## SISTEM KONTROL DAN MONITOR UNTUK MANAJEMEN KONSUMSI ENERGI LISTRIK PADA SISTEM KELISTRIKAN RUMAH TANGGA R-1
Piet Yohanes Lakapu 1 , Nursalim 2 , Evtaleny R. Mauboy 3
1,2,3) Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana Jl. Adisucipto Penfui-Kupang-NTT Telp (0380) 881557
Email 1 : pietyohaneslakapu03@gmail.com
Email 2 : nursalim@staf.undana.ac.id
Email 3 : evtalenymauboy@staf.undana.ac.id Info Artikel

## ABSTRACT
Histori Artikel: Diterima Agu 27, 2021 Direvisi Okt 09, 2021 Disetujui Mar30, 2021 Electrical equipment such as water pumps, televisions, washing machines, fans, re- frigerators and lights are household needs that cannot be separated from human life today as tools in everyday life. The habit of leaving electrical equipment on when not in use is one of the factors that causes waste of electrical energy. The purpose of this research is to create a system that can monitor  energy consumption data in real time and can be displayed in graphical form and a system that can control the use of electrical energy over long distances via webpage. The system designed uses the PZEM-004T sensor to measure the required quantity, current detector as a, re- lay as a load controller via webpage, Arduino Uno as a reader and data sender, Raspberry Pi as a processor and webpage as an interface. The results of this study as a whole the control and monitor systems work according to the design. A minia- ture system for controlling household electrical loads via webpage can be  imple- mented. Current, Voltage and Power values can be displayed on the page website in real time. Current, voltage, power and energy values are displayed in the website. Keywords: Control, Monitor, Website

## ABSTRAK
Peralatan  listrik  seperti  pompa  air,  televisi,  mesin  cuci,  kipas  angin,  kulkas  dan lampu  merupakan  kebutuhan  rumah  tangga  yang  tidak  terlepas  dari  kehidupan manusia saat ini sebagai alat bantu dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan mem- biarkan  peralatan  listrik  tetap  menyala  saat  tidak  digunakan  adalah  salah  satu faktor yang menyebabkan pemborosan energi listrik. Tujuan dari penelitian ini ada- lah  membuat  sistem  yang  dapat  mengontrol  penggunaan  listrik  dalam  jarak  jauh melalui web dan sistem yang dapat memonitor data konsumsi listrik secara realtime dan ditampilkan dalam grafik serta menghitung besar tarif listrik yang dikeluarkan setiap bulan. Sistem yang dirancang memanfaatkan modul PZEM- 004T untuk men- gukur besaran yang diperlukan, current detector sebagai pendeteksi arus, relay se- bagai pengontrol beban melalui web, Arduino Uno sebagai pembaca dan pengirim data, Raspberry Pi sebagai pemroses dan halaman website sebagai interface. Hasil penelitian  ini  secara  keseluruhan  sistem  kontrol  dan  monitor  bekerja  sesuai perancangan. Miniatur sistem untuk mengontrol beban listrik rumah tangga melalui website dapat diimplementasikan. Nilai energi, daya, arus serta tegangan ditampil- kan pada website secara realtime. Nilai arus, tegangan, daya dan energi ditampilkan dalam website.
Kata Kunci: Kontrol, Monitor, Website
Penulis Korespondensi:
Nursalim,ST.MT Program Studi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui - Kupang. Email: nursalim@staf.undana.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Peralatan listrik seperti pompa air, televisi, mesin cuci,  kipas  angin,  kulkas  dan  lampu  merupakan kebutuhan rumah tangga yang tidak terlepas dari kehidupan manusia saat ini sebagai alat bantu ke- hidupan  sehari-  hari.  Dengan  adanya  peralatan listrik  tersebut  maka  semua  aktivitas  sehari-hari dalam rumah tangga menjadi lebih efisien.
Walaupun  dengan  bantuan  peralatan  tersebut dapat menjadikan semua aktivitas menjadi efisien, namun  jika  tidak  bijak  dalam  penggunaan  dapat mengakibatkan pemborosan energi listrik. Kebia- saan  membiarkan  peralatan  listrik  tetap  menyala saat tidak digunakan adalah salah satu faktor yang menyebabkan  pemborosan  listrik.  Untuk  me- nanggulangi  hal  tersebut  dibutuhkan  alat  yang dapat membantu konsumen dalam melakukan ma- najemen  energi  listrik.  Alat  tersebut  dapat mem- bantu  manajemen  konsumsi  energi  listrik  rumah tangga  secara  online  maupun  offline  serta  mem- iliki data yang terjadwal dan realtime.
Dengan  memanfaatkan  kemajuan  teknologi  pada sistem  kelistrikan  khususnya  dalam  bidang kontrol dan monitor kelistrikan, maka dapat dibuat suatu sistem yang dapat memonitor data konsumsi energi  secara  realtime  serta  terjadwal  dan  suatu sistem yang dapat mengontrol penggunaan energi listrik dalam jarak yang jauh.
Penelitian tentang sistem  untuk memonitor  mau- pun mengontrol konsumsi energi listrik telah dil- akukan oleh banyak peneliti seperti, yang pertama oleh Kurniawan dimana dibuat alat untuk kendali jarak  jauh  on/off  lampu  berbasis  arduino  [1]. Penelitian  berikutnya  dilakukan  oleh  [2]  dimana dibuat alat yang dapat mengontrol lampu dari ja- rak  jauh  menggunakan  web  dengan  memanfaat- kan Raspberry Pi 3 sebagai web server. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Muhammad Syafei di- mana  dibuat  alat  yang  dapat  memonitor pemakaian energi dan melakukan kontrol melalui web  menggunakan  PLC  (Programmable  Logic Control) [3].
Dari  dasar  pemikiran  di  atas,  maka  akan  dibuat suatu sistem yang dapat mengontrol beban listrik rumah tangga secara offline maupun online serta dapat menyajikan data arus, tegangan, daya, faktor
daya,  frekuensi  dan  energi  secara  realtime  serta dapat  ditampilkan  dalam  bentuk  grafik  data  har- ian, bulanan dan grafik penggunaan energi.

