## ANALIS A  KONS ERVAS I ENERGI  PENCAHAYAAN PADA GEDUNG  KULIAH  DI UNIVERS ITAS   IBA

## Bahrul Ilmi, Reny Afriany
Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik,  Universitas IBA, Palembang Email: bahrul.ilmii@yahoo.com

## ABS TRAK
Konservasi  energi  bermakna  bahwa  energi  yang  terpakai    sesuai  dengan  yang  kita  butuhkan,  artinya energi  yang  kita  pakai  tidak  berlebihan  yang  mengakibatkan  energi  terbuang  percuma  dan  juga  tidak kekurangan  yang  dapat  mengurangi  kenyamanan  penggunanya, sehingga tidak berdampak pada kesehatan tubuh  manusia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menghitung  dan  menganalisa  konservasi  energi  sistem pencahayaan  alami dan buatan di setiap ruangan pada gedung kuliah di Universitas IBA pada saat ini, dan sistem  pencahayaan  yang  ideal  sesuai  ketentuan  SNI  6197:2011.  Langkah-langkah  yang dilakukan yaitu melakukan  pengumpulan  dan  pengolahan  data  dimensi  ruangan  dan  lubang  masuk  cahaya/jendela,  lalu dilakukan  perhitungan  dan  analisa  sistem  pencahayaan  alami  ruangan,  kemudian  dilakukan  perhitungan dan  analisa  sistem  pencahayaan  buatan  saat  ini.  Jika  pencahayaan  saat  ini  masih  belum  memenuhi  SNI maka  dilakukan  perencanaan  dan  perhitungan  sistem  pencahayaan  buatan  sesuai  SNI.  Kesimpulan penelitian  ini,  dari  104  ruangan  yang  diteliti,  terdapat  56  ruangan  cukup  dapat  memanfaatkan pencahayaan  alami  dan  48  ruangan  lainnya  kurang  dapat  memanfaatkan  pencahayaan  alami  disebabkan kurangnya  lubang  cahaya  dan  jendela  ruangan  atau  posisinya  yang  terhalang  dari  masuknya  sinar matahari,  daya  pencahayaan  lampu  yang  terpasang  di  semua  ruangan  pada  semua  fakultas di Universitas IBA  pada  saat  ini  masih  jauh  dibawah  ketentuan SNI, daya lampu per luas lantai hasil perhitungan yang sesuai SNI masih dibawah daya maksimum yang diijinkan.

## Kata Kunci:  Konservasi Energi, Sistem Pencahayaan, Universitas IBA

## 1. PENDAHULUAN
Upaya-upaya  konservasi  energi harus terus dilakukan semua pihak agar konsumsi energi dapat dihemat penggunaannya. Konservasi energi bermakna bahwa energi yang terpakai  sesuai dengan yang kita butuhkan, artinya energi yang kita pakai tidak berlebihan yang mengakibatkan energi  terbuang  percuma  dan  juga  tidak  kekurangan  yang  dapat  mengurangi  kenyamanan penggunanya, sehingga tidak berdampak pada kesehatan tubuh manusia.
Untuk  menggunakan  energi  terutama  cahaya  lampu  yang  sesuai  dengan  kebutuhan diperlukan perhitungan yang teliti. Kebutuhan penyinaran cahaya lampu yang diperlukan dalam suatu  gedung  sangat  ditentukan  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain  tata letak gedung, dimensi lubang  masuk cahaya alami  dan warna ruangan dalam gedung.
T ujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menghitung  dan  menganalisa  keadaan  sistem pencahayaan  alami  dan  buatan  di setiap ruangan pada gedung kuliah di Universitas IBA pada saat  ini  dan  sistem  pencahayaan  yang  ideal sesuai ketentuan SNI 6197:2011, yaitu prosedur konservasi energi pada sistem pencahayaan.
Dari  analisa  konservasi  energi  akan  diketahui  kondisi  ideal  jumlah  armatur  lampu  dan daya/m 2 yang sesuai dengan ketentuan SNI 6190:2011.

