JURNAL    AMPERE

## Pelindung
Muhammad Firdaus ( Univ. PGRI Palembang )

## Pengarah
M. Saleh Al Amin ( Univ. PGRI Palembang ) Adiguna ( Univ. PGRI Palembang ) Aan Sefentry ( Univ. PGRI Palembang )

## Pimpinan Editorial
Emidiana ( Univ. PGRI Palembang )

## Dewan Editorial
Sabilal Rasyad ( Politeknik Negeri Sriwijaya ) Nefo Alamsyah ( Univ. Tridinanti Palembang ) M. Saleh Al Amin ( Univ. PGRI Palembang ) Alimin Nurdin ( Univ. PGRI Palembang )

## Staff Editor
Nita Nurdiana ( Univ. PGRI Palembang ) Endang Kurniawan ( Univ. PGRI Palembang )
Alamat Redaksi : Program Studi Teknik Elektro Universitas PGRI Palembang Jalan Jend. A. Yani Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang Sumatera Selatan Telp. 0711-510043 Fax. 0711-514782 e-mail : ampere_pgri@yahoo.com

## JURNAL    AMPERE
Volume 2, Nomor 1,    Januari – Juni 2017

## DAFTAR ISI
Artikel Penelitian
Halaman
1. Studi  Penerapan  Over  Load  Shediing    (OLS)  Relay  pada  Sisi  Sekunder
Transfor  mator  Daya  20  MVa  Penyulang  Aries  20  KV  di  Gardu  Induk
Lahat,    Dian Eka Putra, Andi Siahaan .....................................................................1-11
2. Pengaruh  Gangguan  Hubung  Singkat  1  Fasa  Ke  Tanah  Terhadap  Kinerja Alternator, Emidiana............................................................................................... 12-18
3. Analisa  Penurunan  Faktor  Kerja  Transformator  Daya  30  MVA,  Irine Kartika Febrianti. , …. ............................................................................................. 19-22
4. Studi  Keandalan  Sistem  Distribusi  20  KV  Gardu  Induk  Talang  Ratu
Palembang, Nita Nurdiana ..................................................................................... 23-30
5. Aplikasi  Linier  Programming  Pada  Sistim  Optimasi  Saluran  Transmisi, Masayu Anisa, A.N Afandi, Sabilal Rasyad, Evelina, Taufik Roseno ......................... 31-38
6. Analisa Perkiraan Kemampuan Daya Yang dibutuhkan Untuk Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Surya Darma.......................................39-53
7. Analisa Penghematan Konsumsi Energi Pada Sistem Pengkondisian Udara dan Sistem Penerangan di Area Produksi PT. Siwijaya Alam Segar Palembang,
Dina Fitria, Yudi Irwansi, Yuwon................................................................................54--66 Petunjuk Untuk Penulisan   ................................................................................................. iii Daftar Pustaka   ................................................................................................................... iv

## STUDI  KEANDALAN  SISTEM  DISTRIBUSI  20  KV GARDU INDUK TALANG RATU PALEMBANG

## Nita Nurdiana
Dosen Tetap Yayasan pada Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang Email: nita78nurdiana@gmail.com

## ABSTRAK
Pemanfaatan  energi  listrik  harus  diimbangi  dengan  menjaga  kualitas  energi  listrik.  Hal  ini dilakukan  untuk  memenuhi  pertumbuhan  energi  listrik  serta  memenuhi  permintaan  daya  yang meningkat  setiap  tahun.Jaringan  distribusi  merupakan  bagian  dari  sistem  tenaga  listrik  yang  paling dekat  dengan  pelanggandan  yang  paling  banyak  mengalami  gangguan.  Satu  masalah  utama  dalam operasi  sistem  distribusi  adalah  mengatasi  gangguan,  sebab  banyak  gangguan  yang  terjadiakan mempengaruhi  indeks  keandalan.  Dalam  penelitian  ini  dilakukan  studi  keandalan  jaringan  distribusi untuk  mengetahui  nilai  indeks  keandalan  pada  jaringan  distribusi  pada  penyulang  Jambi,  salah  satu penyulang  yang  dimiliki  Gardu  Induk  Talang  Ratu.  Hasil  perhitungan  menunjukkan  nilai  SAIFI, SAIDI  dan  CAIDI  untuk  penyulang  Jambi    sebesar  2,791  kali/tahun,  8,372  jam/tahun  dan  2,999 jam/pelanggan. Hasil ini menunjukkan bahwa Nilai indeks SAIFI untuk penyulang Jambi di GI talang Ratu  (2,791  gangguan/pelanggan.tahun)  masih  memenuhi  standar  yang  ditetapkan  yaitu  3 kali/pelanggan/tahun.  Sedangkan  nilai  indeks  SAIDI  8,372  jam/pelanggan/tahun  jauh  diatas  standar yang ingin dicapai oleh PT. PLN (Persero). Yaitu 1,67 jam/pelanggan/tahun.
Kata Kunci : SAIDI, SAIFI, CAIDI, keandalan, sistem distribusi.