## 1.1 Karakteristik Sumber Listrik
Sumber  listrik  PLN  merupakan  sumber  energi listrik dengan arus bolak-balik atau Alternating Current (AC)  yang  dihasilkan  dari  generator AC. Sumber listrik  AC menghasilkan tegangan serta polaritas yang selalu berubah-ubah dari po- laritas positif ke negatif atau sebaliknya secara periodik terhadap fungsi waktu, dengan bentuk gelombang sinus.
Tegangan dan arus AC biasa dinyatakan dalam nilai  RMS  ( Root  Mean  Square ).  RMS  juga dikenal  sebagai  kuadrat  rata-rata,  yang  pen- gukuran  statistik  besarnya  suatu  fungsi  yang memiliki magnitudo berubah-ubah.
Daya  listrik  adalah  laju  hantaran  energi  listrik pada rangkaian listrik. Daya listrik terdiri dari, daya  aktif,  daya  reaktif,  dan  daya  semu.  Daya aktif  (P)  adalah  daya  sebenarnya  yang  dipakai beban  dengan  satuan  Watt.  Daya  reaktif  dapat dihitung dengan persamaan 2-2.
𝑃 = 𝑉 . 𝐼 . 𝑐𝑜𝑠𝜑 …….….....….(2-1)
V  = Tegangan
I  = Arus
Cosφ dan Sinφ = Faktor Daya
Daya reaktif (Q) juga dikenal sebagai daya yang tidak dihamburkan oleh beban atau dapat dipa- hami  juga  sebagai  daya  yang  diserap  namun dikembalikan  ke  sumbernya.  Persamaan  daya reaktif dapat dilihat pada persamaan 2-3.
𝑄 = 𝑉 . 𝐼 . 𝑠𝑖𝑛𝜑 ………………..……(2-2)
Daya semu (S) adalah hasil penjumlahan trigo- nometri daya aktif dan reaktif. Satuannya yaitu VA (Volt ampere). Persamaan 2-4 adalah persa- maan daya semu [4,5].
𝑆 = 𝑉 . 𝐼 ………….……………….....(2-3)
1.2 Perhitungan  Biaya  dan Energi  Listrik
Energi  listrik  adalah  bentuk  energi  dengan satuan  Watt  Jam.  Besar  Energi  yang  terpakai pada peralatan listrik dapat dinyatakan dengan rumus:
E = P x W..........................................(2-4)
E = Energi (Watt Jam)
W= Waktu (Jam)
Tarif  dasar  listrik  (TDL)  merupakan  tarif  yang dikenakan kepada konsumen yang menggunakan energi listrik yang bersumber dari PT.Perusahaan Listrik  Negara  (PLN).  Berdasarkan  Peraturan Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral
Republik Indonesia [6], tarif tenaga listrik ditetap- kan berdasarkan golongan tarif.
Dalam menghitung tarif pemakaian energi listrik dibutuhkan  data  tarif  dasar  listrik  yang  berlaku. Berikut tabel tarif dasar listrik rumah tangga R-1.
Tabel 1 Tarif Dasar Listrik Rumah Tangga R-1 Golongan Tarif/Daya Keterangan Tarif (Rp/kWh) R-1/450 VA Subsidi 415 R-1/900 VA Subsidi 586 R-1/900 VA-RTM (Rumah Tangga Mampu) Non-Subsidi 1352 R-1/1300 VA Non-Subsidi 1444.70 R-1/2200 VA Non-Subsidi 1444.70
Selain data tarif dasar listrik juga dibutuh- kan rumus untuk melakukan perhitungan terhadap besar  tarif  pemakaian  energi  listrik.  Berikut  ru- mus  untuk  perhitungan  biaya  pemakaian  energi listrik [7].
Tarif = H ............................ (2-
5) E = Energi (Watt Jam)
H = Harga per kWh (Rp.)

