## SISTEM AUDIT ENERGI LISTRIK DENGAN METODE PENGUKURAN REAL TIME

## Oleh: B. G. Melipurbowo
Staf Pengajar Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang Jln  Prof Sudarto SH, Tembalang, Semarang 50275

## Abstrak
Energi listrik merupakan sumber penggerak bagi semua komponen listrik yang dipakai pada  semua  kegiatan  di  Jurusan  Teknik  Elektro,  harga  energi  listrik  telah  banyak mengalami  kenaikan,  hal  ini  dapat  berakibat  terhadap  kenaikan  biaya  proses pendidikan, sehingga diperlukan program penghematan energi listrik. Ada dua katagori dalam penggunaan energi listrik yaitu kebutuhan peralatan dan penerangan. Kegiatan melakukan  kajian  terhadap  sistem  kelistrikan  dan  penggunaannya  secara  menyeluruh untuk tujuan memperoleh penghematan listrik. Orientasi kajian dari audit energi listrik ini  meliputi  :  Sistem  jaringan  listrik,  pengukuran  penggunaan  daya  listrik  pada  line, pengukuran dan pengaturan keseimbangan beban. Kegiatan audit energi listrik secara praktis  dapat  memberikan  dukungan  perolehan  penghematan  energi  listrik.  Dengan cara  melakukan  langkah  pengukuran  energi  listrik  pada    line  beban  secara  real  time dan kemudian data pengukuran disimpan dalam database. Hal ini mengarahkan kepada semua pelaku pengguna energi listrik dan mereka memiliki keinginan untuk melakukan program penghematan listrik. Pakar merupakan salah satu cara bagaimana mentansfer pengetahuan yang dimiliki seorang pakar ke dalam komputer, dan membuat keputusan berdasarkan  pengetahuan  itu.  Dengan  melakukan  identifikasikan  sumber  dari  energi pada suatu area, besarnya pasokan energi, lokasi dan penggunaan dari energi tersebut. Kemudian  melakukan  pengukuran  dari  line  trafo  hingga  ke  beban,  berdasarkan langkah  diatas,  lalu  menganalisis  secara  detail  tentang  penggunaan  energi, penghematan  yang  bisa  dilaksanakan.    Maka  peneliti  melakukan  penelitian  tentang “Audit  Energi  Listrik  di  Gedung  Jurusan  Listrik”. Guna  memungkinkan  adanya penghematan, merekomendasikan tindakan yang harus dilakukan, untuk penghematan. Kata Kunci : Energi Listrik, Pengukuran real time, Daya

## 1. Pendahuluan
Energi listrik dan juga sumber energi listrik lainnya  pada  saat  ini  masih  merupakan sumber  penggerak  bagi  semua  perangkat listrik yang dipakai pada semua kegiatan di Jurusan  Teknik  Elektro,  disamping  itu biaya energi listrik telah banyak mengalami kenaikan,  hal  ini  dapat  berakibat  terhadap kenaikan biaya proses pendidikan.
Salah  satu  contoh  dari  hasil  kajian  di industri  terhadap  pemakaian  energi  listrik bagi  seluruh  komponen  listrik.  Ada  dua katagori  dalam  penggunaan  energi  listrik yaitu  kebutuhan  peralatan  dan  penerangan, adapun  kebutuhan  energi  listrik  pada
peralatan  listrik  dapat  mencapai  60  %  , sedangkan penerangan 40 %.
Kegiatan  melakukan  kajian  kelistrikan  dan penggunaannya  untuk  tujuan  memperoleh penghematan listrik sehingga dapat menurunkan  biaya  pembayaran  listrik. Orientasi  kajian  dari  audit  energi  listrik  ini meliputi : Sistem jaringan listrik, pengukuran daya listrik, pengukuran penggunaan  daya  listrik  pada  line,  dan evaluasi pengaturan keseimbangan beban. Dengan mengacu standar audit  energi pada bangunan gedung, yakni SNI 03-6196-2000 tentang  Prosedur  Audit  Energi  pada Bangunan Gedung (PAEBG). Maka kegiatan  audit  energi  listrik  secara  praktis
dapat  memberikan  dukungan  perolehan penghematan  energi  listrik.  Dengan  cara melakukan  langkah  pengukuran  energi listrik  pada  tiap  titik  line  beban  secara  real time  dan  kemudian  data  pengukuran disimpan dalam database. Hal ini mengarahkan kepada semua pelaku pengguna  energi listrik  dan  mereka memiliki keinginan untuk melakukan program penghematan listrik.