## PENDAHULUAN
Sistem  distribusi  tenaga  listrik  memegang  peranan  utama  dalam  menyalurkan  energi  listrik. Sistem ini dituntut memiliki tingkat keandalan   yang tinggi  dan mampu secara kontinu menyalurkan energi  listrik  dari  sistem  transmisi  menuju  ke  beban  dan  pelanggan.  Keandalan  sistem  distribusi tenaga  listrik  sangat  mempengaruhi  kualitas  energi  listrik  yang  diterima  pelanggan.Mutu, Kontinuitas  dan  ketersediaaan  pelayanan  daya  listrik  pada  pelanggan  merupakan  faktor  yang mempengaruhinya
Pemadaman  listrik  merupakan  salah  satu  gangguan  yang  menyebabkan  keandalan berkurang.  Durasi  pemadaman  yang  lama  maupun  yang  singkat  dan  seberapa  sering  sistem mengalami  gangguan  dalam  setahun  mempengaruhi  indeks  keandalan  sistem,  Menggunakan  indeks keandalan  SAIFI  (System  Average  Interruption  Frequency  Index)  dan  SAIDI  (System  Average Interruption Duration Index) dapat diketahui keandalan sistem tersebut.
Gardu  induk  Talang  Kelapa  merupakan  salah  satu  Gardu  Induk  yang  menyuplai  daya  listrik  bagi masyarakat  Palembang.  Gardu  Induk  ini  memiliki  lima  penyulang  yaitu  Penyulang  Bandung ,Penyulang  Surabaya,  Penyulang  Jambi,  Penyulang  Tarakan,  Penyulang  Manado.  Dari  kelima penyulang    yang  dimiliki  GI  Talang  Ratu,  pada  tahun  2013  penyulang  Jambi  merupakan  penyulang yang  paling  banyak  mengalami  gangguan  dalam  satahun  yaitu  sebanyak  89  kali/  tahun.Untuk  itu maka diperlukan suatu perhitungsn untuk mengetahui sampai seberapa jauh indeks keandalannya

## KAJIAN PUSTAKA Keandalan Sistem Distribusi
Dalam Jurnal Nasioanal Teknik Elektro Universitas Negeri Padang,Volume 1, Nomor 1 tahun 2012,Pulungan,  Basrah.dkk.  membahas  Keandalan  Jaringan  Tegangan  Menengah  20  Kv  di  Wilayah Area  Pelayanan  Jaringan  (APJ)  Padang  PT  PLN  (Persero)  Cabang  Padang . Masih  dalam  tahun 2012.Shinta Sari K., pada tahun  dalam skripsinya membahas  Analisis Keandalan Distribusi 20 kV di Wilayah  TegalJawa  Tengah”,  Institut  Teknologi  Sepeluh  Nopember,    Dalam  prosiding  Seminar Nasional AVoER ke-3 tahun 2011 pada hal 463-470,  Ir. Rudyanto Thayib, Msc membahas mengenai perhitungan  Indeks  keandalan  sistem  tenaga  Listrik  Interkoneksi  Sumatera  Bagian  Selatan.  Siti Saodah,  tahun  200  membahas  Evaluasi  Keandalan  Sistem  Distribusi  Tenaga  Listrik  Berdasarkan SAIDI  dan  SAIFI . Seminar  Nasional  Aplikasi  Sains  dan  Teknologi.Yogyakata  :  Institut  Teknologi Nasional.
Kehandalan  suatu  sistem  dapat  dilihat  dari  tingkat  keberhasilan  kinerja  suatu  sistem  atau bagian  dari  sistem,  untuk  dapat  memberikan  hasil  yang  lebih  baik  pada  periode  waktu  dan  dalam kondisi operasi tertentu.
Pemutusan  beban  yang  diakibatkan  adanya  gangguan  pada  sistem  distribusi  berkaitan  erat dengan  keandalan  pada  sistem  distribusi  tersebut.Keandalan  sistem  distribusi  berbanding  terbalik dengan tingkat pemutusan beban sistem. Keandalan sistem  akan semakin berkurang apabila frekuensi pemutusan beban pada sistem semakin tinggi. Tingkatan keandalan dalam pelayanan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) hal antara lain (SPLN 52-3,1983 : 5):
Tingkat 1:  Dimungkinkan  padam  berjam-jam,  yaitu  waktu  yang  diperlukan  untuk  mencari  dan memperbaiki bagian yang rusak karena adanya gangguan.
Tingkat 2:  Padam  beberapa  jam,  yaitu  waktu  yang  diperlukan  untuk  mengirim  petugas  ke  lapangan, melokalisir  gangguan  dan  melakukan  manipulasi  untuk  dapat  menghidupkan  sementara dari arah atau saluran yang lain.
Tingkat 3:  Padam  beberapa  menit,  manipulasi  oleh  petugas  yang stand  by di  gardu  atau  dilakukan deteksi/pengukuran dan pelaksanaan manipulasi jarak jauh.
Tingkat 4:  Padam beberapa detik, pengamanan dan manipulasi secara otomatis. Tingkat 5:  Tanpa padam, dilengkapi instalasi cadangan terpisah dan otomatis.