## 2. METO DE  PENELITIAN
Lokasi penelitian di semua ruangan di gedung fakultas hukum,  gedung fakultas ekonomi, gedung  fakultas pertanian dan gedung fakultas teknik Universitas IBA di Palembang.
Adapun langkah-langkah yang dilakukan didalam penelitian ini dapat dilihat pada diagram alir berikut ini.
Gambar 1. Diagram  Alir Penelitian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pencahayaan alami dipengaruhi oleh luas dan posisi jendela tempat masuknya cahaya dari luar ruangan, warna ruangan dan ada tidaknya penghalang masuknya cahaya matahari kedalam ruangan.  Menurut  Pedoman  tentang  Cara-cara  Melaksanakan  Konservasi  Energi  dan Pengawasannya Direktorat Jenderal Ketenagaan Departemen Pertambangan dan Energi, luas lubang  masuknya cahaya minimum 1/10 dari luas lantai pada sisi yang diterangi.
Kondisi ruangan di masing-masing fakultas dapat dilihat di Gambar 2, Gambar 3, Gambar 4 dan Gambar 5 berikut ini.
Gambar  2. Ruangan di Fakultas Hukum
Gambar  3. Ruangan di Fakultas Ekonomi
Gambar  4. Ruangan di Fakultas Pertanian
Penggunaan pencahayaan alami pada masing-masing ruangan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

## Tabel 1. Pencahayaan Alami di Fakultas Hukum
No Nama Ruangan Luas  Lantai (m 2 ) Luas Jendela (m 2 ) Luas Jendela/ Luas Lantai Kesimpulan 1 H101 86,9 11,52 0,13 Cukup 2 H102 86,9 11,52 0,13 Cukup 3 H103 86,9 11,52 0,13 Cukup 4 H104 86,9 11,52 0,13 Cukup 5 H105 86,9 11,52 0,13 Cukup 6 H106 86,9 11,52 0,13 Cukup 7 H107 86,9 11,52 0,13 Cukup 8 H108 86,9 11,52 0,13 Cukup 9 H109 86,9 11,52 0,13 Cukup 10 H110 86,9 11,52 0,13 Cukup 11 H111 86,9 11,52 0,13 Cukup 12 R Rapat 86,9 11,52 0,13 Cukup 13 R Kantor 86,9 11,52 0,13 Cukup 14 Teras 156 - - Cukup 15 Koridor 309 - - Kurang

## T abel 2. Pencahayaan Alami di Fakultas Ekonomi
No Nama Ruangan Luas  Lantai (m 2 ) Luas Jendela (m 2 ) Luas Jendela/ Luas Lantai Kesimpulan 1 E201 86,9 17,28 0,19 Cukup 2 E202 86,9 17,28 0,19 Cukup 3 E203 86,9 17,28 0,19 Cukup 4 E204 86,9 17,28 0,19 Cukup 5 E205 86,9 17,28 0,19 Cukup 6 E206 86,9 17,28 0,19 Cukup 7 E207 86,9 17,28 0,19 Cukup 8 E208 86,9 17,28 0,19 Cukup 9 E209 86,9 17,28 0,19 Cukup 10 E210 86,9 17,28 0,19 Cukup 11 E211 86,9 17,28 0,19 Cukup 12 E212 86,9 17,28 0,19 Cukup 13 E213 86,9 17,28 0,19 Cukup 14 E214 86,9 17,28 0,19 Cukup 15 E215 86,9 17,28 0,19 Cukup 16 E216 86,9 17,28 0,19 Cukup 17 E217 86,9 17,28 0,19 Cukup 18 E218 86,9 17,28 0,19 Cukup 19 E219 86,9 17,28 0,19 Cukup 20 E220 86,9 17,28 0,19 Cukup 21 E221 86,9 17,28 0,19 Cukup 22 E222 86,9 17,28 0,19 Cukup 23 E223 86,9 17,28 0,19 Cukup 24 Teras 156 - - Cukup 25 Koridor 424 28,5 0,07 Kurang

## T abel 3. Pencahayaan Alami di Fakultas  Pertanian Lt.1
No Nama Ruangan Luas  Lantai (m 2 ) Luas Jendela (m 2 ) Luas Jendela/ Luas Lantai Kesimpulan 1 P101 80 1,44 0,02 Kurang 2 P102 16 - - Kurang 3 P103 16 - - Kurang 4 P104 80 1,44 0,02 Kurang 5 P105 16 2,16 0,14 Cukup 6 P106 80 9,36 0,12 Cukup 7 P107 16 2,88 0,18 Cukup 8 P108 16 5,04 0,32 Cukup 9 P109 8 1,44 0,18 Cukup 10 P110 16 1,44 0,09 Kurang 11 Koridor 80 - - Kurang 12 Teras 160 - - Cukup

