Jurnal ECOTIPE , Volume 7, No.1, April 2020, Hal. 12-19 p-ISSN 2355-5068, e-ISSN 2622-4852 Akreditasi Kemenristekdikti ( SINTA 4 ), SK. No.10/E/KPT/2019 DOI : 10.33019/ecotipe.v7i1.1389

## Audit dan Analisis Penghematan Energi Sistem Tata Cahaya Gedung E dan F (Studi Kasus di Politeknik Negeri Cilacap)
Fadhillah Hazrina¹, Vicky Prasetia², Afrizal Abdi Musyafiq 3 ¹ , 2, 3 Jurusan Teknik Elektronika, Politeknik Negeri Cilacap fadhillahazrina@pnc.ac.id, vickyprasetia@gmail.com, afrizal.abdi.m@gmail.com

## ABSTRACT
The purpose of this study was to conduct a review of energy audits in the lighting systems of building E and F of the Cilacap State Polytechnic. The results of the calculation of energy audits in lighting can be used as a guideline to make efficiency in the use of electrical energy. The initial step taken in this study was to look for primary and secondary data. Primary data is obtained by making direct measurements in all building  rooms E and F. Secondary data obtained from relevant agencies such as the Cilacap State Polytechnic building data; energy demand data from the Energy and Mineral Resources (ESDM) Office;  and  data  on  electricity  consumption  from  the  National  Electricity  Company  (PLN).  The  data  is  then  processed  to obtain the value of Energy Use Intensity (IKE) and can also be used as a guide for carrying out measures in energy efficiency. Based  on  the  calculation  and  processing  of  the  data  obtained,  the  energy  consumption  of  buildings  E  and  F  is  3,259.82 kWh/month and 3,650.96 kWh/month. The results of the energy audit calculations performed on the building lighting systems E  and  F  with  a  building  area  of  287  m 2 and  399  m 2 have  a  building  IKE  value  of  11.37  kWh/  m 2 /month  and  9.16 kWh/m 2 /month. Based on the IKE criteria index, it was found that building E and F of the State Polytechnicof Cilacap were included in the criteria of efficiency .
Keywords : energy audit, building, efficiency energy, criteria of efficiency, lighting system

## INTISARI
Penelitian tentang sistem pencahayaan gedung E dan F Politeknik Negeri Cilacap (PNC) sudah dilakukan dengan mendapatkan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari pengukuran langsung seluruh ruangan gedung E dan F. Data sekunder didapatkan dari instansi terkait seperti data gedung PNC; data kebutuhan energi dari Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM);  dan  data  konsumsi  energi  listrik  dari  Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN).  Hasil  dari  perhitungan  audit  energi  pada pencahayaan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan energi listrik. Data-data tersebut kemudian diolah untuk mendapatkan nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE) dan juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan langkah-langkah dalam efisiensi energi. Berdasarkan perhitungan dan pengolahan data yang didapatkan bahwa konsumsi energi gedung E dan F sebesar 3.259,82 kWh/bulan dan 3.650,96 kWh/bulan. Hasil perhitungan audit energi yang dilakukan pada sistem pencahayaan gedung E dan F dengan luas bangunan 287 m 2 dan 399 m 2 mempunyai nilai IKE gedung sebesar  11,37  kWh/m 2 /bulan  dan  9,16  kWh/m 2 /bulan.  Berdasarkan  indeks  kriteria  IKE  dihasilkan  bahwa  gedung  E  dan  F Politeknik Negeri Cilacap termasuk dalam kriteria efisien.
Kata kunci: audit energi, bangunan, efisiensi energi, kriteria efisiensi, sistem pencahayaan