Sistem  pakar  merupakan  salah  satu  cara bagaimana “mengadopsi” seseorang berpikir  dan  bernalar  dalam  menyelesaikan permasalahnan,  dan  membuat  keputusan maupun mengambil kesimpulan dari sejumlah  fakta  yang  ada.  Dasar  dari  suatu sistem  pakar  adalah  bagaimana  mentansfer pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  seorang pakar  ke  dalam  komputer,  dan  membuat analisa berdasarkan pengetahuan.
Dengan  mengandalkan  kemajuan  di  bidang teknologi  dan  informasi  tersebut,  kiranya perlu  adanya  metode  proses  pengukuran penggunaan  energi  listrik  dengan  metode pengukuran real time.

## 1.1. Permasalahaan.
Melakukan  identifikasikan  sumber  dari energi  pada  suatu  area,  besarnya  pasokan energi,  lokasi  dan  penggunaan  dari  energi tersebut.  Kegiatan  survey  penggunaan energi,  diharapkan  memberikan  pengkajian awal  dan  penghematan  secara  umum. Kemudian  melakukan  pengukuran  dari  line trafo hingga ke beban, berdasarkan langkah diatas, lalu menganalisis tentang penggunaan energi, penghematan yang bisa dilaksanakan.    Maka  peneliti  melakukan penelitian tentang “Audit Energi Listrik di
Gedung
Jurusan Listrik”. Guna memungkinkan adanya penghematan, merekomendasikan  tindakan  yang  harus dilakukan,  dan  memberikan  pernyataan kemungkinan penghematan.
Penghematan  meliputi  seluruh  area  atau mungkin  dikhususkan  pada  suatu  bagian, dengan tenaga ahli/spesialis untuk
mengatasi bagian tertentu pada suatu audit. Laporan  data  pengukuran  dipakai  menjadi acuan untuk pengambilan keputusan manajerial.
Adapun tujuan dari penelitian  yang penulis lakukan  adalah  Melaksanakan  pengukuran secara  real  time,    Efisiensi  penggunaan energi  listrik  di  jurusan  teknik  elektro  dan memudahkan dalam pengambilan keputusan  dalam  penghematan  energi listrik.

## 1.2. Kerangka Teori
Metode  Distribution  Requraiment  Planning (DRP)  pada  sistem  distribusi  tenaga  listrik di  transformator,  yang  dilakukan  oleh  : Julius Sentosa
Setiadji 1 ,
Tabrani Machmudsyah 2 ,  Yanuar  Isnanto,  2003, dengan judul “Pengaruh
Ketidakseimbangan  Beban  Terhadap  Arus Netral  dan  Losses  pada  Trafo  Distribusi” Peneliti dengan menganalisa adanya ketidakseimbangan beban pada suatu sistem distribusi  tenaga  listrik  selalu  terjadi  dan penyebab ketidakseimbangan tersebut adalah  pada  beban-beban  satu  fasa  pada pelanggan jaringan tegangan rendah. Sehingga setelah diventarisasi data pengukuran  tentang  arus,  tegangan  dan rugi-rugi  daya  yang  tersimpan  dalam database.  Kemudian  diambil  langkah- langkah  berikutnya,  guna  mendapatkan efisiensi distribusi energi listrik..
Dengan teknologi informasi memungkinkan perusahaan  yang  mengadopsinya  memiliki keunggulan kompetitif. Teknologi informasi memberikan peluang bagi perusahaan  global  untuk  meningkatkan koordinasi  dan  pengendalian,  atau  dapat pula  dimanfaatkan  untuk  mendapatkan keunggulan  daya  saing  di  pasar  dunia (Johnston  dan  Carrico,  1998;  Clemons  dan Kimbrough,  1991;  Mahmod  dan  Mann, 1993;  Kettinger et  al., 1994;  Mata et  al ., 1995; Ross et al ., 1995).
