e-ISSN : 2715-5064

## Audit Energi Listrik Gedung Baru Universitas Muhammadiyah Gresik
Yazid Nur Choir 1*) , Denny Irawan 2
1 Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah, Gresik
1 Jln. Sumatera No. 101, Kota Gresik, 61121, Indonesia email: 1 yazidnurchoir@gmail.com , 2 den2mas@umg.ac.id
Abstract Daily use of electricity is increasing because all human activity  requires  electrical  energy.  The  energy  audit  is  one  way  to reduce  the  rise  in  electrical  energy.  In  case  a  new  building  at Muhammadiyah University of Gresik, Energy audits carried out in this building include the use of lighting and air conditioning. Based  on  the  Minister  of  Energy  and  Mineral  Resources  of  the Republic of  Indonesia  No. 13 of  2012  regarding  saving  electricity consumption, it is necessary to do electrical energy management so that  the  intensity  of  electricity  consumption  can  be  managed properly  and  can  be  more  efficient.  In  this  study  an  audit  of  the lighting system and air conditioning system was carried out and in this  study  the  energy  audit  method  was  used  by  calculating  the Energy  Consumption  Intensity  (IKE)  value  for  the  process  of electrical energy efficiency.
From the initial energy audit calculations, the IKE value for the new building  of  Muhammadiyah  University  of  Gresik  was  671 kWh/m2/year,  this  value  exceeds  the  ASEAN-USAID  standard  of 240 kWh/m2/year.
Then  the  Energy  Saving  Opportunities  (PHE)  that  will  be implemented in the new building of the Muhammadiyah University of Gresik are changing the types of lamps, reducing the use of lights during  the  day,  turning  off  the  AC  when  not  in  use,  and  using inverter AC in the air conditioning system. Application of the above method to determine PHE decisions which will be implemented with the aim of not exceeding ASEAN-USAID standards.
Abstrak −  Penggunaan  energi  listrik  semakin  hari  meningkat, dimana  semua  aktivitas  manusia  membutuhkan  energi  listrik. Audit energi adalah cara untuk mengurangi peningkatan energi listrik.  Seperti  halnya  di  gedung  Universitas  Muhammadiyah Gresik  yang  baru,  audit  energi  menjadi  tolak  ukur  untuk mengefisiensikan  penggunaan  listrik,  Audit  energi  yang dilakukan  di  gedung  ini  diantaranya  pada  penggunaan pencahayaan  dan  pendingin  ruangan.  Dasarnya  yaitu  Permen ESDM  Republik  Indonesia  No.  13  Tahun  2012  yang  mengatur pemaikaian tenaga listrik yang hemat, sehingga harus dilakukan managemen  energi  agar  intensitas  konsumsi  energi  listrik  bisa mencapai  efisiensi  yang  maksimal.  Pada  penelitian  ini  audit tertuju pada sistem pencahayaan dan sistem pendingin ruangan dengan  menghitung  nilai  Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE) untuk  proses  efisiensi  energi  listrik.  Hasil  perhitungan  audit energi pertama menghasilkan nilai IKE pada gedung Universitas Muhammadiyah  Gresik  yang  baru  sebesar  671  kWh/m2/tahun, nilai itu terlampau jauh dari standar ASEAN-USAID sebesar  240 kWh/m2/tahun.  Kemudian  Peluang  hemat  Energi  (PHE)  untuk diimplementasikan di gedung baru Universitas Muhammadiyah Gresik  yaitu  mengganti  jenis  lampu,  mengurangi  penggunaan lampu  pada siang hari,  mematikan AC  ketika tidak digunakan, dan  menggunakan  AC  inverter  pada  sistem  pendingin ruangan.Penerapan metode diatas untuk menentukan keputusan PHE  yang  akan  dilaksanakan  dengan  tujuan  tidak  melebihi standar ASEAN-USAID.
Kata Kunci − Energi; Audit Energi; Intensitas Konsumsi Energi (IKE); Konservasi Energi; Peluang Hemat Energi (PHE).