## T abel 4. Pencahayaan Alami di Fakultas Pertanian Lt.2
No Nama Ruangan Luas  Lantai (m 2 ) Luas Jendela (m 2 ) Luas Jendela/ Luas Lantai Kesimpulan 1 P201 16 1,44 0,09 Kurang 2 P202 16 1,44 0,09 Kurang 3 P203 16 - - Kurang 4 P204 16 1,44 0,09 Kurang 5 P205 32 2,88 0,09 Kurang 6 P206 32 1,44 0,05 Kurang 7 P207 24 1,44 0,06 Kurang 8 P208 24 4,32 0,18 Cukup 9 P209 24 1,44 0,06 Kurang 10 P210 24 1,44 0,06 Kurang 11 P211 4 - - Kurang 12 P212 4 - - Kurang 13 P213 4 - - Kurang 14 P214 4 - - Kurang 15 Koridor 112 - - Kurang

## T abel 5. Pencahayaan Alami di Fakultas Pertanian Lt.3
No Nama Ruangan Luas  Lantai (m 2 ) Luas Jendela (m 2 ) Luas Jendela/ Luas Lantai Kesimpulan 1 P301 16 1,44 0,09 Kurang 2 P302 16 1,44 0,09 Kurang 3 P303 24 1,44 0,06 Kurang 4 P304 24 2,88 0,12 Cukup 5 P305 48 2,88 0,06 Kurang 6 P306 24 4,32 0,18 Cukup 7 P307 24 2,88 0,12 Cukup 8 Koridor 144 - - Kurang

## T abel 6. Pencahayaan Alami di Fakultas T eknik Lt.1
No Nama Ruangan Luas  Lantai (m 2 ) Luas Jendela (m 2 ) Luas Jendela/ Luas Lantai Kesimpulan 1 T101 64 5,76 0,09 Kurang 2 T102 64 5,76 0,09 Kurang 3 T103 24 1,44 0,06 Kurang 4 T104 64 5,76 0,09 Kurang 5 T105 64 5,76 0,09 Kurang 6 T106 24 1,44 0,06 Kurang 7 T107 16 0,72 0,05 Kurang 8 Koridor 80 - - Kurang 9 Teras 160 - - Cukup

## T abel 7. Pencahayaan Alami di Fakultas T eknik Lt.2
No Nama Ruangan Luas  Lantai (m 2 ) Luas Jendela (m 2 ) Luas Jendela/ Luas Lantai Kesimpulan 1 T201 32 4,32 0,14 Cukup 2 T202 28 2,88 0,10 Cukup 3 T203 16 1,44 0,09 Kurang 4 T204 16 1,44 0,09 Kurang 5 T205 24 1,44 0,06 Kurang 6 T206 32 2,88 0,09 Kurang 7 T207 28 1,44 0,05 Kurang 8 T208 28 1,44 0,05 Kurang 9 T209 32 4,32 0,14 Cukup 10 T210 16 1,44 0,09 Kurang 11 T211 12 0,72 0,06 Kurang 12 T212 24 - - Kurang 13 Koridor 112 - - Kurang