## 1.3 Raspberry Pi
Raspberry  Pi  adalah  sebuah  modul micro  com- puter yang  mempunyai  input  output digital  port seperti pada board microcontroller .

## Gambar 1 Board Raspberry Pi
Jika dibandingkan antara board Raspberry Pi dan microcontroller lainnya,  Raspberry  Pi  terdapat Port yang  berfungsi  untuk display Monitor  PC serta koneksi ke USB yang berfungsi untuk key- board dan mouse .  Sistem  operasi  utama  Rasp- berry menggunakan Debian  GNU/Linux dan  ba- hasa pemrograman Python .[8-12].

## 1.4 Arduino Uno
Arduino Uno adalah sebuah board microcontroller yang didasarkan pada ATmega328. Arduino Uno
mempunyai  6  input  analog,  14  pin  digital  in- put/output, osilator Kristal 16 MHz, koneksi USB, power  jack,  In  Circuit  Serial  Programing  (ICSP) header, dan tombol reset. Kelebihan dari Arduino Uno  adalah  pengguna  tidak  direpotkan  dengan rangkaian  minimum  sistem  dan  programmer  ka- rena sudah built in dalam satu board [13].
Gambar 2 Board Arduino Uno
Didalam penelitian ini Arduino Uno digunakan se- bagai perangkat microcontroller untuk menerima data  yang  dikirim  dari  sensor  PZEM-004T, kemudian  data tersebut diteruskan ke Raspberry Pi.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  eksperimen  (uji coba). Penelitian eksperimen  ini dimulai dengan pengumpulan  referensi  dari  berbagai  sumber, baik  sumber  offline  maupun  sumber  online. Referensi  ini  sangat  penting  dalam  menentukan tingkat keberhasilan dari penelitian ini. Selanjutnya adalah tahap desain sistem, tahap ini berguna  untuk  mengindentifikasi  bahan  dan peralatan yang akan digunakan. Setelah itu, tahap berikutnya  adalah   tahap  perancangan  perangkat
keras  dan  perancangan  perangkat  lunak.  Tahap perakitan  perangkat  keras  ini  diawali  dengan penentuan  port  pada  arduino  dan  Raspberry  PI. Penentuan  port  dilakukan  untuk  memudahkan pembuatan  listing  program,  sehingga  program yang dibuat dapat terstruktur, sehingga pengindetifikasian error program dapat dilakukan dengan  mudah.  Setelah  memastikan  perangkat keras  telah  dapat  bekerja  sesuai  dengan fungsinya,  maka  tahap  selanjutnya  adalah  tahap pemrograman  perangkat  lunak.  Adapun  alur penelitian  pembuatan  Sistem  Kontrol  dan Monitor  Energi  listrik  pada  sistem  kelistrikan rumah tangga R-1 ini dapat dilihat pada gambar 3.
Gambar 3 alur penelitian Sistem Kontrol dan Monitor Energi listrik pada sistem kelistrikan rumah tangga R-1

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah melalui tahap-tahap penelitan sebagaimana yang telah digambarkan
sebelumnya,  maka  pada  sub  bab  ini    diuuraikan hasil penelitian yang telah dicapai sebagai berikut,

## 3.1 Hasil Perancangan Perangkat Keras
Rangkaian Relay yang berfungsi untuk dapat men- gontrol beban secara offline (manual) dan secara online  melalui  website.  Berikut  adalah  skema rangkaian relay.