## Indeks Keandalan Sistem Distribusi
Dalam menentukan keandalan suatu sistem dapat dilakukan melalui pemeriksaaan dengan cara perhitungan  maupun  analisa  terhadap  tingkat  keberhasilan  kinerja  atau  operasi  dari  sistem  yang ditinjau  pada periode tertentu. Dari hasil yang didapat dibandingkan dengan standar  yang ditetapkan sebelumnya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks keandalan dalam suatu sistem distribusi sesuai standar IEEE P1366 antara lain :
 Pemadaman/ Interruption of Supply.
Terhentinya  pelayanan  pada  satu  atau  lebih  konsumen,  akibat  dari  salah  satu  atau  lebih komponen mendapat gangguan.
 Keluar/Outage.
Keadaan  dimana  suatu  komponen  tidak  dapat  berfungsi  sebagaimana  mestinya,  diakibatkan karena  beberapa  peristiwa  yang  berhubungan  dengan  komponen  tersebut.Suatu  outage  dapat
atau tidak dapat menyebabkan pemadaman, hal ini masih tergantung pada konfigurasi sistem.
 Lama keluar/Outage Duration.
Periode  dari  saat  permulaan  komponen  mengalami  outage  sampai  saat  dapat  dioperasikan kembali sesuai dengan fungsinya.
 Lama pemadaman / interruption Duration.
Waktu dari saat permulaan terjadinya pemadaman sampai saat menyala kembali. Jumlah total konsumen  terlayani  /  Total  Number  of  Costumer  Served.  Jumlah  total  konsumen  yang terlayani sesuai dengan periode laporan terakhir.
 Periode laporan.
Periode laporan diasumsikan  sebagai satu tahun
Terdapat  tiga  parameter  dasar  dalam  keandalan  yang  biasa  digunakan  untuk  mengevaluasi sistemdistribusi radial  yaitu Laju kegagalan (λ), waktupemadaman rata -rata (r) dan  waktupemadaman tahunan (U).
1. Laju Kegagalan ( Failure Rate )
Laju  kegagalan  menurut  Sulasno  (2001:130)  merupkan  nilai  rata-rata  dari  jumlah  kesalahan persatuan  waktu  pada  selang  waktu  pengamatan  waktu  tertentu  (T),  dan  dinyatakan  dalam  satuan kegagalan per tahun. Pada suatu pengamatan, nilai laju kegagalan dinyatakan sebagai berikut
= (Sulasno, 2001 : 130)
Dimana: λ  = Laju kegagalan (kegagalan/tahun) f  =  Banyaknya kegagalan selama selang waktu  (T) T  =  selang waktu pengamatan (tahun)
Untuk menghitung lama gangguan rata-rata(Average Annual outage Time) :
Us = ∑ (Wilis, 2004: 110)
Nilai  laju  kegagalan  akan  berubah  sesuai  dengan  umur  dari  sistematau  peralatan  listrik  selama beroperasi. .

