INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 14915-14927 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j -innovative.org/index.php/Innovative
Desain Instalasi Pengolahan Air Dari Mata Air Gunung Guntur Desa Pasawahan Kabupaten Garut
Martha Puspa Vaniati 1 ✉ , Sulwan Permana 2 , Eko Walujodjati 3
Institut Teknologi Garut Email: puspavaniati@gmail.com 1 ✉

## Abstract
Water is an absolute substance for every living thing and the cleanliness of the water is the main requirement for ensuring the health of living things themselves. Modern cities need a good clean water planning system, so that they are able to meet the needs of their population growth. The management of a proper clean water supply system and meeting the needs of the community and overall  urban  activities  will  increase  the  productivity  of  the  city  and  improve  the  welfare  of  the community.  This  is  also  related  to  improving  the  economy  where  the  availability  of  decent  and sustainable water is expected to make the community work effectively. The purpose of this study was to  design  a  water  installation  unit  using  SNI  6774-2008.  The  method  used  in  this  planning  is descriptive.  with the plan of the treatment unit in the form of: Intake channel water discharge of 82 l / second at a speed of 4.66 m / second, Sedimentation channel water discharge of 0.0164 l / second with a flow speed of 2.45 x 10 m / second, Filtration channel water discharge of 0.027 l / second with a flow speed of 3 x 10 m / second and for the results of the Intake Unit with a length  of 12.3 m,  width 8 m, depth 3 m, Sedimentation Unit with a length of 5.785 m, width of 6.55 m, height of 3.5 m, and Filtration Unit with a length of 4.24 m, width of 2.12 m, height of 3.2 m with a discharge of 82 liters / second for the local community to be able to make better use of water.
Keywords : Pasawahan ViIIage, Spring, Water InstaIIation Unit.

## Abstrak
Air merupakan zat mutlak bagi setiap makhluk  hidup dan kebersihan air merupakan syarat utama untuk  menjamin  kesehatan  makhluk  hidup  itu  sendiri.  Kota-kota  modern  membutuhkan  sistem perencanaan air bersih yang baik, agar mampu memenuhi kebutuhan pertumbuhan penduduknya. Pengelolaan  sistem  penyediaan  air  bersih  yang  baik  dan  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  serta kegiatan  perkotaan  secara  keseluruhan  akan  meningkatkan  produktivitas  kota  dan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga terkait dengan peningkatan ekonomi dimana ketersediaan air yang layak dan berkelanjutan diharapkan dapat membuat masyarakat bekerja secara efektif. Tujuan penelitian ini adalah merancang unit instalasi air dengan menggunakan SNI 6774-2008. Metode yang digunakan dalam perencanaan ini adalah deskriptif. dengan rencana unit pengolahan berupa: Debit air  saluran  intake  82  l/detik  dengan  kecepatan  4,66  m/detik,  Debit  air  saluran  sedimentasi  0,0164 l/detik dengan kecepatan aliran 2,45 x 10 m/detik , debit air saluran Filtrasi sebesar 0,027 l/detik dengan kecepatan  aliran  3  x  10  m/detik  dan  untuk  hasil  Intake  Unit  dengan  panjang  12,3  m,  lebar  8  m, kedalaman 3 m, Unit Sedimentasi dengan panjang 5.785 m, lebar 6.55 m, tinggi 3.5 m, dan Unit Filtrasi dengan  panjang  4.24  m,  lebar  2.12  m,  tinggi  3.2  m  dengan  debit  82  liter/detik  agar  masyarakat setempat dapat membuat lebih baik penggunaan air.
Kata Kunci : Desa Pasawahan, Mata Air, Unit Instalasi Air.