Sejumlah  penelitian  mendukung  hubungan antara  investasi  TI  perusahaan  dengan
kinerja.  Pengunaan  TI  akan  membawa perusahaan pada kondisi
yang menguntungkan
yaitu kemudahan memasuki  pasar,  diferensiasi  produk,  dan cost  effciency (Kettinger et  al ,  1994). Dengan kemudahan tersebut maka perusahaan  akan  mampu  meningkatkan kinerjanya.  Jadi  pengunaan  TI  secara strategik
akan mampu membawa perusahaan meningkatkan profitabilitas yang  merupakan  salah  satu  indikator performance.
Mahmood  dan  Mann  (1993)  menyatakan bahwa  investasi  yang  mantap  dalam teknologi  informasi  harus  dipertimbangkan untuk  meningkatkan performance ekonomi dan  strategi  organisasi.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Mahmood  dan  Mann (1993),  kemudian  direplikasi  oleh  Sircar et al. (2000) yaitu dengan melakukan penelitian
dengan mengembangkan framework yang dikembangkan oleh Mahmood dan
Mann (1993).
Pengembangan  tersebut  dilakukan  karena menurut  Sircar et  al.  (2000) penelitian  dan framework  yang  dibangun  Mahmood  dan Mann (1993) memiliki
sejumlah keterbatasan. Hasil penelitian yang dilakukannya menunjukkan hubungan  yang positif  dan  signifikan  antara  investasi  dan performance.
Perbedaan  mendasar  penelitian  ini  dengan penelitian  sebelumnya  adalah  penelitian  ini sebagai pengembangan dari penelitian yang sudah  ada  yang  menggunakan  melakukan pengukuran  secara    real  time.  Agar didapatkan  data  hasil  pengukuran  secara periodik  dalam  waktu  yang  diinginkan. Data hasil pengukuran disimpan di database,  sehingga  data  tersebut  dapat digunakan    sesuai  kebutuhan  sewaktu- waktu oleh user (lihat tabel gambar 3)
2. Metodologi
2.1. Kerangkan Penelitian
Energi  listrik  yang  diukur  dari  sumber dalam  hal  ini  sumber  tegangan  dari  line trafo, yang menuju ke beban kita pasangkan
Alat Ukur power meter diskrite yang sudah dilengkapi dengan interface data menuju ke komputer sebagai database, lihat  gambar 1. Data  pengukuran  melalui  clamp  meter, kemudian  diubah  menjadi  data  diskrite melalui  micrikontroller  ATMega  16,  lalu dikirim  ke  Netbook,  melalui  interface RS.232 yang bersifat data konektor USB.
Gambar  1. Diagram blok power meter dengan interface
Pada proses penelitian ini dengan melakukan :
a. Pengukuran  energy  listrik  yaitu  arus listrik  pada  panel  obyek  penelitian dengan  menggunakan  Alat  Ukur  Clamp meter,  berdasarkan  alur  blok  diagram dan flow chart.
b. Data  pengukuran  arus  listrik  tercatat pada lembar data berupa data pengukuran  model  exel.  (lihat  samling pengukuran dilampiran).
c. Data pengukuran dimasukan ke database.
d. Evaluasi data pengukuran.
Pada penelitian ada beberapa tahapan dalam langkah kegiatan yaitu :
a. Menyiapkan  line  jaringan  listrik  dari trafo.
b. Menyiapkan  perangkat  alat  ukur seperti :  clamp meter dan database  yang ada di komputer .
c. Melakukan pengukuran.
d. Data  dari  clam  meter  tercatat  langsung pada  database  (computer),  berdasarkan pengukuran energy listrik dapat dilakukan  diawali  konsumsi  enenrgi listrik  yang  standart.  Perlu  dilakukan dengan  mengetahui  profil  penggunaan energi listrik pada beban, sehingga dapat
diketahui  peralatan  penggunaan  energi apa  saja  yang  pemakaian  energinya cukup besar.
e. Membuat  profil  penggunaan  energy listrik  yang  merupakan  hasil  penelitian yang dilakukan.