## 2. Laju perbaikan (r)
Berapa  lama  waktu  yang  dibutuhkan  suatu  alat  yang  gagal  atau  keluar  untuk  beroperasi kembali dengan cara diganti atau diperbaiki dalam satuan jam dikenal sebagai Laju perbaikan.
Dalam  perhitungannya  untuk  mendapatkan  waktu  kegagalan  rata-rata  yang  dialami  oleh  sebuah  alat, maka :
r = = ∑ ∑
Dimana :
U =  Waktu kegagalan per tahu (Jam/tahun). λ = Angka kegagalan per tahun (Gangguan/tahun) r =  Waktu kegagalan (Jam)
3. Laju perbaikan per tahun ( U )
Untuk  megetahui  besarnya  laju  perbaikan  per  tahun  harus  diketahui  banyaknya waktuperbaikan  rata  -  rata  per  tahun  pada  suatu  alat.  Diperoleh  dengan  cara  mengalikan  angka kegagalandan waktu keluar alat tersebut, maka :
Dimana :
U  =  Waktu kegagalan per tahun (Jam/tahun). λ =  Angka kegagalan per tahun (Gangguan/tahun) r  =  Waktu kegagalan (Jam)
4. SAIDI (Sistem Average Interuption Duration  Index)
SAIDI atau Sistem Average Interuption Duration Index merupakan indekx rata - rata dari jumlah  durasi  gangguan  pada  pelanggan  selama  1  tahun.  Indeks  ini  ditentukan  dengan  membagi jumlah  seluruh  durasi  gangguan    pada  pelanggan  tiap  tahun  dengan  total  jumlah  pelnggan  yang dilayani denganhasil jam/pelanggan, dengan rumus :
SAIDI = jumlah lamanya gangguan pada pelanggan jumlah seluruh pelanggan
SAIDI = ∑ . ∑ jam/pelanggan_tahun
(Willis, 2004:112)
Dimana : = lama gangguan rata-rata Ni = banyak pelanggan pada suatu titik
5. SAIFI (Sistem Average Interuption Frequncy  Indeks)
SAIFI  atau Sistem  Average  Interuption  Frequency  Index merupakan  indeks  rata  -  rata darijumlah  gangguan  per  tahun.  Indeks  ini  ditentukandengan  cara  membagi  jumlah  gangguan  per tahunyang  terjadi  pada  pelanggan  yang  dilayani  denganjumlah  total  keseluruhan  pelanggan  yang dilayani.
SAIFI = Total gangguan yang dialami pelanggan
jumlah seluruh pelanggan
SAIFI = ∑ λ i . ∑
(Willis, 2004, : 111)
Dimana : = laju kegagalan unit = banyak pelanggan pada suatu titik.
6. Costumer Avarage Interruption DurationIndex(CAIDI)
CAIDI merupakan suatu indeks yangmenyatakan lamanya gangguan yang terjadi dalam selang waktu tertentu (1 tahun) padapelanggandalam ruang lingkup yang lebih kecil
CAIDI = jumlah lamanya gangguan pada pelanggan jumlah pelanggan yang mengalami gangguan
CAIDI = ∑ . ∑ jam/pelanggan_pemutusan
(Willis, 2004 :112)
Dimana : = lama gangguan rata-rata Ni =  jumlahpelanggan pada satu titik.

## Indeks Kegagalan Peralatan Sistem Distribusi
Tabel  data  kegagalan  untuk  saluran    dan  peralatan  sistemdistribusi  yang  melingkupi failure rate , repair time ,  dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Data Indeks KegagalanPeralatan dan Saluran Sistem  Distribusi Peralatan Laju Kegagalan ( λ ) (Gannguan/Unit/Tahun) Repair Time (r) (Waktu/Jam) Trafo Distribusi 0,003 10 Pemutus Tenaga (Circuit Breaker) 0,004 10 Sakelar Pisah (Air Break Switch) 0,003 0,15 Penutup balik (Recloser) 0,005 0,25 Pelindung Jaringan 0,003 10 Saluran Udara 0,2 3 Saluran Kabel 0,07 10 Bus 0,002 10 Penyambung Kabel 0,001 15 Sakelar Beban 0,003 0,15 Sumber : SPLN 59:1985