## PENDAHULUAN
Instalasi pengolahan air bersih sangat berperan dalam menunjang perkembangan kota. Kota  modern  membutuhkan  sistem  perencanaan  air  bersih  yang  baik,  sehingga  mampu memenuhi kebutuhan pertumbuhan penduduknhya. Salah satunya dijadikan tempat wisata, dimana  dengan  adanya  tempat  wisata  tersebut  dapat  meningkatkan  perekonomian  dan kesejahteraan.  Terdapat  sumber  mata  air  Cikoneng  di  Desa  Pasawahan  Kabupaten  Garut yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi tempat wisata, Namun mata air tersebut memiliki  bahan  padat  berwarna  kuning  yang  mengharuskan  adanya  filterisasi  dan pengendapan (sedimentasi) untuk mengurangi terbawanya bahan padat agar mendapat air yang bersih.

## METODE PENELITIAN

## Diagram Alir
Secara skematis, prosedur penelitian yang dilakukan dibentuk dalam sebuah diagram alir seperti pada gambar 1 berikut.
Gambar 1 : Diagram Alir Penelitian
Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di Curug Cikoneng Desa Pasawahan Kabupaten Garut. Peta lokasi dapat dilihat pada gambar 2 berikut.
Gambar 2 : Peta Lokasi Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perencanaan Unit Instalasi Pengolahan Air
Perencanaan unit instalasi air dapat dilihat pada gambar 3 berikut .
Gambar 3 : Rencana instalasi Pengolahan air
Perancangan Instalasi Pengolahan Air   di desa pasawahan kabupaten garut memiliki beberapa tahap pengolahan sebagai berikut :
• Tahap pertama intake
Air yang dialirkan melalui pipa sadap akan di tampung di unit intake
• Tahap kedua sedimentasi
Tahap untuk memisahkan partikel flok yang telah terbentuk
• Tahap ketiga filtrasi
Tahapan untuk memisahkan partikel yang masih lolos dalam proses pengendapan Skema unit pengolahan dapat dilihat pada gambar 4 berikut .

## Gambar 4 : Skema Unit Pengolahan Air

## B. Rencana Desain
1) Perencanaan Unit Intake
Intake  ini  akan  menggunakan  pipa  galvanis  untuk  mengurangi  pengikisan  oleh  air  beserta partikelnya dan meningkatkan efisiensi terhadap waktu pemeliharaan.
Direncanakan :
• Debit (Q) = 82 l/detik
• Panjang pipa sadap = 838 m
• Panjang pipa pembawa = 1151 m
• Pipa pembawa
Digunakan pipa berdiameter 150 mm (6 inch)
Hf = 1 (0,00155×120×15 2,68 ) 1,85 82 1,85 = 4,643 m
Gambar 5 : unit intake
Bak Penampungan
Asumsi waktu = 1 jam = 3600 detik.
Perhitungan :
Debit = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 V = 82 × 3600 = 295200 liter = 295 𝑚 3
V = p × l × t 295   = 12,3 × 8 × 3
Intake Sedimentasi
Filtrasi
Berdasarkan perencanaan ini maka diambil volume bak  295 𝑚 3 dengan Panjang bak 12,3m, lebar 8 m, dan tinggi 3 m.