## I.PENDAHULUAN
Masalah  kelistrikan  muncul  yang  diakibatkan  PT.  PLN (Persero) tidak mampu untuk membendung kebutuhan energi listrik yang semakin hari semakin banyak. [1]
Energi  merupakan  kebutuhan  yang  sangat  penting  dalam semua  aspek  kehidupan,  dan  seiring  dengan  pertumbuhan populasi, permintaan akan energi juga meningkat. Permintaan energi di Indonesia rata-rata naik sebesar 7% per tahun, tetapi pasokan  energi  primer  diperkirakan  sebesar  2%.  Hal  ini memerlukan  pengembangan  sumber  energi  lain,  selain batubara dan bahan bakar fosil. [2]
Pemerintah  memiliki  komitmen  yang  kuat  untuk  melakukan proses  konservasi  energi  pada  gedung-gedung  di  Indonesia. Hal  ini  disebabkan  oleh  perlunya  kebijakan  energi  untuk menurunkan  kebutuhan  energi  nasional  berdasarkan  prioritas kebijakan energi jangka panjang dalam bentuk UndangUndang maupun Peraturan Pemerintah dan Menteri terkait. [3] Berdasarkan Permen ESDM RI. No. 13 Tahun 2012 mengenai penghematan pemakaian tenaga listrik, maka haru dilaksanakan  managemen  energi  agar  Intensitan  Konsumsi Energi  (IKE)  listrik  dapat  termanagemen  dan  bisa  mencapai efisien,  oleh  sebab  itu  perlulah  dilakukan  audit  energi  listrik pada gedung perkuliahan salah satunya yaitu pada gedung baru Universitas Muhammadiyah Gresik supaya pemakaian energi listrik bisa termanagemen dengan baik dan  mencapai efisien. [4]
Salah satu alat elektronik yang digunakan atau dipasang pada ruang kuliah diUniversitas Muhammadiyah Gresik, adalah alat penyejuk  udara  atau  lebih  familiar  dengan  istilah  air conditioning  (AC).  Besarnya  konsumsi  energi  yang dibutuhkan untuk mengoperasikan alat penyejuk ruangan (AC) dapat  diketahui  dengan  demikian  biaya  operasi  dan  energi dapat dihemat. [5]
II. PENELITIAN YANG TERKAIT Beberapa  penelitian  terdahulu  berkaitan  dengan  audit  energi listrik yang dilakukan oleh M.Fajar Abidin,Gatut Budiono, & Balok  Hariadi  (2021)  dengan  judul  “Audit  Sistem Pencahayaan  dan  Sistem  Pendingin  Ruangan  dalam  Upaya Efisiensi  Energi  Listrik  di  Gedung  Perkantoran  PT.  Varia Usaha  Beton  Plant  Tambakoso  Waru”.  Penelitian  Tersebut menggunakan  metode  audit  energi  dan  melaksanakan konservasi  energi  yang  berpedoman  pada  standar  ASEAN-
*) penulis korespondensi : Yazid Nur Choir Email: yazidnurchoir@gmail.com
e-ISSN : 2715-5064
USAID  pada  Gedung  Perkantoran  PT.  Varia  Usaha  Beton Plant Tambakoso Waru. [4]
Penelitian lainnya dilakukan oleh Dikpride Despa, Gigih Forda Nama,  Trisya  Septiana  &  M.  Bayu  Saputra  (2021)  dengan judul  “Audit  Energi  Listrik  Berbasis  Hasil  Pengukuran  Dan Monitoring  Besaran  Listrik  Pada  Gedung  A  Fakultas  Teknik Unila”. Penelitian tersebut menggunakan metode pengumpulan data berupa hasil pengukuran besaran listrik dan memonitoring besaran listrik pada Gedung A Fakultas Teknik Unila  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  nilai  IKE  yang efisien. [3]
Berdasarkan  referensi  di  atas,  penelitian  ini  akan  difokuskan pada pengoptimalan penggunaan energi listrik di gedung baru Universitas  Muhammadiyah  Gresik  yang  bertujuan  supaya tidak melebihi standar IKE dengan memfokuskan pengefisiensian  pada  sistem  pencahayaan  dan  pendingin ruangan.
III. METODE PENELITIAN Berikut  adalah  tahapan-tahapan  yang  akan  dilakukan  dalam penelitian:
Gambar. 1 Flowchart Penelitian