## METODOLOGI PENELITIAN
Pengumpulan  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  wawancara  dan dokumenter  data   di pengaturan beban GI Talang Ratu  dan   pengolahan  data  yang  digunakan adalah cara sistem analisis berdasarkan data yang ada.
Adapun langkah-langkahnya:
 Pengumpulan  data  banyaknya  /frekuensi  dan  durasi  pemadaman  dari  tabel  gangguan  dan pemeliharaan pada penulang Jambi
 Merekap data banyaknya/frekuensi dan durasi pemadaman selama setahun  dari bulan Januari s/d Desember 2013
 Membuat tabel frekuensi dan durasi pemadaman selama satu tahun berdasarkan
 Membuat  tabel  pengamatan  berdasarkan  penyebab  gangguan  yang  terjadi    pada  penyulang Jambi
 Menghitung nilai indeks keandalan berupa  SAIDI, SAIFI, , CAIDI,
 Menganalisa hasil perhitungan nilai indeks berdasarkan hasil penyebab gangguan.

## HASIL DAN ANALISA
Berikut ini adalah gambar single line diagram dari penyulang Jambi Gardu Induk Talang Ratu.
Gambar1.Single Line Diagram Penyulang Jambi
Penyulang Jambi  merupakan penyulang  dengan tipe   radialtanpa Recloser dan Sectionalizer , mendapat suplai dari  Gardu  Induk  Talang  Ratu  sebesar 10 MVA. Penyulang ini memiliki panjang saluran 15, 864 Km yang terbagi menjadi 29 titik beban dan 8.310 total pelanggan.
Setelah diketahui data keandalan peralatan yang telah dicantumkan pada tabel 1 di atas, maka nilai indeks keandalan dasar dapat dihitung.
Tabel 2 Perhitungan Indek Titik Beban dan Pelanggan Titik Beban Jumlah pelanggan Panjang saluran frekuensi Pemadaman (kali/tahun) Laju Pemadaman (jam/tahun) N i fi Ui LP1 152 0.280 0.056 0.168 LP2 100 0.212 0.0424 0.1272 LP3 75 0.244 0.0488 0.1464 LP4 67 0.070 0.014 0.042 LP5 443 0.164 0.0328 0.0984 LP6 693 0.233 0.0466 0.1398 LP7 512 0.593 0.1186 0.3558 LP8 87 0.842 0.1684 0.5052 LP9 585 1.200 0.24 0.72 LP10 562 0.593 0.1186 0.3558 LP11 324 0.309 0.0618 0.1854 LP12 56 0.090 0.018 0.054 LP13 75 0.474 0.0948 0.2844 LP14 231 0.224 0.0448 0.1344 LP15 168 0.419 0.0838 0.2514 LP16 69 1.087 0.2174 0.6522
LP17 212 0.303 0.0606 0.1818 LP18 100 0.335 0.067 0.201 LP19 304 0.320 0.064 0.192 LP20 258 0.106 0.0212 0.0636 LP21 260 0.146 0.0292 0.0876 LP22 897 0.212 0.0424 0.1272 LP23 248 0.281 0.0562 0.1686 LP24 317 0.040 0.008 0.024 LP25 183 0.594 0.1188 0.3564 LP26 126 1.400 0.28 0.84 LP27 98 2.300 0.46 1.38 LP28 732 0.818 0.1636 0.4908 LP29 376 0.064 0.0128 0.0384
Tabel  2  diatas  menunjukkan  tingkat  frekuensi  pemadaman  yang  terjadi  perpelanggan  dalam satu tahun.Nilai indeks  yang diperoleh pada perhitungan di atas kemudian  dibandingkan dengan jarak untuk memperoleh hasil perbandingan yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 2. Grafik perbandingan nilai indeks terhadap jarak pada Penyulang Jambi
Dengan  menggunakan  data  pada  table  2.maka  akan  kita  dapatkan  nilai  indek  yang menunjukkan tingkat keandalan sistem distribusi yang ada.   Berdasarkan  hasil perhitungan yang telah dilakukan, didapatlah data SAIFI, SAIDI dan CAIDI pada penyulang Jambi seperti   pada tabel 3.
Tabel 3. Indeks Keandalan Sistem Penyulang Jambi
No Indeks Keandalan Hasil Perhitungan 1 SAIFI 2.791 2 SAIDI 8.372 3 CAIDI 2.999
Gambar 4. Grafik Indeks Keandalan Penyulang Jambi
0 1 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 indeks frekuensi Pemadaman … Indeks Laju Pemadaman (jam/tahun)
2.791 8.372
2.999
INDEKS KEANDALAN PENYULANG JAMBI
SAIFI SAIDI CAIDI
Dari  tabel  3  diatas  dapat  dilihat  bahwa  Penyulang  Jambi  di  GI  Talang  Ratu  memiliki  indeks SAIFI  sebesar  2,791  gangguan/pelanggan/tahun.Ini  menunjukkan    bahwa  dalam  satu  tahun,  terjadi gangguan pada pelanggan sebanyak 2,791 kali. Nilai indeks ini  masih  dibawah nilai  yang  ditetapkan oleh PT PLN (Persero) yaitu sebesar 3.000 kali/pelanggan/tahun.
Nilai  SAIFI  ini  hanya  memberi  informasi  frekwensi  terjadinya  pemadaman  tetapi  tidak memberi  informasi  berapa  lama  terjadinya    pemadaman.Untuk  lama  pemadaman  dilakukan perhitungan SAIDI.
Nilai  indeks  SAIDI  hasil  perhitungan  adalah    8,372  jam/pelanggan/tahun,  ini  menunjukkan dalam  satu  tahun  terjadinya  pemadaman  pada  pelanggan  sebanyak  8,372  jam..  Nilai  indeks  ini  jauh diatas  indeks  SAIDI  yang  ingin  dicapai  oleh  PT.  PLN  (Persero)  yaitu  1,67  jam/pelanggan/tahun. Untuk  mendapatkan  keandalan  yang  diinginkan  harus  dilakukan upaya  dan  kerja  keras  dari PT. PLN (Persero) untuk menurunkan indeks SAIDI dari 8,372 jam menjadi lebih rendah dari 1,67 jam.