## I. PENDAHULUAN
Efisiensi  energi  adalah  rasio  antara  output energi  dengan  total  input  energi.  Rasio  ini  selalu terkait dengan situasi tertentu (musim, waktu, hasil akhir  yang  diinginkan,  dan  sebagainya).  Upaya yang  dapat  dilakukan  untuk  mengetahui  tingkat
efisiensi  energi  suatu  bangunan  yaitu  melalui proses audit energi pada sebuah bangunan. Audit energi  diperlukan  untuk  mengetahui  besarnya kebutuhan  energi  listrik  yang  digunakan  sebuah gedung.  Pada  proses  audit  diperlukan  sebuah inovasi  agar  perhitungan  energi  listrik  dapat
Jurnal ECOTIPE , Volume 7, No.1, April 2020, Hal. 12-19 p-ISSN 2355-5068, e-ISSN 2622-4852 Akreditasi Kemenristekdikti ( SINTA 4 ), SK. No.10/E/KPT/2019 DOI : 10.33019/ecotipe.v7i1.1389
diketahui  dengan  cepat  dan  dapat  menghemat biaya.  Inovasi  tersebut  dapat  diterapkan  dengan merancang  sebuah  perangkat  lunak  yang  bersifat maintainable , dependable , dan useable [1] . Pemerintah
Indonesia telah mengeluarkan Peraturan  Presiden  No.  22  Tahun  2017  tentang Rencana Umum Energi Nasional yang mengamanatkan  melakukan  kegiatan  konservasi energi  khususnya  bidang  hemat  energi  dengan program menerapkan manajemen dan audit energi dari  sisi  pengguna  energi  ( Demand  Site Management ). Prosedur standar audit energi pada bangunan  gedung  juga  telah  diatur  dengan diterbitkannya SNI 03-6196-2000.
Audit  energi  salah  satu  metode  manajemen energi yang digunakan untuk melakukan efisiensi energi.  Analisa  kualitatif  dari  audit  energi  pada bangunan  dilakukan  dengancara  pengukuran  dan survei penggunaan energi. Efisiensi energi, tingkat konsumsi,  harga  energi,  dan  dampak  lingkungan dari bangunan dapat dilakukan audit, pengawasan, dan evaluasi. Hasil dari audit energi salah-satunya rekomendasi untuk melakukan efisiensi energi [2] . Bertambahnya  jumlah  penduduk  di  Indonesia setiap  tahunnya  berbanding  lurus  dengan  jumlah aktivitasnya juga. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya  peningkatan  jumlah  peralatan  elektronika yang  semakin  banyak  jenisnya.  Penggunaan peralatan  elektronika  juga  berbanding  lurus dengan jumlah energi listrik yang dibutuhkan [3] . Peningkatan kebutuhan energi listrik berbanding lurus dengan jumlah biaya yang harus dikeluarkan  untuk  membayarnya.  Semakin  besar kebutuhan listrik  yang digunakan, maka semakin besar  pula  biaya  yang  harus  dikeluarkan  untuk membayarnya. Biaya yang besar tentu mempengaruhi  segala  jenis  operasional  lainnya. Solusi  dari  permasalahan  tersebut  maka  perlu dilakukan adanya manajemen energi [4] . Manajemen energi merupakan bentuk pendekatan sistematis  dan  terpadu  untuk  melaksanakan pemanfaatan  sumber  daya  energi  secara  efektif, efisien,  dan  rasional  tanpa  mengurangi  kuantitas maupun kualitas fungsi utama gedung [5] .
Proses  audit  energi  yang  dilakukan  pada penelitian  ini  mengidentifikasi  rugi-rugi  dan pemborosan  energi  pada  gedung  E  dan  F  di Politeknik  Negeri  Cilacap  dengan  melakukan investigasi kosumsi energi pada penggunaan AC, peralatan  listrik,  dan  sistem  pencahayaan [6] . Penelitian yang sudah dilakukan disuatu bangunan sekolah  di  portugal  dengan  menganalisis  profil penggunaan  energi,  intensitas  kosnumsi  energi, dan  peluang  penghematan  energi  yang  dapat diimplementasikan pada bangunan tersebut [7] .
Pada  dasarnya  kegiatan  audit  energi  pada bangunan  gedung  E  dan  F  di  Politeknik  Negeri Cilacap  dilakukan  untuk  mengetahui  profil penggunaan  energi  dan  peluang  penghematan energi sistem pencahayaan pada bangunan gedung untuk  meningkatkan  efisiensi  energi  gedung tersebut,  sehingga  penggunaan  energi  khususnya pada sistem pencahayaan dapat lebih terkontrol.
Gedung E dan F merupakan salah satu gedung di  Politeknik  Negeri  Cilacap  yang  memiliki peluang untuk ditinjau pemakaian energinya untuk system  pencahayaan.  Semakin  tinggi  aktivitas akademik,  maka  akan  semakin  tinggi  tuntutan fasilitas  yang  diberikan  di  gedung  E  dan  F Politeknik Negeri Cilacap. Konsumsi energi yang terus  meningkat  serta  kebutuhan  dalam  efisiensi konsumsi energi yang sepadan menunjukan bahwa gedung  E  dan  F  Politeknik  Negeri  Cilacap memerlukan adanya proses perhitungan konsumsi energi  pada  sistem  sehingga  dapat  dilakukannya peluang  penghematan  energi  namun  tetap memperhatikan kenyamanan bagi penggunanya.
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:
1. Menentukan  nilai  IKE  gedung  E  dan  F Politeknik Negeri Cilacap.
2. Menentukan kategori bangunan untuk gedung E dan F sesuai dengan standar IKE.
3. Menentukan  analisa  peluang  penghematan energi  pada  sistem  tata  cahaya  di  gedung  E dan F Politeknik Negeri Cilacap.
Jurnal ECOTIPE , Volume 7, No.1, April 2020, Hal. 12-19 p-ISSN 2355-5068, e-ISSN 2622-4852 Akreditasi Kemenristekdikti ( SINTA 4 ), SK. No.10/E/KPT/2019 DOI : 10.33019/ecotipe.v7i1.1389