## 2) Perencanaan sedimentasi
Sedimentasi  berfungsi  untuk  mengendapkan  partikel  flok  yang  telah  terbentuk  .  Kriteria desain yang digunakan adalah SNI 67740 TAHUN 2008.
Perhitungan :
• Vo = 𝑡𝑜 𝑡𝑑 × 𝑄 𝐴 = 3,5 × 7 × 10 −4 = 2,45 × 10 −3 m/det
Untuk menentukan dimensi bak sedimentasi adalah sebagai berikut :
Debit yang diolah (Q) = 82 liter/detik = 0,082 𝑚 3 /detik
Debit sebesar 0,082 m³/detik dibagi menjadi 5 unit dengan kapasitas yang sama sebagai berikut :
Debit tiap bak = 0,082 𝑚 3 /𝑑𝑒𝑡 5 𝑢𝑛𝑖𝑡 = 0,0164 𝑚 3 𝑑𝑒𝑡 ⁄
𝑢𝑛𝑖𝑡 Vo = 2,45 × 10 −3 m/detik
A
= 0,0164 𝑚 3 /𝑑𝑒𝑡
2,45×10 −3 𝑚/𝑑𝑒𝑡 = 6,694 m²
Setelah  diketahui  luas  permukaan  bak  maka,  ditentukan  panjang  dan  lebar  dengan perbandingan P : L adalah 5 : 1
P : L = 5 : 1
• Lebar bak
A = P x L
L² = 6,694
5 = √1,3388 =1,157 m
• Panjang bak
P = 5 x 1,157 = 5,785 m
A. Desain zona pengendapan
Sedimentasi didesain menggunakan tube settler dengan spesifikasi sebagai berikut :
1. Perbandingan P : L
= 4:1 – 6:1 2. Lebar tube settler  (w) = 0,05 m
3. Tinggi tube settler = 0,5 m 4. Tebal tube settler (t) = 2,5 x 10 −3 m
5. Kemiringan tube settler ( ɵ ) = 30° - 60° 6. Jarak antar settler (W) = 10 cm
7. Viskositas kinematis (v) pada 17 ˚c = 0,9055 x 10 −6 m²/detik

## Gambar 6 : Tube Settler
Perhitungan :
• Kecepatan Tube Settler (Vα)
V α = 0,5 𝑚 sin 60 +
0,05 𝑚 60 𝑠𝑖𝑛 ⁄ cos  60 0,05 𝑚 sin 60 ⁄ 𝑡𝑔60 × 7,0 × 10 −4 m/det
V α = 0,693 𝑚 0,1 𝑚 × 7,0 × 10 −4 m/det = 0,0048 m/det
• Luas Tube Settler
A = 0,0164 𝑚 3 /𝑑𝑒𝑡 0,0048 𝑚/𝑑𝑒𝑡 = 3,42 m
• Dimensi tube settler
Perbandingan yang digunakan untuk Panjang 5:1
Lebar tube settler
√ 3,42 𝑚² 5 = 0,827 m
Panjang tube settler 5 X 0,827 = 4,135 m
Lebar efektif tube settler (w’)
𝑤 sin ∝ = 0,05 𝑚 sin 60 = 0,057 𝑚 ≈ 0,6 𝑚
Jumlah tube settler pada sisi Panjang (n p ) P W᾿ = 4,135m
0,06 m = 68,9 ≈ 70 𝑏𝑢𝑎ℎ.
Jumlah tube settler pada sisi lebar (n L ) L W᾿ = 0,827 0,06 = 13,78 ≈ 14 buah

## Jari jari hidrolis
luas basah keliling basah = 0,5  ×  0,5 4  × 0,5 = 0,0125 𝑚

## B. Dimensi total bak pengendapan
1. Panjang total bak
= panjang bak + tebal tube x (jumlah tube pada sisi panjang + 1)
2. =5,785 m + (0,0025 m x (70 + 1)) = 5,963 m Lebar total bak
3. = lebar bak + tebal tube x (jumlah tube pada sisi lebar + 1)
= 1,157 m + (0,0025 m x (14 + 1)) = 1,195 m
4. Tinggi total bak
= tinggi bak + freeboard = 3 m + 0,5 m = 3,5 m
Berikut adalah gambar 7 unit sedimentasi.
Gambar 7 : unit sedimentasi
C. Menghitung ruang lumpur
Perhitungan :
1. Volume lumpur (V lumpur )(1 hari)
= % 𝑙𝑢𝑚𝑝𝑢𝑟 ×𝑡𝑑 ×𝑄𝑢𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛
1000 = 1,5 × 86400 ×0,000328
1000 = 0,0425 m³
2. Volume limas
= Luas Alas ×t 3 = 3 ×0,0425
1,195 ×1,195 = 0,0893 m³
3. Debit lumpur (Q lumpur )
= Volume (Vlumpur)
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 (𝑡) = 0,0425 𝑚³ 300 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 = 1,42 × 10 −4 m³/detik