## Gambar 4 Rangkaian Relay
Pada Gambar 4 terlihat 2 (dua)
Untuk  mengontrol  lampu  secara  manual  dapat dilakukan  melalui  saklar  tukar  yang  ada  pada rangakaian  relay.  Sedangkan  untuk  mengontrol lampu  secara  online  (melalui  website)  dapat dilakukan dengan perantara raspberry PI sebagaimana yang diperlihatkan pada gambar 5.

## Gambar 5 Rangkaian Relay dan Raspberry Pi
3.2 Hasil Perancangan Perangkat Lunak
3.2.1. Perancangan Database
Perancangan  atau  pembuatan  database  bertujuan untuk menyimpan keseluruhan data yang ada pada sistem  sehingga  saat  melakukan  akses  pada  data- data  tersebut  lebih  cepat  dan  efisien.  Berikut merupakan database data sensor yang telah dibuat:
Tabel 2 data_sensor Field Tipe Data Keterangan ID int Primary key, Not Null, Auto Increment date0 char Data tanggal, bulan dan tahun time0 char Data jam, menit dan detik Arus float Nilai arus Tegangan float Nilai tegangan daya float Nilai daya month0 char Data bulan dan tahun hours0 char Data jam
Tabel  data_sensor  berisikan  data  arus,  tegangan, daya, tahun, bulan, tanggal, jam, menit dan detik. Data  pada  tabel  ini  digunakan  untuk  membuat grafik  arus,  tegangan  dan  daya  kemudian  akan ditampilkan melalui website.

## 3.2.2. Perancangan Antar Muka
Desain  interface  merupakan  halaman  yang digunakan untuk memasukkan dan mengeluarkan data-data  ke  dan  dari  sistem.  Pada  sistem  ini rancangan  interface  dibuat  sebagai  berikut. Gambar 6 merupakan halaman pertama yang akan tampil ketika memasuki sistem.
Gambar 6  Halaman Awal Web
Halaman  ini  hanya  berisi  tentang  gambar  dan deskrpsi tentang sistem kontrol dan monitor untuk manajemen  konsumsi  energi  listrik  pada  sistem kelistrikan rumah tangga R-1. Untuk memudahkan pengguna, maka pada bagian header ditempatkan  tiga  buah  tombol,  yakni  tombol home, monitoring, dan controling.
Gambar 7  Halaman Monitor Data Real Time
Gambar  7  adalah  gambar  yang  memperlihatkan halaman controling. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data-data berupa arus,  daya, faktor daya,  frekuensi  dan  total  energi  secara  realtime. Untuk  melihat  data-data  dengan  lebih  rinci, halaman  ini  dilengkapi  dengan  sub  menu  Data Harian,  Data  Bulanan,  Data  Energi  dan  Biaya Listrik.

## Gambar 8 Halaman Monitor Data Harian
Gambar  8  adalah  gambar  yang  memperlihatkan halaman Monitor  Data  harian .  Halaman  ini berfungsi  untuk  menampilkan  penggunan  arus, tegangan  dan  daya  dalam  bentuk  grafik  selama sehari  penuh.  Tujuan  utama  halaman  ini  adalah agar  pengguna  dapat  melihat  dan  menganalisa peralatan  apa  saja  yang  mengkomsumsi  banyak daya listrik di hari tersebut.