## II. LANDASAN TEORI

## A. Audit Energi Bangunan
Audit energi secara sederhana dapat didefinisikan  sebagai  sebuah  proses  atau  teknik yang  digunakan  untuk  menghitung  konsumsi energi  serta  mengevaluasi  sebuah  bangunan,  dan mengidentifikasi peluang untuk melakukan penghematan  energi.  Selain  itu  audit  energi  juga menghasilkan rekomendasi langkah-langkah penghematan  energi  yang  dapat  ditindak  lanjuti oleh pihak pengelola gedung yang akan dibangun. Pelaksanaan  audit  energi  dapat  diklasifikasikan dalam beberapa metode, yang terdiri dari:
1. Survey  Energi  ( Energy  Survey  or  Walk Through Audit )
Audit  ini  dilakukan  secara  sederhana  tanpa perhitungan  yang  rinci  hanya  melakukan  analisa sederhana.  Umumnya  fokus  dari  audit  ini  adalah pada bidang perawatan dan penghematan yan tidak memerlukan biaya investasi yang besar.
2. Audit  Energi  Awal  ( Preliminary  Energy
Audit )
Audit  energi  awal  bertujuan  untuk  mengukur produktifitas dan efisiensi penggunaan energi dan mengidentifikasi kemungkinan penghematan energi.
3. Audit Energi Rinci ( Detailed Energy Audit or Full Audit )
Audit energi rinci dilakukan dengan menggunakan  alat-alat  ukur  yang  sengaja dipasang  pada  peralatan  untuk  mengetahui besarnya konsumsi energi dan biasanya dilakukan oleh  lembaga  auditor  professional  dalam  jangka waktu tertentu.