## 2.2. Energi Listrik.
Energi  Listrik energi  yang dibutuhkan bagi peralatan listrik untuk menggerakkan motor,  lampu  penerangan,  memanaskan, mendinginkan ataupun untuk menggerakkan  kembali  suatu  peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energy yang lain.
Satuan  daya  sama  dengan  1  joule/sekon sering  disebut  sebagai  watt  dan  satuan energy  dinyatakan  dalam  watt,  yaitu  watt- jam atau Wh.
1 Wh = 1 J/s x 3600 s = 3600 J 1 KWh = 1000 Wh = 3600 kJ
Pengertian energi listrik adalah kemampuan untuk  melakukan  atau  menghasilkan  usaha listrik  (kemampuan  yang  diperlukan  untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik yang lain), dilambangkan dengan W.
Salah  satu  alat  ukur  daya  listrik  adalah APP  merupakan  alat  ukur  yang  merupakan bagian  dari  pekerjaan  dan  tanggung  jawab pengusaha  ketenagalistrikan  (PLN),  berupa alat  ukur  kwh  meter  dan  sebagai  pembatas arus.  Adapun  jenisnya  diantaranya    :  450 VA sampai dengan 4.400 VA untuk  sistem satu  fasa  dan  4,9  kVA  sampai  dengan  630 kVA untuk sistem tiga fasa

## 2.3. Panel Hubung Bagi (PHB)
Panel  Hubung  Bagi  (PHB)  merupakan panel  berbentuk  almari  (cubicle),  yang dapat dibedakan sebagai : Panel Utama/MDP  :  Main  Distribution  Panel, Panel Cabang/SDP : Sub-Distribution Panel dan  ,  Panel  Beban/SSDP  :  Subsub- Distribution Panel
PHB  sistem  tegangan  rendah,  hantaran utamanya  merupakan  kabel feeder dan
biasanya  menggunakan  NYFGBY.  Di dalam  panel  biasanya  busbar/rel  dibagi menjadi dua segmen yang saling berhubungan dengan sakelar pemisah, yang satu  mendapat  saluran  masuk  dari  APP (pengusaha  ketenagalistrikan)  dan  satunya lagi  dari  sumber  listrik  sendiri  (genset). Dari kedua busbar didistribusikan ke beban secara langsung atau melalui SDP dan atau SSDP.  Tujuan  busbar  dibagi  menjadi  dua segmen  ini  adalah  jika  sumber  listrik  dari PLN  mati  akibat  gangguan  ataupun  karena pemeliharaan,  maka  suplai  ke  beban  tidak akan  terganggu  dengan  adanya  sumber listrik  sendiri  (genset)  sebagai  cadangan. Peralatan  pengaman  arus  listrik  untuk penghubung  dan  pemutus  terdiri  dari  :  CB, MCB, MCCB, NFB,  ACB dan atau VCB.
Untuk  PHB  system  tegangan  menengah, terdiri  dari  tiga cubicle yaitu  satu cubicle incoming  dan  cubicle  outgoing .  Hantaran masuk merupakan kabel tegangan menengah  dan  biasanya  dengan  kabel XLPE  atau  NZXSBY.  Saluran  daya tegangan menengah ditransfer melalui trafo distribusi  ke  LVMDP  ( Low  Voltage  Main Distribution Panel ). Pengaman arus listriknya  terdiri  dari  sekering  dan  LBS ( Load  Break  Switch ).  Peralatan  dan rangkaian  dari  busbar  sampai  ke  beban seperti  pada  PHB  system  tegangan  rendah, lihat gambar dibawah ini.

## 2.4. MCB (Miniatur Circuit Breaker)
MCB  adalah  pengaman  rangkaian  yang dilengkapi dengan pengaman thermis (bimetal)  sebagai  pengaman  beban  lebih dan  juga  dilengkapi  relai  elektromagnetik untuk pengaman hubung singkat.