## A. Studi Literatur
Studi  literatur  adalah  tahapan  mempelajari  buku-buku  dan literatur-literatur yang mendukung penyusunan penelitian ini :
1. Mempelajari konsep audit energi listrik dalam sistem pencahayaan dan sistem pendingin ruangan.
2. Mempelajari  penghitungan  Intensitas  Konsumsi Energi (IKE).
3. Mempelajari peluang penghematan energi listrik pada sistem. pencahayaan dan sistem pendingin. ruangan.
B. Jenis Data
Pada penelitian ini ada beberapa data,. berikut adalah data yang digunakan :
1) Data Primer
Data  ini  diperoleh  secara  langsung  di  lapangan  dengan  cara melakukan  pengukuran  tegangan  dan  arus,  serta  data spesifikasi  beban  listrik  di  Gedung  Baru  Universitas Muhammadiyah Gresik.
2) Data Sekunder
Data ini didapat dari pihak Badan Administrasi Umum (BAU) dengan melakukan wawancara dan studi literatur,. seperti data denah  elektrikal  dan  spesifikasi.  Gedung  Baru  Universitas Muhammadiyah Gresik yang ditampilkan dibawah ini:
Gambar.  2    Diagram  Instalasi  Listrik  Gedung  Baru  Universitas Muhammadiyah Gresik

## C. Pengambilan Data
Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi ke tempat penelitian  di  Gedung  Baru  Universitas  Muhammadiyah Gresik.  Dan  juga  dilakukan  pengamatan  mengenai  kondisi bangunan  dan  beban  listrik  eksisting  yang  tertuju  pada pencahayaan dan pendingin ruangan serta besarnya konsumsi energi listrik melalui metode pengukuran.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Sistem Kelistrikan Gedung
Gedung  baru  Universitas  Muhammadiyah  Gresik merupakan bangunan gedung delapan lantai. Gedung ini mempunyai luas 1250 m2. Kebutuhan energi listrik pada gedung baru Universitas Muhammadiyah Gresik dipasok oleh  PLN  dengan  golongan  tarif  daya  listrik  (S-3/TM) dengan daya diatas 220kVA.

## 2) Audit Energi Awal
Dari  pengukuran beban rata-rata pada luas dan bangunan bisa dihitung  nilai  Intensitas  Konsumsi  Energi    digedung  baru Universitas Muhammadiyah Gresik
Diketahui : Total konsumsi energi setahun = 839.541,6 kWh Luas bangunan gedung = 1.250 m ²
Maka :
Total Konsumsi Energi IKE = Luas Bngunan 839.541,6 =
1.250
=   671 kWh/m ² /tahun
Ditinjau  dalam  perhitungan  IKE  gedung  baru  Universitas Muhammadiyah Gresik sebesar 671 kWh/m2/tahun. Ini adalah
e-ISSN : 2715-5064
bukti pemborosan telah terjadi sehingga nilai IKE melampaui standar ASEAN-USAID sebesar 240 kWh/m2/tahun. Dengan demikian harus dilaksanakan konservasi energi.
3) Audit Energi Rinci
Perhitungan Intensitas Konsumsi Energi (IKE) di gedung baru Universitas Muhammadiyah Gresik pertama hasilnya melebihi standar,  sehingga  audit  energi  rinci  harus  dilakukan.  Ini bertujuan supaya peralatan listrik yang mengkonsumsi energi lumayan  besar  menjadi  lebih  efisien  dalam  penggunaaanya seperti pada sistem pencahayaan dan sistem pendingin ruangan yang dirasa kurang memenuhi standar.