## B. Intensitas Konsumsi Energi (IKE)
Suatu  bangunan  dapat  diketahui  konsumsi energinya  per  satuan  luas  bangunan  dengan menghitung  Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE). Untuk  mengetahui  tingkat  efisiensi  energi  dapat
dilakukan  dengan  membandingkan  Intensitas Konsumsi  Energi  (IKE)  gedung  dengan  standar Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE)  yang  telah ditetapkan di Indonesia. Penggunaan energi dapat dihitung jika diketahui:
1. Rincian luas bangunan gedung dan luas total bangunan gedung (m 2 ).
2. Konsumsi energi bangunan gedung per tahun (kWH/tahun).
3. Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE)  bangunan gedung per tahun (kWH/m 2 /tahun).
4. Biaya energi bangunan gedung (Rp/kWh).
Salah  satu  faktor  yang  perlu  mendapat perhatian dalam simulasi energi bangunan adalah sistem  tata  cahaya.  Hal  ini  disebabkan  ketika beroperasi  sistem  tata  cahaya  tidak  hanay mengonsumsi  energi,  tetapi  juga  menghasilkan panas  yang  akan  menambah  energi  listrik bangunan  secara  keseluruhan.  Bagian  sistem  tata cahaya  yang  menghasilkan  panas  adalam  lampu, ini  dikarenakan  lampu  menghasilkan  sumber cahaya
Energi  yang  dikonsumsi  oleh  sistem  tata cahaya  bertransformasi  menjadi  energi  panas dalam  tiga  bagian  yaitu,  radiasi  gelombang pendek, radiasi gelombang panjang, dan konveksi. Ketiga fraksi tersebut ada yang didistribusikan ke dalam  ruangan  ( space  fraction ),  dam  ada  pula yang  didistribusikan  ke  dalam  langit-langit sehingga  berinteraksi  dengan  udara  balik  sistem tata udara ( plenum/return air fraction ) [8].

## C. Analisa Peluang Hemat Energi
Apabila peluang hemat energi telah diidentifikasi,  selanjutnya  perlu  ditindak  lanjuti dengan analisis peluang hemat, yaitu dengan cara membandingkan  potensi  perolehan  hemat  energi dengan  biaya  yang  harus  dibayar  untuk pelaksanaan  rencana  penghematan  energi  yang direkomendasikan.  Penghematan  energi  pada bangunan  gedung  harus  tetap  memperhatikan kenyamanan  penghuni.  Analisis  peluang  hemat energi  dilakukan  dengan  usaha  antara  lain menekan  penggunaan  energi  hingga  sekecil
Jurnal ECOTIPE , Volume 7, No.1, April 2020, Hal. 12-19 p-ISSN 2355-5068, e-ISSN 2622-4852 Akreditasi Kemenristekdikti ( SINTA 4 ), SK. No.10/E/KPT/2019 DOI : 10.33019/ecotipe.v7i1.1389
mungkin (mengurangi daya tepasang atau terpakai dan  jam  operasi),  memperbaiki  kinerja  peralatan dan menggunakan sumber energi yang murah.