## 3.3. Hasil Pengujian sistem
Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan hasil kinerja  dari  sistem  yang  dibuat.  Hasil  pengujian ini  akan  menjadi  acuan  apakah  alat  yang  telah dirancang dapat bekerja sesuai dengan yang tujuan penelitian  atau  tidak.  Untuk  itu,  maka  pengujian ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu,

## 3.3.1. Pengujian Pembacaan Sensor
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keakuratan sensor yang digunakan. Pengujian ini melibatkan beberapa pembacaan variabel terukur yaitu:  variabel  tegangan,  arus,  dan  daya. Pengujian    ini  dilakukan  dengan  kondisi  beban yang  berbeda  sehingga  data  yang  terukur  lebih
variatif, kemudian data tersebut akan dibandingkan  langsung  dengan  alat  ukur  kWh
Meter PLN. Hasil dari pengujian ini di perlihatkan pada tabel 2.
Tabel 3 Perbandingan hasil pengukuran kWh Meter dengan sistem yang dibuat No kWh Meter PLN Sistem Yang dibuat Tegangan (V) Arus (A) Daya (W) Tegangan (V) Arus (A) Daya (W) 1 230.2 0.025 3.2 230.2 0.03 3.3 2 225.2 1.550 348.4 225.3 1.55 349.2 3 227.3 1.590 361.6 227.2 1.57 356.7 4 225.6 0.285 31.4 225.2 0.29 32 5 223.0 0.378 46.2 223.7 0.37 45.5
Tabel  3  memperlihatkan  perbandingan  hasil pengukuran sistem (alat) yang telah dibuat dengan kWh  meter  PLN.  Hasil  pada  tabel  ini menunjukkan bahwa alat yang telah dibuat dapat bekerja sesuai dengan tujuan penelitian ini, yakni mendapatkan kesalahan alat ukur yang kecil yakni ±5% [3].

## 3.4. Pengujian Sistem Kontrol dan Monitoring
Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan hasil beban  listrik  yang  dikontrol  melalui  halaman website  yang  telah  dibuat.  Pengujian  diawali dengan mengakses website http:// smarthomeundana.  ddns.net:  8080/  controling Refresh.php.

## 3.4.1. Sistem Kontrol Peralatan
Dalam  pengujian  ini  menunjukkan  hasil  beban peralatan-peralatan  rumah  tangga  yang  telah dikontrol  seperti,  lampu  hemat  energi,  penanak nasi,  Pemanas  air  dan  kipas  angin.  Adapun gambar  saat  dilakukan  pengontrolan  beban diperlihatkan pada Gambar 9.
Gambar 9. Kontrol Beban
Gambar  disebelah  kiri  memperlihatkan  sejumlah peralatan yang  digunakan secara real, sedangkan gambar di sebelah kanan adalah gambar tampilan website  yang  memperlihatkan  keempat  peralatan yang  dikontrol  dalam  keadaan  ON.  Untuk mengetahui kondisi peralatan dalam keadaan ON atau  belum,  maka  pada  aplikasi  di  website  di
tempatkan 4 buah indikator berwarna kuning yang dapat menyala dan padam.

## 3.4.2. Hasil Sistem Monitoring
Pengujian  sistem  monitor  bertujuan  untuk menunjukkan  hasil  dari  nilai  arus,  tegangan  dan daya  yang  ditampilkan  secara  realtime  melalui halaman  website  yang  telah  dibuat.  Pengujian dimulai  dengan  cara  mengakses  alamat  website http:// smarthomeundana.ddns.net8080 / monitori ng  Refresh.php.  Adapun  gambar  saat  dilakukan pengontrolan  beban  diperlihatkan  pada  Gambar 10.

## Gambar 10 Monitor Beban
Pada  Gambar  10  diperlihatkan  tampilan  yang menunjukkan  bahwa  saat  beban  2  dan  beban  4 dalam  keadaan  ON,  maka  nilai  tegangan  yang ditampilkan adalah sebesar 217.8 Volt, arus 0.16 A, daya 20.8 Watt, dan energi 23.83 kWh.

## 3.5. Pembahasan
Pada sistem kontrol peralatan, ketika salah satu beban  di-ON-kan  melalui  halaman  web  maka beban  tersebut  akan  ON  dan  pada  halaman  web indikator akan berwarna kuning yang menunjukan bahwa peralatan tersebut sedang  ON. Sedangkan ketika  beban  di-  ON-kan  melalui  saklar  secara offline,  maka  beban  tersebut  akan  ON  dan  pada halaman web Indikator juga akan menjadi warna kuning yang menunjukan indikator jika peralatan tersebut  sedang  ON.  Begitupun  sebaliknya,  jika
a. Tampilan Peralatan secara Offline
b. Tampilan Online a. Tampilan Peralatan secara Offline
b. Tampilan Online
peralatan  tersebut  di  OFF  kan,  maka  peralatan akan  OFF,  dan  indikator  yang  ada  di  web  akan padam.  Sedangkan  Pada  sistem  monitor,  nilai arus, tegangan dan energi, daya dapat ditampilkan di halaman web secara realtime, dimana pada saat pengujian alat, nilai- nilai tersebut selalu berubah- ubah.  Misalnya  saat  menghidupkan  salah  satu peralatan, maka nilai arus, tegangan dan daya juga akan ikut akan berubah sesuai dengan besar daya dari peralatan tersebut.Kesimpulan