## KESIMPULAN
1. Nilai  indeks  SAIFI  untuk  penyulang  Jambi  di  GI  talang  Ratu  (2,791  gangguan/pelanggan.tahun) masih  memenuhi standar yang ditetapkan yaitu 3 kali/pelanggan/tahun.
2. Nilai  indeks  SAIDI  8,372  jam/pelanggan/tahun  jauh  diatas  standar  yang  ingin  dicapai  oleh  PT. PLN(Persero). Yaitu 1,67 jam/pelanggan/tahin
3. Evaluasi  nilai  indeks  keandalan  SAIFI  dan  SAIDI  pada  sisi  pelanggan,  harus  dilakukan  secara keseluruhan.  sehingga  nilai  indeks  SAIFI  dan  SAIDI  memenuhi  standar  yang  telah  ditentukan, baru  sistem  itu  dapat  dikatakan  andal,  apabila  salah  satu  indeks  tidak  memenuhi  kreteria,  maka sistem itu dikatakan tidak andal.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Shinta  Sari,  K,  “Analisis  Keandalan  Distribusi  20  kV  di  Wilayah  TegalJawa  Tengah”,  Institut Teknologi Sepeluh Nopember, 2012.
2. Thayib  Rudyanto,  “Perhitungan  Indeks  Keandalan  Sistem  Tenaga  Listrik  Interkoneksi  Sumatera Bagian  Selatan”,  Prosiding  Seminar  Nasional  AVoER  ke-3    hal  463-470        Palembang,  26-27 Oktober 2011 ISBN : 979-587-395-4, 2011
3. Pulungan,  Basrah.  dkk.  “KeandalanJaringan  Tegangan  Menengah  20  Kv  di  Wilayah  Area Pelayanan  Jaringan  (APJ)  Padang  PT  PLN  (Persero)  Cabang  Padang” . Jurnal  Nasioanal  Teknik Elektro,Volume 1,Nomor1.   Padang: Universitas NegeriPadang. 2012
4. Saodah,  Siti,  “Evaluasi  KeandalanSistem  Distribusi  Tenaga  Listrik  Berdasarkan      SAIDI  dan SAIFI” . SeminarNasional Aplikasi Sains dan Teknologi.Yogyakata : Institut Teknologi Nasional. 2008
5. Sudirham,Sudaryatno..  “ DistribusiEnergi Listrik” . Bandung : Institut TeknologiBandung 2006
6. Sulasno.  “ Teknik  Dan  Sistem  DistribusiTenaga  Listrik”. Semarang  :  UniversitasDiponegoro 2001
7. Willis,  H.  Lee.  2004. Power  DistributionPlanning  Reference  Book    Second  Edition,  Revised and Expanded, Raleigh,NortCarolina, U.S.A. New York-Basel:Marcel Dekker, Inc.