## III. METODE PENELITIAN
Gambar 1. Tata Pelaksana Penelitian

## IV. HASIL DAN ANALISIS

## A. Audit  Energi  Listrik  Gedung  E  dan  F Politeknik Negeri Cilacap
Observasi  dilakukan  dengan  dimulai  dari pendataan inventaris sistem tata cahaya masing – masing  kelas  di  gedung  E  dan  F.  Selanjutnya melakukan analisis data sekunder yang didapatkan dari  PLN  berupa  tagihan  listrik  tiap  bulannya selama  2  tahun  terakhir.  Data  tagihan  listrik gedung PNC  yang didapat terhitung mulai bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juni 2019.
Data sekunder ini digunakan untuk menganalisa  total  kebutuhan  listrik  setiap
bulannya  di  PNC.  Berdasarkan  data  sekunder tersebut  bahwa  PNC  mengalami  peningkatan dalam  konsumsi  energi  listrik.  Hal  tersebut  bisa dibuktikan dari meningkatnya jumlah energi listrik yang  harus  dibuyarkan  setiap  bulannya.  Tabel  2. dan Tabel 3.
Tabel 2. Data Penggunaan Energi Listrik Gedung E dan F dari Juli 2017 samapi Maret 2018 Tagihan Energi Listrik (kWh) Juli-2017 5.240 Agustus-2017 5.656 September-2017 5.319 Oktober-2017 5.488 November-2017 5.840 Desember-2017 6.092 Januari-2018 5.240 Februari-2018 5.405 Maret-2018 5.240 April-2018 7.247 Mei-2018 7.653 Juni-2018 6.468 Tabel 3. Data Penggunaan Energi Listrik Gedung E dan F dari Juli 2018 samapi Maret 2019 Tagihan Energi Listrik (kWh) Juli-2018 5.240 Agustus-2018 5.240 September-2018 5.240 Oktober-2018 5.818 November-2018 6.888 Desember-2018 7.051 Januari-2019 6.218 Februari-2019 7.022 Maret-2019 6.644 April-2019 7.718 Mei-2019 7.766 Juni-2019 5.240
Berdasarkan uraian pada Tabel 2. dan Tabel 3.
menunjukkan bahwa peningkatan jumlah konsumsi  energi  listrik  terjadi  karena  adanya
Jurnal ECOTIPE , Volume 7, No.1, April 2020, Hal. 12-19 p-ISSN 2355-5068, e-ISSN 2622-4852 Akreditasi Kemenristekdikti ( SINTA 4 ), SK. No.10/E/KPT/2019 DOI : 10.33019/ecotipe.v7i1.1389
peningkatan aktivitas dalam penggunaan peralatan elektronika serta penggunaan sistem pencahayaan. Hal  tersebut  dibuktikan  dari  hasil  wawancara dengan pengguna Gedung di PNC, sebagian besar adalah  dosen  dan  mahasiswa  yang  aktivitasnya dalam  penggunaan  peralatan  elektronika  terjadi dari  pagi  sampai  larut  malam.  Persentase peningkatan  konsumsi  energi  listrik  di  gedung PNC sebesar 3,06% setiap bulannya dalam 2 tahun terakhir.  Hal  tersebut  berbanding  lurus  dengan peningkatan aktivitas penggunan gedung PNC dan peningkatan  penggunaan  peralatan  elektronika serta  sistem  pencahayaan.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan pengguna gedung PNC bahwa sistem  pencahayaan  di  gedung  PNC  bisa  terjadi selama 24 jam.
Semua  gedung  yang  terdapat  di  PNC  mulai dari gedung A sampai gedung F masing – masing memiliki  fungsi  yang  berbeda.  Gedung  E  dan  F PNC  merupakan  gedung  yang  mempunyai kontribusi  besar  dalam  konsumsi  energi  listrik. Hal  tersebut  dibuktikan  dari  hasil  observasi lapangan dan hasil wawancara.
Gedung  E  dan  F  Politeknik  Negeri  Cilacap merupakan gedung yang aktivitasnya berhubungan  dengan  bidang  elektronika,  hal tersebut dibuktikan dari hasil obeservasi lapangan bahwa  gedung  E  dan  F  terdapat  sejumlah laboratotium penunjang kegiatan yang berhubungan dengan bidang elektronika.
Sejumlah  ruangan  di  gedung  E  dan  F Politeknik Negeri Cilacap juga mempunyai fungsi yang  berbeda  –  beda  menyesuaikan  kebutuhan dosen  dan  mahasiswa.  Sejumlah  ruangan  di gedung  E  dan  F  PNC  mempunyai  luas  berbeda. Hal tersebut bisa dibuktikan dari hasil pengukuran langsung  dan  obeservasi  lapangan.  Berdasarkan fungsi  dan  luas  ruangan  gedung  E  dan  F,  maka penggunaan sistem pencahayaanya juga berbeda- beda pula. Penggunaan energi listrik untuk sistem pencahayaan pada masing-masing ruangan gedung E  dan  F  juga  berbeda.  Hal  tersebut  dapat  dilihat pada Tabel 4. dan Tabel 5.