## 4) Sistem Pencahayaan
Untuk mengetahui kuat penerangan di setiap ruangan gedung maka  dilakukan  perhitungan  intensitas  cahaya,  selanjutnya melakukan perbandingan pada SNI 6197:2011 yang mengatur tentang standar penerangan  nasional.  Konservasi energi pada sistem  pencahayaan  bertujuan  mengetahui  efisiensi  energi listrik yang digunakan
T ABEL I STANDAR TINGKAT PENCAHAYAAN Fungsi Ruangan Tingkat Pencahayaan Ruang resepsionis Ruang direktur Ruang kerja Ruang komputer Ruang rapat Ruang gambar Gudang arsip Ruang arsip aktif Ruang tangga darurat Ruang belajar Ruang parker 300 Lux 350 Lux 350 Lux 350 Lux 300 Lux 750 Lux 150 Lux 300 Lux 150 Lux 300 Lux 100 Lux
Contoh perhitungan intensitas pencahayaan pada ruang I4.10 yang ada di lantai 4 gedung baru Universitas Muhammadiyah Gresik.
1. Dimensi ruangan Panjang : 8 m Lebar : 4 m Tinggi : 3,5 m Luas : 32 m 2 2. Komposisi  lampu  terpasang  jenis  TL  neon  18  W berjumlah 8  buah
3. Fluks lumen lampu = 1.350 lumen Dengan  persamaan rumus   (3) intensitas pencahayaan. n × Ølampu × LLF × CU E =
A 8 × 2.700 × 0,8 × 0,65
E = 32 E = 175,5 Lux
Setelah  dilakukan  perhitungan  ternyata  hasilnya  kurang  dari standar  yang  ditentukan  yaitu  sebesar  250  –  300
lux,selanjutnya  dilakukan  percobaan  pergantian  lampu  TL LED  16  W  maka  standar  pencahayaan  mencapai  273  Lux dengan titik yang sama.
Dengan  ini  intensitas  pencahayaan  sudah  sesuai  dengan standart SNI 6197:2011 yaitu 250 - 300 Lux.

## 5) Sistem Pendingin Ruangan
Dalam tahap ini dilakukan perhitungan dan pendataan beban pada  AC  ( Air  Conditioner )  di  gedung  baru  Universitas Muhammadiyah  Gresik.  Dari  hasil  pendataan  beban  pada sistem  pendingin,  maka  dapat  dketahui  jenis  dan  spesifikasi dari pendingin yang terpasang pada setiap ruangan.
T ABEL II

## KETETAPAN KAPASITAS AC
Kapasitas AC (PK) BTU/Hr Luas Ruangan (m²) 1/2 5.000 10 3/4 7.000 12 1 9.000 16 1,5 12.000 24 2 18.000 48 2,5 24.000 64 3 27.000 80 5 45.000 100
Contoh  perhitungan  kapasitas  AC  (Air  Conditioner)  yang dilakukan pada ruang I4.10 lantai 4 gedung baru Universitas Muhammadiyah Gresik.
1. Dimensi ruangan Panjang  : 8 m Lebar   : 4 m Tinggi   : 3,5 m Luas : 32 m2 2. Jumlah AC terpasang − AC Mc Quay 2 PK 2 buah 3. Dengan  persamaan  rumus  kapasitas  AC  yang dibutuhkan.
PK AC yang dibutuhkan : =Luas ruangan × Koefisien =32 × 500 =16.000 Btu/jam
Besar nilai Btu/jam pada ruang I4.10 dapat diketahui melalui hasil  perhitungan  diatas  yaitu  sebesar  16.000  Btu/jam. Seharusnya untuk memenuhi nilai Btu/jam kapasitas AC yang digunakan  cukup  1  PK  sebanyak  2  buah  atau  menggantinya dengan  jenis  AC  Cassette  sebesar  2  PK  dan  diaplikasikan ditengah ruangan sehingga  penyebaran  udara  dingin  menjadi merata.