## T abel 8. Pencahayaan Alami di Fakultas T eknik Lt.3
No Nama Ruangan Luas  Lantai (m 2 ) Luas Jendela (m 2 ) Luas Jendela/ Luas Lantai Kesimpulan 1 T301 32 4,32 0,14 Cukup 2 T302 48 4,32 0,09 Kurang 3 T303 32 4,32 0,14 Cukup 4 T304 48 5,76 0,12 Cukup 5 T305 48 4,32 0,09 Kurang 6 T306 48 5,76 0,12 Cukup 7 Koridor 144 - - Kurang
Pada saat sumber cahaya alami kurang atau tidak didapatkan sama sekali, misalnya untuk aktifitas  pada  sore  dan  malam  hari,  maka  diperlukan  sumber  pencahayaan  buatan,  yaitu penerangan menggunakan lampu bersumber tenaga listrik. Jumlah daya/m 2 yang dipergunakan untuk menerangi ruangan harus sesuai persyaratan SNI 6197:2011.
T ingkat  pencahayaan  yang  dibutuhkan  untuk  setiap  ruangan  diperoleh  dari  persamaan berikut ini (SNI 6197-2011, hal.16):
E  =      . K p . K d (lumen/m 2 atau lux)
Dimana:
E  = T ingkat pencahayaan yang dibutuhkan (lux) F   = Jumlah cahaya atau fluks luminous lampu (lumen) A  = Luas penerangan (m 2 ) K p = Koefisien penggunaan K d = Koefisien depresiasi.
Jumlah armatur (luminer) diperoleh dari persamaan:
N  = . . .
Dimana:
N  = Jumlah armatur E  = T ingkat pencahayaan yang dibutuhkan (lux) A  = Luas penerangan (m 2 ) K p = Koefisien penggunaan K d = Koefisien depresiasi F   = Jumlah cahaya atau fluks luminus (lumen).
T ingkat pencahayaan dan daya listrik maksimum yang dibutuhkan untuk ruangan kantor dan ruangan-ruangan pada lembaga pendidikan dapat dilihat pada T abel 30 berikut ini.

## T abel 9. T ingkat Pencahayaan dan Daya Listrik Maksimum
No Fungsi Ruangan Tingkat Pencahayaan (Lux )  Daya Listrik Maksimum (W/m 2 ) 1 Ruang kerja 350 12 2 Ruang rapat 300 12 3 Ruang kelas 350 15 4 Perpustakaan 300 11 5 Laboratorium 500 13 6 Ruang gambar 750 20 7 Ruang dosen 300 12 8 Gudang arsip 150 6 9 Koridor 100 5 10 Teras 60 3
Sumber: SNI 6197-2011, hal.9 dan 12
Pada perhitungan daya listrik lampu yang sesuai persyaratan SNI 6197-2011 untuk setiap ruangan  yang  diteliti,  nilai  koefisien  penggunaan  (K p )  diambil  nilai  0,8  dan  nilai  koefisien depresiasi  (K d )  diambil  nilai  0,8  karena  berdasarkan  hasil  pengamatan  semua  ruangan  pada semua  gedung  kuliah  di Universitas IBA semuanya menggunakan cat dinding berwarna putih,
bersih  dan terawat baik. Lampu yang dipergunakan didalam perhitungan adalah lampu efisien energi jenis fluoresen tabung T 5 dengan 105 lumen/Watt dan umur operasi 17.000 jam operasi. Untuk  1  armatur  lampu  terdiri  dari  2 buah lampu T L 36 Watt (7.560 lumen), kecuali untuk penggunaan  pada  teras  gedung  dan  ruangan  yg  berukuran  kecil  seperti  dapur,  musholah  dan toilet dipergunakan armatur lampu yg terdiri dari 1 buah lampu T L 36 Watt (3780 lumen).
Hasil  perhitungan  penggunaan  sumber  pencahayaan  buatan  (daya  listrik)  pada  kondisi terpasang  saat  ini,  hasil  perhitungan  jumlah  armatur  (luminer)  dan  daya  listrik  yang  sesuai persyaratan  SNI  6197-2011  serta daya listrik maksimum yang diperbolehkan untuk masing- masing  ruangan  pada  gedung  fakultas  hukum,  gedung  fakultas  ekonomi,  gedung  fakultas pertanian dan gedung fakultas teknik di universitas IBA dapat dilihat pada T abel 10, T abel 11, T abel 12, T abel 13, T abel 14, T abel 15, T abel 16 dan T abel 17 berikut ini.
T abel 10. Penggunaan Pencahayaan Buatan di Fakultas Hukum
No Nama Ruang Luas (m 2 ) Saat Ini Sesuai SNI Daya Maks SNI (W/m 2 ) Daya Lamp (Watt) Daya/m 2 (W/m 2 ) Jlh Arm- atur Daya Lamp (Watt) Daya/m 2 (W/m 2 ) 1 H101 86,9 92 1,06 6 432 4,97 12 2 H102 86,9 92 1,06 6 432 4,97 15 3 H103 86,9 92 1,06 6 432 4,97 15 4 H104 86,9 92 1,06 6 432 4,97 15 5 H105 86,9 92 1,06 6 432 4,97 15 6 H106 86,9 92 1,06 6 432 4,97 15 7 H107 86,9 92 1,06 6 432 4,97 15 8 H108 86,9 92 1,06 6 432 4,97 15 9 H109 86,9 92 1,06 6 432 4,97 15 10 H110 86,9 92 1,06 6 432 4,97 15 11 H111 86,9 92 1,06 6 432 4,97 15 12 R Rpt 86,9 92 1,06 6 432 4,97 12 13 R Ktr 86,9 69 0,79 6 432 4,97 12 14 Teras 156 92 0,59 4 144 0,92 3 15 Koridor 309 138 0,45 7 504 1,63 5