## Tabel 4. Data Hasil Perhitungan Gedung E di Politeknik Negeri Cilacap
Fungsi Ruangan L (m 2 ) Okupansi (orang) Tingkat Pencahayaan (Lux/m 2 ) Daya (Watt) Lama Pakai (jam) Ruang Kelas A 36,68 25 93 154 8 Ruang Kelas B 36,68 25 159 72 8 Laboratorium Komputer 55,26 25 143 144 8 Ruang Alat 36,68 25 142 72 8 Laboratorium Instrumentasi 55,26 25 111 144 8 Ruang Kelas C 36,68 25 140 72 8 Ruang Radio 14,47 2 111 18 4 Toilet 14,89 2 237 40 12
Berdasarkan  Tabel  4.  hubungan  antara  daya dengan  lama  pakai  sistem  pencahayaan  yang tersedia berbanding lurus dengan konsumsi energi listrik setiap jamnya. Laboratorium komputer dan laboratorium instrumentasi memiliki luas ruangan yang  sama  sebesar  229,90  m 2 .  Daya  yang dibutuhkan pada ruangan tersebut masing-masing sebesar  144  watt  dengan  lama  pemakaian  8  jam. Total konsumsi energi listrik sistem pencahayaan pada ruangan tersebut sebesar 20,84 kwh/m 2 . Tiga ruang kelas dan ruang alat memiliki luas ruangan yang sama sebesar 152,62 m 2 .
Daya yang dibutuhkan pada ruangan tersebut masing-masing sebesar 154 watt untuk ruang kelas A  dan  72  watt  untuk  ruang  lainnya  dengan  lama pemakaian  8  jam.  Total  konsumsi  energi  listrik sistem pencahayaan pada ruangan tersebut sebesar 33,58  kwh/m 2 untuk  ruang  kelas  A  dan  15,70 kwh/m 2 untuk  ruang  kelas  lainnya.  Daya  yang dibutuhkan  pada  ruang  kelas  A  berbeda  dengan ruang kelas B dan C. Hal tersebut dibuktikan dari pengukuran peralatan elektronika yang digunakan juga  berbeda.  Berdasarkan  hasil  observasi lapangaan ruang kelas A digunakan sebagai ruang kelas  teori,  sehingga  terdapat  proyektor  untuk proses pengajaran.
Ruang radio dan toilet memiliki luas ruangan masing-masing  sebesar  14,47  m 2 dan  14,89  m 2 .
Jurnal ECOTIPE , Volume 7, No.1, April 2020, Hal. 12-19 p-ISSN 2355-5068, e-ISSN 2622-4852 Akreditasi Kemenristekdikti ( SINTA 4 ), SK. No.10/E/KPT/2019 DOI : 10.33019/ecotipe.v7i1.1389
Daya  yang  dibutuhkan  pada  ruangan  tersebut masing-masing  sebesar  18  watt  dan  40  watt dengan lama pemakaian 4 jam dan 12 jam. Total konsumsi  energi  listrik  sistem  pencahayaan  pada ruangan  tersebut  sebesar  4,97  wh/m 2 dan  32,21 kwh/m 2 . Hasil perhitungan daya sistem pencahayaan gedung E berbeda dengan gedung F. Berikut  hasil  data  primer  dan  hasil  perhiutngan daya  sistem  pencahayaan  gedung  F  PNC  yang ditunjukkan pada Tabel 4.