Keuntungan  menggunakan  MCB  sebagai berikut : Dapat memutuskan rangkaian tiga phasa  walaupun  terjadi  hubung  singkat pada salah satu phasanya, Dapat digunakan kembali setelah rangkaian diperbaiki akibat hubung  singkat  atau  beban  lebih  dan Mempunyai  tanggapan  yang  baik  apabila terjadi hubung singkat atau beban lebih.
Pada  MCB  terdapat  dua  jenis  pengaman yaitu  secara  thermis  dan  elektromagnetis, pengaman termis berfungsi untuk mengamankan  arus  beban  lebih  sedangkan pengaman  elektromagnetis  berfungsi  untuk mengamankan  jika  terjadi  hubung  singkat. Pengaman  thermis  pada  MCB  memiliki prinsip yang sama dengan thermal overload yaitu  menggunakan  dua  buah  logam  yang digabungkan  (bimetal),  pengamanan  secara thermis memiliki kelambatan, ini bergantung  pada  besarnya  arus  yang  harus diamankan, sedangkan pengaman elektromagnetik menggunakan sebuah kumparan  yang  dapat  menarik  sebuah angker dari besi lunak.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Hasil Penelitian
Data  pengukuran  konsumsi  energi  listrik adalah :
a. Data  tersimpan  pada  database    dengan format keluaran berupa data exel.
b. Data pengukuran meliputi data tegangan jala-jala  (Volt  ac)  saat  mengukur,  arus (Amper) dan daya (watt).
c. Selain data
pengukuran juga mengumpulkan  dan  meneliti  sejumlah data masukan yang dapat mempengaruhi perubahan  besarnya  kebutuhan  energi listrik
d. Hasil penelitian informasi data pengukuran energi
dibuat profil
penggunaan  energi  listrik  pada  suatu bangunan.
Gambar  2.  Lembar data pengukuran
Gambar  3.  Lembar dialog pengukuran
Keterangan : a. Pertama  kali  program  dijalankan  maka program akan melakukan insialisasi  data
b. Proses  initialisasi  atau  konfigurasi  pada serial  komunikasi  dengan  mengeset kecepatan  transfer  data  pada  kecepatan tertentu.
c. Jika  ada  data  serial  ,jika  ya  maka  ambil data kemudian tampilkan ke monitor dan simpan ke tabel
d. Program selesai
Data dan informasi akan saling berkesinambungan  sehingga  membentuk suatu siklus yang disebut information cycle (siklus  informasi).  Data  ditangkap  oleh indera  kemudian  menjadi  inputan  dalam sebuah  model  untuk  diubah  menjadi informasi  bagi  penerimanya  yang  nantinya akan  membantu  pengambilan  keputusan dan menjadi sebuah hasil tindakan.
Berikut  ini  menunjukkan  kurava  analisa data  pengukuran  energi  listrik,  berdasarkan database  pengukuran  yang  terlampir  dalam bab lampiran data.
Gambar 4.  Kurva arus dan daya beban di line 1.

## 3.2. Pembahasan
Jika  tegangan  sistem  terlalu  tinggi/rendah dapat melawati batas-batas toleransi, sehingga  dapat  mengganggu  dan  atau merusak beban dalam hal ini peralatan yang ada  di  instansi/industry/konsumen.  Kondisi beban  mempunyai  variasi  dan  besarnya berubah-ubah,  bila beban meningkat  maka tegangan  diujung  penerimaan  menurun  dan sebaliknya  bila  beban  berkurang  maka tegangan di ujung penerimaan naik.
Faktor  lain  yang  ikut  mempengaruhi perubahan tegangan sistem (tegangan jatuh) adalah  rugi  daya  yang  disebabkan  oleh adanya  impedansi  seri  penghantar  saluran. Perubahan tegangan pada dasarnya disebabkan  oleh  adanya  hubungan  antara tegangan  dan  daya  reaktif.  Jatuh  tegangan dalam  penghantar  sebanding  dengan  daya reaktif  yang  mengalir  dalam  penghantar tersebut.  Berdasarkan  hubungan  ini  maka tegangan dapat diperbaiki dengan mengatur aliran daya reaktif.