## T abel 11. Penggunaan Pencahayaan Buatan di Fakultas Ekonomi
No Nama Ruang Luas (m 2 ) Saat Ini Sesuai SNI Daya Maks SNI (W/m 2 ) Daya Lamp (Watt) Daya/m 2 (W/m 2 ) Jlh Arm- atur Daya Lamp (Watt) Daya/m 2 (W/m 2 ) 1 E201 86,9 92 1,06 6 432 4,97 15 2 E202 86,9 92 1,06 6 432 4,97 15 3 E203 86,9 92 1,06 6 432 4,97 15 4 E204 86,9 92 1,06 6 432 4,97 15 5 E205 86,9 92 1,06 6 432 4,97 15 6 E206 86,9 92 1,06 6 432 4,97 15 7 E207 86,9 92 1,06 6 432 4,97 15 8 E208 86,9 92 1,06 6 432 4,97 15 9 E209 86,9 92 1,06 6 432 4,97 15 10 E210 86,9 92 1,06 6 432 4,97 15 11 E211 86,9 92 1,06 6 432 4,97 15 12 E212 86,9 92 1,06 6 432 4,97 15 13 E213 86,9 92 1,06 6 432 4,97 15 14 E214 86,9 92 1,06 6 432 4,97 15

## Lanjutan T abel 11.
No Nama Ruang Luas (m 2 ) Saat Ini Sesuai SNI Daya Maks SNI (W/m 2 ) Daya Lamp (Watt)) Daya/m 2 (W/m 2 ) Jlh Arm- atur Daya Lamp (Watt) Daya/m 2 (W/m 2 ) 15 E215 86,9 92 1,06 6 432 4,97 15 16 E216 86,9 92 1,06 6 432 4,97 15 17 E217 86,9 92 1,06 6 432 4,97 15 18 E218 86,9 92 1,06 6 432 4,97 15 19 E219 86,9 92 1,06 6 432 4,97 15 20 E220 86,9 92 1,06 6 432 4,97 15 21 E221 86,9 115 1,32 6 432 4,97 12 22 E222 86,9 92 1,06 2 144 1,66 5 23 E223 86,9 138 1,59 6 432 4,97 11 24 Teras 156 92 0,59 4 144 0,92 3 25 Koridor 424 253 0,59 7 504 1,19 5

## T abel 12 Penggunaan Pencahayaan Buatan di Fakultas Pertanian Lt.1
No Nama Ruang Luas (m 2 ) Saat Ini Sesuai SNI Daya Maks SNI (W/m 2 ) Daya Lamp (Watt) Daya/m 2 (W/m 2 ) Jlh Arm- atur Daya Lamp (Watt) Daya/m 2 (W/m 2 ) 1 P101 80 23 0,29 8 576 7,20 13 2 P102 16 23 1,44 1 72 4,50 5 3 P103 16 23 1,44 1 72 4,50 5 4 P104 80 23 0,29 8 576 7,20 13 5 P105 16 23 1,44 1 72 4,50 5 6 P106 80 92 1,15 8 5,76 7,20 13 7 P107 16 23 1,44 1 72 4,50 12 8 P108 16 23 1,44 1 72 4,50 12 9 P109 8 23 2,88 1 36 4,50 7 10 P110 16 23 1,44 1 72 4,50 12 11 Koridor 80 69 0,86 2 144 1,80 5 12 Teras 160 154 0,963 4 144 0,90 3

