hari  pertama didapatkan keluaran generator yang paling tinggi sebesar 10,53 watt dan putaran puly1041,5 dan puran motor 192,2, dan tepat pada  waktu  10.40  wib  yaitu  bera  tepat  di  siang  hari  dimana gelombang  atau  ombak  semakin  tinggi.  Sedangkan  untuk keluaran  generator  yang  paling  rendah  3,44  watt  dan  putaran puly 311 dan putaran motor 129,2 yang berada tepat pada waktu 08.45 wib.

## IV. Kesimpulan
Hasil  perancangan,  pembuatan,  pengujian,  dan  analisis penilitian  dapat  diperoleh  kesimpulan,  Perancangan  generator
0 100 200 300 400 500 600 700 800 1 3 5 7 9 Daya Listrik Rpm Rpm Arus Tegangan Waktu 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Daya Listrik Rpm Rpm
Arus Tegangan
Waktu
Axial Fluks  3 Phasa yang dirancang  bisa menghasilkan daya listrik pada pembangkit listrik tenaga ombak yang rendah, dapat dibuktikan  melalui    pengambilan  data  selama  2  hari  yang dilakukan pada jam 08:30 – 10:45 wib. Pada saat pengambilan data hari pertama dapat diketahui tegangan 16,06 volt, arus 0,66 Amper, rpm puly 10,59, rpm motor 39,8, dan daya listrik 10,60 watt, ini semua data dari hari pertama yang paling tinggi. Dan di  hari  ke  2  didapatkan  hasil  tegangan  16,2  volt,  arus  0,65 Amper,  rpm  puly  141,5,  rpm  motor  192,2,  dan  daya  listrik 10,53. Dengan rotor yang dibuat 12 buah kumparan 5000 lilitan yang  mampu  menghasilkan arus DC rata-rata 11,8 A, dengan menggunakan massa pelampung.

## V. Daftar Pustaka
[1] Jefry  Nainggolan,  Zulkifli  Bahri.  2017.  “ Designing Tachogenerator  From  Dynamo  Tape  Recorder ”, Journal of Electrical and System Control Engineering. JESCE, Vol. 1(1) Agustus (2017), p-ISSN : 2549-628X e-ISSN : 2549-6298.
[2] Bilal  Abdullah  Nasir  2013,  “ Design  Of  Micro  Hydro electric  Power  Station ”,  International  Journal  Of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN : 2249-8958 Volume-2 Issue-5 June 2013.
[3] Tirozzi, B., S. Puca, S. Pittalis, A. Bruschi, S. Morucci, E. Ferraro, and S. Corsini. 2007. Neural networks and sea  time  series:  reconstruction  and  extremeevent analysis. Springer Science & Business Media. Boaton. 6p.
[4] Danielsson,  Oskar,  et  al.  "Permanent  magnet  fixation concepts  for  linear  generator." Proceedings  of  the  5th European Wave Energy Conference . 2003.
[5] Muhammad  Suprapto,  Firda  Herlina,  2018,  “ Perancangan Prototipe  Generator  Axial  Magnet  Permanen  3  Phase ”, Jurnal  Teknik  Mesin  Uniska,  Vol.  03  No.  02  Mei  2018.  P- ISSN 2502-4922, e-ISSN 2615-0867
[6] Abdan Sakura, 2017, “ Rancang Bangun Generator Sebagai Sumber  Energi  Listrik  Nanohidro ”,  Skripsi  Fakultas Matematika  Dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam    Universitas Lampung Bandar Lampung 2017.
[7] Y.R. Fauzi, “Perancangan Soft Starting Pada Motor Induksi
3 Fasa Menggunakan Mikrokontroler ATmega328 ,” Skripsi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia, 2017.
[8] A Khairul, dkk “Rancang Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut Linear Magnetic dengan Sistem Pneumatik” JTM. Volume 10 Nomor 02 Tahun 2022, Hal 19- 26.
[9] Utami,  Siti  Rahma.  2010.  Studi  Potensi  Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut Dengan Menggunakan Sistem Oscilating Water Column (OWC) Di Tiga Puluh Wilayah  Kelutan  Indonesia.  Depok  :  Universitas Indonesia.
[10] Muhammad  Bahrullah,  Muhammad  Hasan  Basri, Amelia  Herlina,  Bachtera  Indarto,  Perancangan Generator  3  Phase  Pada  Gravitation  Water  Vortex Power Plant (Gwvpp), JurnalTeknikMesin Vol.7 No.1 Juni 2020 ; pp. 46 – 53, ISSN 2442-4471 (cetak) ISSN 2581-2661.
[11] Isyana  Miftakhul  Esa  Liidzilfitri,  Pengaruh  Variasi Diameter  Disk  Pada  Engkol  Terhadap  Karakteristik Gelombang  Air  Dan  Energi  Listrik  Yang  Dihasilkan Dalam  Generator  Linier,  JTM.  Volume  10  Nomor  02 Tahun 2022, Hal 19-26.
[12] Mukminin, Amirul, and Muhammad Tadjuddin. 2019. “Rancang Bangun Generator Linier Magnet Permanen” 4 (2): 15–22.
[13] Fredi  Kusuma  Putra  ,  Muhammad  Hasan  Basri  , Tijaniyah Tijaniyah , Bachtera Indarto. 2020. Pengaruh Ketinggian Turbin Model L Dan Turbin Model S Pada Gravitation  Water  Vortex  Power  Pland  (GWVPP) Berbasis  Basin  Silinder.  Journal  of  Electrical  and Electronic  Engineering-UMSIDA  ISSN  2460-9250 (print), ISSN 2540-8658 (online) Vol. 4, No. 1, April 2020.
[14] Muhlas  Budi  Utomo,  Muhammad  Hasan  Basri,  dan Fuad Hasan, 2020, “Eksperimen Variasi Tabung Basin Silinder  Pada  Gravitation  Water  Vortex  Power  Plant (GWVPP) Berbasis Basin Silinder”, CYCLOTRON P- ISSN2614-5499  VOLUME  3  NOMOR  2,  JULI  2020 E-ISSN2614-5164.