Ada  3  macam  bentuk  daya  listrik  yaitu  : Daya  Listrik  atau  disebut  daya  semu  (va), Daya  nyata/aktif    (watt)  dan  Daya  reatif (var)
Pada  line  jaringan  ada  3  macam  beban Listrik :
a. Beban Resistif, misalnya lampu pijar,
b. Beban  induktif,  misalnya  transformator, motor listrik,
c. Beban kapasitif, misalnya kapasitor.
Perbandingan  antara  besar  daya  aktif dengan daya semu disebut faktor daya (cos  ),  sedangkan  besarnya  adalah  sudut yang  dibentuk  antara  daya  aktif  dan  daya semu. Faktor daya ini terjadi karena adanya pergeseran  fasa  yang  disebabkan  oleh adanya  beban  induktif/kumparan  dan  atau beban  kapasitif.  Dalam  teori  listrik  arus bolak-balik  penjumlahan  daya  dilakukan secara  vektoris,  yang  dibentuk  vektornya merupakan segitiga siku-siku,  yang dikenal dengan  segitiga  daya.  Sudut  merupakan sudut  pergeseran  fasa,  semakin  besar sudutnya, semakin besar (gambar 5).
Gambar  5.  Segi tiga daya. (cos  )
Bila  daya  listrik  mempunyai  kondisi  pada daya  semu  (S),  dan  daya  reaktif  (Q) semakin  besar,  sehingga  faktor  dayanya (cos θ) semakin kecil.
Daya  reaktif  adalah  daya  yang  hilang,  atau daya  rugi-rugi  sehingga  semakin  besar sudutnya atau semakin kecil faktor dayanya maka rugi-ruginya semakin besar.

## 3.3. Rekomendasi hasil Penelitian
Setelah  melakukan  penelitian  penghematan energi  listrik,  maka  perlu  adanya  langkah kedepan untuk melaksanakan penghemantan energi listrik yaitu :
a. Identifikasi hemat energi listrik :
a) Penggunaan  bahan  bakar  selain  energi listrik.
b) Penggunaan  refrigrant  sintetik  (hydro carbon) pada sistem pendingin.
c) Penggunaan  motion  sensor/  akupansi sensor penerangan pada ruang.
d) Penggunaan  ballast  elektronik  pada lampu TL.
e) Penggunaan fotocell sensor pada penerangan luar
f) Penggunaan termostat pada sistem pendingin AHU
b. Optimasi Energi Listrik
a) Melakukan  pencatatan  berkala  besaran- besaran  listrik  pada  peralatan  produksi dan  utilitas  untuk  kepentingan  data historis dan evaluasi performansi peralatan  dan  sistem  kelistrikan  secara keseluruhan.
b) Melaksanakan program/ komitmen kolektif  penghematan  energi  dengan besaran prosentasi terukur
c) Pengujian  kualitas  suplai  daya  terhadap peralatan  listrik  secara  berkala  dimulai dengan listing peralatan pengguna energi dan  diklasifikasikan  sesuai  fungsi  atau
area kerjanya d) Melakukan  penetapan  atau  pendekatan besaran penggunaan energi pada peralatan-peralatan utama dan pendukung dengan memperhatikan prilaku produksi.
e) Pembenahan single line diagram
sehingga memudahkan pekerjaan troubleshooting,  pengukuran  besaran- besaran listrik dan perawatan  perbaikan
pada  lokasi  panel,  panel  listrik,  usia peralatan dan effisiensi.
f) Relokasi grup switching-switching beban/dan beban penerangan pada pemutus beban.
g) Mengendalikan  suhu  ambien  untuk memaksimalkan umur isolasi dan kehandalan beban.

## 3.4. Analisa Energi Listrik :
Data  hasil  penelitian  kami  dilakukan dengan  cara  melakukan  pengukuran  arus dan  tegangan  listrik  dari  panel  (dalam penelitian  ini)  untuk  tiap  line  (ada  3  line) dengan menggunakan clamp meter.