## 4. Luas penampang pipa penguras (A)
= 𝑄 𝑣 = 0,00142 𝑚 3 /𝑑𝑒𝑡
0,5 𝑚/𝑑𝑒𝑡 = 0,000284 m²
5. Diameter pipa penguras (d)
= √ 4 ×𝐴 𝑃 = √ 4 ×0,000284 𝑚 2
3,14 = 0,01 𝑚 = 1 𝑖𝑛𝑐ℎ

## D. Menghitung Saluran Inlet
Perhitungan :
• Luas penampang pipa cabang (A)
= 𝑄 𝑣 = 0,0164 𝑚 3 /𝑑𝑒𝑡
1 𝑚/𝑑𝑒𝑡 = 0,0164 m²
• Diameter pipa inlet bercabang (d)
= √ 4 ×𝐴 𝜇 = √ 4 ×0,0164 3,14 = 0,145 m= 145 mm
Diameter yang terdapat dipasaran = 6 inch (145 mm)
• Kecepatan inlet bercabang (v)
= 𝑄
1 4 ⁄ ×μ ×d² = 0,0164m 3 /det 1 4 ⁄  ×3,14 ×0,145² = 0,994 m/det
• Kecepatan inlet utama (v) dengan diameter inlet utama (asumsi) = 500 mm
V = 𝑄 1 4 ⁄ ×μ ×d² = 0,0164 m 3 /det 1 4 ⁄  ×3,14 ×0,05 = 0,084 m/det
• Debit tiap orifice (Qorf)
= 𝑄𝑡𝑖𝑎𝑝𝑏𝑎𝑘 n𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑐𝑒 = 0,0164 𝑚 3 /𝑑𝑒𝑡
4 𝑚/𝑑𝑒𝑡 = 0,0041 m²
• Jarak antar orifice (L orf )
= 𝐿 𝑏𝑎𝑘 − (𝑛 𝑜𝑒𝑓 ×𝑑 𝑜𝑟𝑓 ) 𝑛 𝑜𝑟𝑓 = 0,618 −(4 × 0,1) 4 = 0,55 m
• Jarak orifice dengan dinding
= 1 2 × ⁄ jarak antar orifice = 1 2 × ⁄ 0,055 = 0,0275 m
• Dimensi flume
- Luas flume (A) = 𝑄 𝑣 = 0,0164 𝑚 3 /𝑑𝑒𝑡 0,084 /𝑑𝑒𝑡 = 0,195 m²
-
Tinggi flume (T) = 𝐴 𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑓𝑙𝑢𝑚𝑒 = 0,195 𝑚² 0,5 𝑚 = 0,39 m
Perhitungan headloss Data yang digunakan untuk perhitungan headloss :
Debit (Q) tiap orifice = 0,0041 m³/det
Luas orifice (A orf ) = 0,0205 m
Perhitungan :
1. Headloss orifice 1 yang terdekat dengan pipa inlet cabang (HI 1 )
= 𝑄𝐼² 0.72𝐴 2 .𝑔 = (0,0041 𝑚 3 / det)² 0,72×(0,0205)²×9,81 = 5,7 × 10 −3 m
2. Debit orifice keempat = 𝑄 2 𝑄 1 × 100% = 90%
= 0,0041 𝑚 2 / det ×90%
100%
= 3,7 × 10 −3 m 3. Headloss orifice ke-4 (HI 4 )
= (3,7 ×10 −4 𝑚 3 /𝑑𝑒𝑡)² 0,72 ×(0,0205)²×9,81 = 0,0046 = 4,6 × 10 −3 m
4. Penurunan headloss dalam flume dari tengah ke tepi
= HI 1 − HI 2 = 5,7 × 10 −3 − 4,6 × 10 −3 m = 1,1 × 10 −3 m
5. Pengecekan jika salah satu bak dikuras :
6. Q tiap orifice (Q orf )= 𝑄 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑏𝑎𝑘 𝑛 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒 = 0,0041 𝑚 3 /𝑑𝑒𝑡 4 = 0,00103 m³/det
7. Headloss orifice 1 yang terdekat dengan pipa inlet cabang (HI 1 )
a. = 𝑄 1 ² 0,72 ×𝐴 2 ×𝑔 = (0,00103 𝑚 3 /𝑑𝑒𝑡)² (0,72) 2 ×0,0205×9,81 = 0,00001 m
a. = 𝑄 2 𝑄 1 × 100% = 90%
b. Q 2 = 0,3 × 10 −4 𝑚 3 / det×90% 100%
= 9,27 × 10 −4 m³/det
9. Headloss orifice ke-4 (HI 4 )
10. = 9,27×10 −4 𝑚 3 / det) ² 0,72×(0,0205) 2 ×9,81 = 0,0002
11. Penurunan headloss dalam flume dari tengah ke tepi
a. = HI 1 − HI 4 = 0,0003 – 0,0004 = 0,0001 m
E. Menghitung saluran outlet
Perhitungan :
1. Panjang pelimpah total (Ptot)
= 𝑄𝑏𝑎𝑘
𝑉 wearloading = 0,0164 𝑚 3 /𝑑𝑒𝑡 3,61 ×10 −3 𝑚 3 /𝑚/𝑑𝑒𝑡 = 4,54 m
2. W ’ = lebar bak – lebar saluran pengumpul
= 1,195 m – 0,2 m = 0,995 m
3. Jumlah saluran pelimpah (n)
= Ptotal 2 𝑤′ = 4,54 𝑚 2 ×0,995 𝑚 = 2,28 ≈ 3 buah
4. Panjang 1 saluran pelimpah (P1 saluran pelimpah )
= 𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛(1 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 =2 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑚𝑝𝑎ℎ ) = 4,54𝑚 3 × 2 = 0,757 m
5. Luas saluran pelimpah (A)
= 𝑄 𝑉 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑚𝑝𝑎ℎ = 0,0164 𝑚 3 /𝑑𝑒𝑡 0,5 𝑚/𝑑𝑒𝑡 = 0,0328 m²
6. Tinggi saluran pelimpah (T)
= 𝐴 𝐿 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑚𝑝𝑎ℎ = 0,0328𝑚² 0,10 𝑚 = 0,324 𝑚