## 6) Hasil Konservasi Energi
Dari    perhitungan  total  beban  pada  gedung  Universitas Muhammadiyah  Gresik  yang  baru  sesudah  konservasi  dan perhitungan  luas  bangunan,  diperoleh  nilai  Intensitas Konsumsi  Energi  (IKE)  sebesar  320  kWh/m2/tahun,  yang sebelumnya  671  kWh/m2/tahun.  Maka  bisa  dikatakan  lebih efisien  karena  nilai  IKE  sudah  mendekati  acuan  standar ASEAN-USAID yaitu sebesar 240 kWh/m2/tahun.
e-ISSN : 2715-5064
T ABEL III
INTENSITAS KONSUMSI ENERGI STANDAR BERDASARKAN "ASEAN USAID TH 1987” NO Jenis Bangunan IKE (kWh/m²/th) 1 Perkantoran 240 2 3 4 Pertokoan Hotel Rumah Sakit 330 300 380 V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan
Berikut adalah kesimpulan dari penelitian diatas sebagai berikut:
1) Sebelum  konservasi  energi  nilai  IKE  gedung Universitas  Muhammadiyah  Gresik  yang  baru sebesar 671 kWh/m2/tahun.  Setelah dilakukan audit energi  rinci  hasilnya  menjadi  320  kWh/m2/tahun. Hasil  ini  sudah  mendekati  efisien  dimana  standar ASEAN-USAID yaitu sebesar 240 kWh/m2/tahun.
2) Setelah dilakukan uji coba pergantian lampu TL LED, Intensitas  cahaya  sudah  memenuhi  SNI  6197:2011 sebagai  standar  acuan.  Contohnya  dapat  dilihat  dari perhitungan  ruang  I4.10  lantai  4  yang  intensitas pencahayaannya  bernilai  175,5  Lux  dimana  nilai tersebut  belum  memenuhi  standar,  dan  sesudah dikonservasi nilainya  menjadi 273 Lux. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pencahayaan sudah sesuai dengan standar pencayaan ruang belajar sebesar 250 – 300 Lux.
3) Pada ruang I4.10 gedung Universitas Muhammadiyah Gresik yang baru telah diketahui melalui perhitungan kapasitas  AC  sebesar  16.000  Btu/jam.  Ini menunjukkan  bahwasannya  AC  yang  terpasang sebelumnya  kurang  efisien  dan  memakan  banyak daya,  seharusnya  dengan  kapasitas  16.000  Btu/jam cukup memasang 1 PK AC sebanyak 2 buah pada tiap ruangan  untuk  memenuhi  ketetapan  standarisasi kapasitas AC.
B. Saran
Berikut  adalah  saran  untuk  bisa  digunakan  sebagai pengembangan penelitian : 1)
Memaksimalkan pencahayaan
alami
ketika perkuliahan  dilakukan  siang  hari  dan  kondisi  cuaca sedang cerah.
2) Mengganti  lampu  TL  neon  dengan  lampu  TL  LED sehingga  mengurangi  beban  energi  listrik  yang berdampak  pada  Intensitas  Konsumsi  Energi  Per tahunnya.
3) Menggunakan AC  Inverter  dan  disesuaikan  dengan PK AC yang dibutuhkan pada tiap ruangan.
4) Melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap alat elektronik  yang  ada  di  gedung  Universitas Muhammadiyah Gresik yang baru.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terimakasih  disampakain  kepada  seluruh  pihak khususnya yang membantu proses berjalanya penelitian ini dan syukur allhamdulillah penelitian ini bisa berjalan lancar tidak ada kendala yang merugikan dari penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Y.  Mulyadi,  A.  Rizki,  and  S.  Sumarto, “Analisis  Audit  Energi  untuk  Pencapaian  Efisiensi Penggunaan  Energi  di  Gedung  JICA  FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia,” electrans , vol. 12,
no. 1, pp. 81–88, 2013. [2]
M.  Ikhsan  and  M.  Saputra,  “Audit  Energi Sebagai  Upaya  Proses  Efisiensi  Pemakaian  Energi Listrik  Di  Kampus  Universitas  Teuku  Umar  (UTU) Meulaboh,” Jurnal Mekanova: Mekanikal, Inovasi dan Teknologi , vol. 2, no. 1, 2018.
[3] D. Despa, G. F. Nama, T. Septiana, and M. B.  Saputra,  “Audit  Energi  Listrik  Berbasis  Hasil Pengukuran  Dan  Monitoring  Besaran  Listrik  Pada Gedung  A  Fakultas  Teknik  Unila,” Electrician ,  vol. 15, no. 1, pp. 33–38, 2021.
[4] B. Hariadi, K. Setyadjit, and S. Yuliananda, “Audit  Sistem  Pencahayaan  dan  Sistem  Pendingin Ruangan  dalam  Upaya  Efisiensi  Energi  Listrik  di Gedung  Perkantoran  PT.  Varia  Usaha  Beton  Plant Tambakoso Waru,” Elsains: Jurnal Elektro , vol. 3, no. 2, 2021.
[5] S.  Hasan,  M.  Rakhman,  and  A.  Maulana, “Audit  Energi  Untuk  Pemakaian  Air  Conditioning (AC) Pada Gedung Perkantoran dan Ruang Kuliah di UPI,” Universitas  Pendidikan  Indonesia,  Bandung , 2010.