Konsumsi  Energi  Listrik  (KEL)  dan penyusunan profil penggunaan ballas listrik.  Besarnya  KEL  merupakan  hasil perhitungan dibandingkan dengan konsumsi standar.  Apabila  hasilnya  ternyata  sama atau  kurang  dari  target  KE,  maka  kegiatan selanjutnya menindak lanjuti hasil perhitungan  tersebut.  Apabila  peluang hemat ballas  ini telah dikenali sebelumnya, maka  perlu  ditindak  lanjuti  dengan  analisis peluang  hemat  ballas,  yaitu  dengan  cara membandingkan  potensi  perolehan  hemat ballas  dengan  biaya  yang  harus  dibayar untuk  pelaksanaan  rencana  penghematan ballas yang direkomendasikan.
Penghematan ballas pada bangunan gedung tidak  dapat  diperoleh  begitu  saja  dengan cara  mengurangi  kenyamanan  penghuni ataupun produktivitas di lingkungan kerja.
4. Kesimpulan dan Saran.
4.1. Kesimpulan
Dari  pelaksanaan  penelitian  ini  yang  kami lakukan  dilaboratorium  Teknik  Elektronika dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : a. Pada  penelitian  ini  menggunakan  alat ukur  clamp  meter  yang  dilengkapi interface  USB  terhubung  langsung dengan  computer,  dengan  menggunakan program
assembler pada
mikrokontrollernya.
b. Pada  database  menggunakan  MySQL saat mengambil data dari alat ukur clamp meter.
c. Sebagai  tampilan  di  monitor  dan  server dari  database  menggnakan  program software Delphi
d. Pengukuran  arus,  tegangan  dan  daya mempunyai  variable  perubahan  yang kecil  karena  sebagai  sampling  data bebannya  tidak  berubah,  lihat  table  di halam lampiran.
e. Penurunan  arus  dan  kenaikan  tegangan ini  disebabkan  karena  beban  induktif dari beban.

## 4.2. Saran
Setelah  selesai  pelaksanaan  penelitian  ada beberapa saran sebagai berikut :
a. Sebagai  kelengpan  program  pengukuran energi listrik sebaiknya dilengkapi dengan  faktor  daya,  daya  reaktif  dan daya  aktif,  sehingga  dapat  menganalisa dan langkah perbaikan beban.
b. Penelitian  ini  dapat  ditindak  lanjuti tetang  sistem  audit  energi  listrik  di Politeknik Negeri Semarang, agar lembaga dapat menganalisa penggunaan, penghematan  enenergi  listrik  dampak akibatnya  dapat  lebih  efisien  dalam anggaran listrik.
c. Peneliti langkah ke depan ingin membuat  penelitian  sistem  audit  energi di lingkungan Politeknik Negeri Semarang.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrianto, Heri. 2008. Pemrograman
Mikrokontroler AVR ATMega16 Menggunakan Bahasa C (Code Vission AVR). Bandung : Informatika. Benard  M  Oliver,  John M  Cage  ;  1971  ;  “ Electronics Measurement
and
Instrumentation” Mc  Graw  –  Hill Kogakusha , Tokyo
James W Delly, William Friley ; 1993 ; “ Instrumentations  for  Engennering Measurement” ,    John  Wilay  &  Sons Inc, New York
Manuel  Mora,  Guisseppi  A  Forgionne, Jatinder N D Gupta, 2003, “Dicision
Making Support Systems : Achievements, Trends and Challenges
for  the  New  Decade  ” Edea  Group Publishing, London.
Marius-Constantin  Popescu  and  Nikos  E. Mastorakis,
2009,
“Monitoring
System  for  Electrical  Measurements,
of  Energy  Distribution  Stations”,
International  Journal  of  Systems Appliction, Engeering & Development, Issue 4, Volume 3,
Oliver  Cagr  ;  1971  ; “    Electronic Measurement    and  Instrumentation” , Mc Graw Hill, Kagakhusa Ragnu  Ramarkrishnan  Johannes  Gehrke,
2003, “Sistem
Manajemen
Database” Andi offset, Yogyakarta.