## 7. Jarak antar saluran pelimpah
= 𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 −(2×𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑚𝑝𝑎ℎ ) (𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑚𝑝𝑎ℎ +1) = 4,54𝑚−(2 ×0,10 𝑚) (3 +1) = 1,085 m
Perhitungan V-nocth
1. Jumlah V-nocth ( n v−nocth )
= 𝑤′ 𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑉−𝑛𝑜𝑐𝑡ℎ (jumlah pelimpah)
= 0,995𝑚 0,10 𝑚 × 3 𝑏𝑢𝑎ℎ =  29,85 ≈ 30 𝑏𝑢𝑎ℎ
2. Q tiap V-nocth
= 𝑄 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑏𝑎𝑘 𝑛 𝑉−𝑁𝑜𝑐𝑡ℎ = 0,0164 30 = 5,4 × 10 −4 m³/det
3. Tinggi air pada V-Nocth
𝑄 𝑣−𝑛𝑜𝑐𝑡ℎ = 1,417 × 𝐻 5/3
4. H = ( 5,4×10 −4 /𝑑𝑒𝑡 1,417 ) 2/5 = 0,03 m
Tinggi V-Nocth
= H + 15 % × H = 0,03 m + 15 % × 0,03 𝑚 = 0,034 m
1. Perhitungan saluran pengumpul :
a. Tinggi saluran pengumpul (h)
= 𝑄
𝐼 ×𝑉 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑚𝑝𝑢𝑙 = 0,0164 𝑚 3 /𝑑𝑒𝑡 0,20 𝑚×0,3 𝑚/𝑑𝑒𝑡 = 0,273 m
b. Cek kecepatan untuk debit tiap bak (v)
= 𝑄 𝐴 = 0,0164 𝑚 3 /𝑑𝑒𝑡 0,2 𝑚× 0,273 𝑚 = 0,3 m/det
Panjang saluran pengumpul
c. = (n x lebar saluran pelimpah) + ((n-1) x jarak antar pelimpah)
= (3 x 0,1 m) + ((3 – 1) x 1,085) = 2,47 m
2. Perhitungan dimensi ruang pengumpul
Asumsi waktu detensi (td) =  120 detik Tinggi ruang pengumpul = 1 m Kecepatan aliran ruang pengumpul = 1 m/det Panjang ruang pengumpul = 2 x 1,195 m = 2,39m Volume bak = 0,0164 m³/det x 120 det =2.39 m Lebar ruang pengumpul (I) = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝 ×ℎ = 1.968𝑚³ 2.39𝑚 ×1 𝑚 = 0.823 m
Dimensi pipa keluar (d) = √ 4 𝑥 0.0164 3.14 𝑥 1 = 0.145 m Diameter dipasaran = 145 mm = 6 inch Cek kecepatan = 0.0164𝑚³/𝑑𝑒𝑡 1 4 ⁄  ×3,14 ×(0,145)² = 0.994 m/det