## Tabel 5. Data Hasil Perhitungan Gedung F di Politeknik Negeri Cilacap
Fungsi Ruangan L (m 2 ) Okupansi (orang) Tingkat Pencahayaan (Lux/m 2 ) Daya (watt) Lama Pakai (jam) Kantor Pimpinan 21,30 2 100 72 8 Ruang Administras i 33,37 6 119 72 8 Ruang Kelas A 37,13 25 125 72 8 Laboratoriu m PLC 54,67 25 123 144 8 Ruang Kelas B 35,88 25 120 72 8 Bengkel Elektro 63,99 25 125 144 8 Laboratoriu m Pneumatic 21,28 10 168 36 8 Ruang PLP 20,72 2 50 40 8 Toilet 14,44 3 110 51 12 Dapur 14,44 4 105 18 8 Teras 81,40 100 105 18 12
Berdasarkan  Tabel  5.  untuk  ruangan  kantor pimpinan;  administrasi;  dan  dua  ruang  kelas memiliki luas ruangan sebesar 21,30 m 2 ; 33,37 m 2 ; 37,13 m 2 ; dan 35,8 m 2 . Daya yang dibutuhkan pada ruangan  tersebut  masing-masing  sebesar  72  watt dengan  lama  pemakaian  8  jam.  Total  konsumsi energi  listrik  sistem  pencahayaan  pada  ruangan tersebut  sebesar  27,04  kwh/m 2 ;  17,26  kwh/m 2 ; 15,51  kwh/m 2 ; dan  16,05  kwh/m 2 .  Laboratorium PLC  dan  bengkel  elektro  memiliki  luas  ruangan sebesar  54,67  m 2 dan  63,99  m 2 .  Daya  yang
dibutuhkan pada ruangan tersebut sebesar 144 watt dengan lama pemakaian 8 jam.
Total konsumsi energi listrik sistem pencahayaan pada ruangan tersebut sebesar 21,07 kWh/m 2 dan  18,01  kWh/m 2 .  Laboratorium Pneumatik dan ruang PLP memiliki luas ruangan sebesar  21,28  m 2 dan  20,72  m 2 .  Daya  yang dibutuhkan pada ruangan tersebut sebesar 36 watt dan 40 watt dengan lama pemakaian 8 jam. Total konsumsi  energi  listrik  sistem  pencahayaan  pada ruangan tersebut sebesar 13,53 kWh/m 2 dan 15,44 kWh/m 2 .  Toilet;  dapur;  dan  teras  memiliki  luas ruangan sebesar 14,44 m 2 ; 14,44 m 2 ; dan 81,40 m 2 . Daya  yang  dibutuhkan  pada  ruangan  tersebut sebesar 51 watt; 18 watt; dan 18 watt dengan lama pemakaian 12jam; 8 jam; dan 12 jam.
Total konsumsi energi listrik sistem pencahayaan pada ruangan tersebut sebesar 42,38 kWh/m 2 ;  9,97  kWh/m 2 ;  dan  2,65  kWh/m 2 . Berdasarkan  Tabel  4.  Penggunan  energi  listrik terbesar  justru  pada  toilet,  agar  lebih  efisien  lagi dalam  penggunaan  energi  listrik  maka  sebaiknya daya  lampu  yang  digunakan  diperkecil  dari  daya sebelumnya.

## B. Analisis  Peluang  Penghematan  Energi  Pada Sistem Tata Cahaya
Intensitas konsumsi energi di gedung E dan F Politeknik  Negeri  Cilacap  tergolong  kategori efisien. Namun, masih dapat dilakukan penghematan  di  berbagai  bidang  yang  konsumsi energinya besar. Penghematan ini  tentunya harus tetap  memperhatikan  sisi  kenyamanan  bagi pengguna  dan  pengunjung  gedung.  Penghematan juga bisa dilakukan agar biaya rekening listrik bisa terkurangi.  Berikut  peluang  penghematan  yang bisa diterapkan untuk sistem tata cahaya di gedung E dan F.
Potensi  penghematan  sistem  tata  cahaya  di gedung  E  dan  F  Politeknik  Negeri  Cilacap  dapat dilakukan  dengan  cara  mengganti  sistem  lampu fluorescemt 23  watt  dengan  lampu  berjenis  LED dengan  tingkat  keterangan  yang  sama.  Lampu LED mempunyai kelebihan lebih hemat energi dan
Jurnal ECOTIPE , Volume 7, No.1, April 2020, Hal. 12-19 p-ISSN 2355-5068, e-ISSN 2622-4852 Akreditasi Kemenristekdikti ( SINTA 4 ), SK. No.10/E/KPT/2019 DOI : 10.33019/ecotipe.v7i1.1389
lebih  sedikit  menghasilkan  panas  dibanding dengan  jenis  lampu  lainnya.  Lampu  jenis  LED tidak meradiasikan panas yang berarti penggunaan lampu  LED  dapat  meningkatkan  kenyamaan termal.
Dalam tahap ini, potensi penghematan energi yang  dapat  dilakukan  untuk  sistem  tata  cahaya adalah  dengan  mengganti  lampu TL  (Tubular Lamp) 40  watt  dengan  lampu Phillips LED Bulb 18  watt.  Data  spesifikasi  lampu  untuk  potensi penghematan  ditampilkan  pada  Tabel  6  untuk lampu Phillips LED Bulb .

## Tabel 5. Spesifikasi Lampu Phillips LED Bulb
Nama Lampu Daya (watt) Luminous Flux (lumen) Luminous Efficiency (lumen/w) Phillips LED Bulb 18 2000 111,11
Penggantian  lampu  ini  memiliki  keuntungan yang  sangat  banyak.  Selain  untuk  penghematan energi,  penggantian  lampu  ini  juga  berpengaruh terhadap lingkungan sekitar.