## T abel 13 Penggunaan Pencahayaan Buatan di Fakultas Pertanian Lt.2
No Nama Ruang Luas (m 2 ) Saat Ini Sesuai SNI Daya Maks SNI (W/m 2 ) Daya Lamp (Watt) Daya/m 2 (W/m 2 ) Jlh Arm- atur Daya Lamp (Watt) Daya/m 2 (W/m 2 ) 1 P201 16 23 1,44 1 72 4,50 12 2 P202 16 23 1,44 1 72 4,50 12 3 P203 16 23 1,44 1 72 4,50 12 4 P204 16 23 1,44 1 72 4,50 12 5 P205 32 36 1,13 2 144 4,50 12 6 P206 32 36 1,13 2 144 4,50 12 7 P207 24 36 1,50 1 72 3,00 12 8 P208 24 23 0,96 1 72 3,00 11 9 P209 24 23 0,96 1 72 3,00 12 10 P210 24 23 0,96 1 72 3,00 12 11 P211 4 23 5,75 1 36 9,00 7 12 P212 4 23 5,75 1 36 9,00 7 13 P213 4 23 5,75 1 36 9,00 7 14 P214 4 23 5,75 1 36 9,00 7 15 Koridor 112 184 1,64 2 144 1,29 5
T abel 14. Penggunaan Pencahayaan Buatan di Fakultas Pertanian Lt.3
No Nama Ruang Luas (m 2 ) Saat Ini Sesuai SNI Daya Maks SNI (W/m 2 ) Daya Lamp (Watt) Daya/m 2 (W/m 2 ) Jlh Arm- atur Daya Lamp (Watt) Daya/m 2 (W/m 2 ) 1 P301 16 23 1,44 1 72 4,50 15 2 P302 16 23 1,44 1 72 4,50 15 3 P303 24 46 1,92 1 72 3,00 15 4 P304 24 46 1,92 1 72 3,00 15 5 P305 48 69 1,44 3 216 4,50 12 6 P306 24 46 1,92 1 72 3,00 15 7 P307 24 46 1,92 1 72 3,00 15 8 Koridor 144 184 1,28 3 216 1,50 5

## T abel 15. Penggunaan Pencahayaan Buatan di Fakultas T eknik Lt.1
No Nama Ruang Luas (m 2 ) Saat Ini Sesuai SNI Daya Maks SNI (W/m 2 ) Daya Lamp (Watt) Daya/m 2 (W/m 2 ) Jlh Arm- atur Daya Lamp (Watt) Daya/m 2 (W/m 2 ) 1 T101 64 92 1,44 5 360 5,63 15 2 T102 64 92 1,44 10 720 11,25 20 3 T103 24 46 1,92 2 144 6,00 12 4 T104 64 92 1,44 4 288 4,50 11 5 T105 64 92 1,44 1 72 1,13 5 6 T106 24 46 1,92 1 72 3,00 5 7 T107 16 46 2,88 2 72 4,50 7 8 Koridor 80 92 1,15 2 144 1,80 5 9 Teras 160 154 0,963 4 144 0,90 3