## KESIMPULAN
1. Sistem Pengontrol beban listrik rumah tangga berbasis  Raspberry  Pi  melalui  halaman website  dapat  diimplementasikan  sesuai dengan tujuan penelitian, dan telah dibuktikan melalui  sebuah  percobaan  seperti  yang  telah dibahas pada penelitian ini .
2. Nilai  arus,  tegangan,  daya  dan  energi  dapat ditampilkan  pada  halaman  website  secara realtime.  Hal  ini  dapat  diketahui  dengan berubahnya  nilai  yang  ditampilkan  sesuai dengan besar beban yang terpasang.
3. Untuk  melihat  faktor  kesalahan  dari  sistem ini,  maka  hasil  pengukurannya  kemudian dibandingkan  dengan  hasil  pengukuran  kWh meter  milik  PLN.  Dimana  hasil  pengukuran keduanya mempunyai selisih 2% sebagaimana yang terlihat pada tabel 3.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Kurniawan, Purwa Rupa IoT (Internet of Things)  Kendali  Lampu  Gedung,  Bandar Lampung:  Universitas  Bandar  Lampung,
2016.
[2] W.  Joyowirjo,  Sistem  Kontrol  Berbasis Web  Menggunakan Server Kontrol
Online Mini PC Raspberry Pi 3, Kupang: Universitas Nusa Cendana Kupang, 2018.
[3] G.  S.  Muhammad,  Sistem  Kontrol  dan Monitoring  Penerangan  Berbasis  Web, Batam: Politeknik Negeri Batam,    2017.
[4] R. Akbar, Rancang Bangun Alat Monitor- ing Tegangan, Arus, Daya, Kwh, Serta Es- timasi Biaya Pemakaian Peralatan Listrik Pada  Rumah  Tangga,  Yogyakarta:  Uni- versitas Islam Indonesia, 2018.
[5] Lisiani,  Identifikasi  dan  Analisa  Jenis Beban  Listrik  Rumah  Tangga  Terhadap Faktor Daya (Cos Phi), Pontianak: Univer- sitas Tanjungpura Pontianak, 2019.
[6] Peraturan Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Ta- hun  2016,  https://web.pln.co.id/statics/up- loads/20 17/06/Permen-ESDM-No.-28-Ta- hun-2016.pdf.
[7] K.  Ogata,  Modern  Control  Egineering, Minnesota: Tom Robbins, 1997.
[8] N.  Amron,  Sistem  Monitoring  Besaran Listrik Dengan Teknologi  IoT (Internet of Things),  Bandar  Lampung:  Universitas Lampung, 2017.
[9] M.  Rometdo,  Rancang  Bangun  Prototype Pengontrolan  Lampu  Gedung  STMIK Amik  Riau  Berbasis  IoT  Menggunakan Rasberry Pi 3 Model B, Pekanbaru: Jurnal Teknik  Informatika  dan  Sistem  Informasi, 2018.
[10] Fatimah,  Monitoring  Performansi  Photo- voltaik Modul Menggunakan Raspbbery Pi Berbasis  Web,  Bandung:  Universitas Telkom, 2018.
[11] F.Christian,Modul Pembelajaran Raspberry Pi, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2017.
[12] A. Sayuti, Perancangan Sistem Monitoring Suhu Menggunakan Raspberry Pi Berbasis Web Dan Android Pada Ruang Server Uni- versitas Darma Persada, Jakarta: Universi- tas Darma Persada, 2015.
[13] Turang,  Sistem  Relay  Pengendalian  Dan Penghematan  Pemakaian  Lampu  Berbasis Mobile, Jogjakarta: Sekolah Tinggi Teknologi Bontang, 2015.