## V. KESIMPULAN
1. Hasil  perhitungan  IKE  pada  gedung  E  PNC didapatkan nilai total konsumsi gedung sebesar 3.259,82 kWh/bulan dengan total luas bangunan sebesar 286,65 m 2 , maka didapatkan IKE  gedung  E  sebesar  11,37  kWh/m 2 /bulan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut gedung E  termasuk  dalam  kategori  efisien  dalam penggunan energi listrik pada sistem pencahayaan di gedung PNC.
2. Hasil  perhitungan  IKE  pada  gedung  F  PNC didapatkan nilai total konsumsi gedung sebesar 3.650,97 kWh/bulan dengan total luas bangunan sebesar 398,62 m 2 , maka didapatkan IKE  gedung  E  sebesar  9,16  kWh/m 2 /bulan.
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut gedung E  termasuk  dalam  kategori  efisien  dalam
penggunan energi listrik pada sistem pencahayaan di gedung PNC .
3. Analisi  peluang  penghematan  energi  pada sistem tata cahaya dilakukan dengan mengganti jenis lampu TL 40 Watt dengan Lampu hemat energi jenis Phillips LED Bulb 18 watt

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terima  kasih  kepada  Pusat  Penelitian  dan Pengabdian  Masyarakat  (PPPM)  Politeknik Negeri  Cilacap  dan  Direktorat  Riset  dan Pengabdian  Masyarakat  (DRPM)  Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi yang sudah membiayai penelitian ini .

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Sommerville. Ian. (2011). Software Engineering Ninth Edition . Pearson Education. Inc.: United States of America.
[2] Charlier,  D.  (2015).  Energy  efficiency investments in the context of split incentives among
French households. Energy Policy 87, 465– 479.
[3] Mehulkumar, J. P. Ved  Vyas, D. Rajendra, A.  (2014).  The  Case  study  of  Energy Conservation  &  Audit  in  Industry  Sector. International  Journal  Of  Engineering  And Computer Science , 3 (4), 5298-5303.
[4] Awanish,  K.  Shashi,  R.  Bharath  Kuma,  S. M.  Priyanka,  K.  Ramesh,  L.  (2015). Electrical  Energy  Audit  in  Residential House. SMART  GRID  Technologies, 21, 625–630.
[5] Deepak,  R.  Ranjana,  K.  Asutosh,  K.P. (2013). Electrical Energy  Audit (A  Case  a study  of  Tobbaco  Industry).  Rishiraj Institute of  Technology.  Indore  India.
International  Journal  of  Engineering  and Applied Sciences. www.eaas-jour .
[6] Rafel,  P.Z.  Julio,  C.M.S.  Fernadno,  S.  S. Paulo, S.S. 2018. Energy audit model based
Jurnal ECOTIPE , Volume 7, No.1, April 2020, Hal. 12-19 p-ISSN 2355-5068, e-ISSN 2622-4852 Akreditasi Kemenristekdikti ( SINTA 4 ), SK. No.10/E/KPT/2019 DOI : 10.33019/ecotipe.v7i1.1389
on  a  performance  evaluation  system. Energy , 154, 544–552
[7] Lobão,  J.A.  Devezas,  T.  Catalão,  J.P.S. 2015. Energy efficiency  of  lighting
installations:  Software  application  and experimental validation. Energy Reports , 1,
110–115.
[8] EnergyPlus  Input-Output  Refrence.  (2011). Document Technical. University of Illinois, Urbana,  Illinois,  and  Ernest  Orlando Lawrence  Berkeley  National  Laboratory:
California, Amerika Serikat.
[9] SNI  6196:2011  tentang  Prosedur  Audit Energi pada Bangunan Gedung
[10] SNI 6197:  2011 tentang  Konservasi Energi pada Sistem Pencahayaan
[11] SNI  6390:2011  tentang  Konservasi  Energi Sistem Tata Udara Bangunan Gedung