## T abel 16. Penggunaan Pencahayaan Buatan di Fakultas T eknik Lt.2
No Nama Ruang Luas (m 2 ) Saat Ini Sesuai SNI Daya Maks SNI (W/m 2 ) Daya Lamp (Watt) Daya/m 2 (W/m 2 ) Jlh Arm- atur Daya Lamp (Watt) Daya/m 2 (W/m 2 ) 1 T201 32 46 1,44 2 144 4,50 12 2 T202 28 46 1,64 2 144 5,14 12 3 T203 16 23 1,44 1 72 4,50 12 4 T204 16 23 1,44 1 72 4,50 12 5 T205 24 46 1,92 1 72 3,00 12 6 T206 32 46 1,44 2 144 4,50 12 7 T207 28 46 1,64 2 144 5,14 12 8 T208 28 46 1,64 2 144 5,14 12 9 T209 32 46 1,44 2 144 4,50 12 10 T210 16 23 1,44 1 72 4,50 12 11 T211 12 23 1,92 1 36 3,00 10 12 T212 24 69 2,88 2 72 3,00 7 13 Koridor 112 115 1,03 3 216 1,93 5
T abel 17 Penggunaan Pencahayaan Buatan di Fakultas T eknik Lt.3
No Nama Ruang Luas (m 2 ) Saat Ini Sesuai SNI Daya Maks SNI (W/m 2 ) Daya Lamp (Watt) Daya/m 2 (W/m 2 ) Jlh Arm- atur Daya Lamp (Watt) Daya/m 2 (W/m 2 ) 1 T301 32 46 1,44 2 144 4,50 15 2 T302 48 69 1,44 2 144 3,00 15 3 T303 32 46 1,44 2 144 4,50 15 4 T304 48 69 1,44 2 144 3,00 15 5 T305 48 69 1,44 2 144 3,00 15 6 T306 48 69 1,44 2 144 3,00 15 7 Koridor 144 184 1,28 3 216 1,50 5
Dari hasil perhitungan pada T abel 10, T abel 11, T abel 12, T abel 13, T abel 14, T abel 15, T abel  16  dan  T abel  17  diatas  didapat  bahwa  daya  lampu  dan  daya/m 2 semua  ruangan  yang terpasang pada semua fakultas di Universitas IBA pada saat ini masih jauh dibawah ketentuan SNI  6197-2011.  Daya  lampu  per  luas  lantai  hasil  perhitungan  yang  direncanakan  sesuai ketentuan SNI 6197-2011 masih dibawah daya maksimum yang diijinkan.

## 4. KESIMPULAN
Dari  hasil  pengamatan,  analisa  dan  perhitungan  yang  dilakukan, maka dapat dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Dari  104  ruangan  yang  diteliti,  terdapat  56  ruangan  cukup  dapat  memanfaatkan pencahayaan alami dan 48 ruangan lainnya kurang dapat memanfaatkan pencahayaan alami disebabkan  kurangnya  lubang  cahaya  dan  jendela ruangan atau posisinya yang terhalang dari masuknya sinar matahari.
2. Daya  pencahayaan  lampu  yang  terpasang  di  semua  ruangan  pada  semua  fakultas  di Universitas IBA pada saat ini masih jauh dibawah standar SNI 6197-2011.
3. Daya  lampu  per  luas  lantai  hasil  perhitungan  yang  sesuai  SNI  masih  dibawah  daya maksimum yang diijinkan.

## 5. UC APAN TERIMA  KASIH
Ucapan  terima  kasih  kami  sampaikan  kepada:  Kementerian  Riset,  T eknologi,  dan Pendidikan  T inggi yang telah mendanai penelitian ini melalui skema hibah Penelitian Dosen Pemula tahun anggaran 2015, LPPM Universitas IBA dan seluruh sivitas akademika Universitas IBA yang telah membantu memberi akses pada kami didalam pengambilan data-data penelitian.

## DAFTAR  PUSTAKA
Avistya Paradipta. et.al. (2012). “ Audit Energi dan Analisis Peluang Konservasi Energi Listrik pada  Sistem   Pencahayaan  dan  Sistem   Pendingin  Udara  di  Rum ah  Sakit  Banyum anik Sem arang”. Jurnal Penelitian T eknik Elektro Vol.5 No.4 Desember 2012.
Bahrul  Ilmi.  (2013).  “ Konservasi  Energi  Penerangan pada Ruang Belajar Fakultas Teknik Universitas IBA”. Prosiding Seminar Nasional AVoER ke-5 28 November 2013.
Balai  Besar  T eknologi  Energi  Badan  Pengkajian  dan  Penerapan  T eknologi.  (2012).
“ Perencanaan  Efisiensi  dan  Elastisitas  Energi  2012”.  Edisi  Pertama.  Penerbit  BPPT . Jakarta.
Baso Mukhlis. (2011). “ Evaluasi Penggunaan Listrik pada Bangunan Gedung di Lingkungan
Universitas Tadulako”. Jurnal Ilmiah Foristek Vol.1 No.1 Maret 2011.
Direktorat Jenderal Ketenagaan Departemen Pertambangan dan Energi. (1982).  “Pedom an tentang Cara-cara Melaksanakan Konservasi Energi dan Pengawasannya”.
SNI 6197:2011. “ Konservasi Energi pada Sistem  Pencahayaan”. SNI 6390:2011.  “Konservasi Energi Sistem  Tata Udara Bangunan Gedung”.