## 1. Saringan Pasir Cepat
Saringan pasir cepat adalah saringan pasir yang terdiri dari pipa pipa dan kran untuk mengatur laju air, baik air masuk (input) maupun air keluar (output), dan menggunakan bak fiter yang terbuat dari beton.
Perhitungan Perencanaan Saringan Cepat Menurut  Kriteria Perencanaan (SNI 6774 Tahun 2008) :
1. Debit tiap saringan
Q = 𝑄 𝑛 𝑏 = 0,082 𝑚 3 /𝑑𝑒𝑡 3 =0,027 𝑚 3 /𝑑𝑒𝑡
2. Luas Tiap Bak
A = 𝑄 𝑉 = 0,027𝑚 3 /𝑑𝑒𝑡 0,003 = 9 𝑚 2

## 3. Dimensi filter
Lebar Bak (L)
4. 𝐿 = √ 𝐴 2 = √ 9 𝑚 2 2 =2,12 m
Panjang bak (P)
5. P = 2 x 2,12 = 4,24 m
Luas (A)
6. A = 4,24 x 2,12 = 8,9 ≈ 9 m
Cek Perhitungan
7. Kecepatan (v)
𝑣 = 𝑄 𝐴 = 0,027𝑚 3 𝑑 ⁄ 9 𝑚 2 = 0,003 m/det/11 m/jam

## 8. Cek Pada Saat Backwash
Kecepatan (v)
V = = 𝑄 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑘 ×𝐴 = 0,082 𝑚 3 𝑑 ⁄ 1×9 𝑚 2 = 0,0091 m/det
1. Media Penyaringan
Media Pasir
Pasir Nre < 5 Porositas awal ( f) = 0,4
Tebal pasir  = 50 – 70 cm
Diameter (d)  = 0,5 – 0,7 mm
Viskositas (v)  = 0,000008039 Kecepatan Filtrasi (Vf) = 0,027 9 = 3 × 10 −3
Nre  = 1 (1−𝑓) × 𝑉𝑓×𝑑 𝑣 = 1 (1−0,4) × (3×10 −3 )×(0,7 × 10 −3 ) 0,000008039
= 0,44 m (sesuai)
H L = 180 × 𝑤 𝑔 × (1−𝑓)² 𝑓³ × 𝑉𝑠 𝐷² × 𝐿 =180 × (0,000008038) 9,81 × (1−0,4)² 0,4³ × 3×10 −3 (0,7×10 −3 )² × 0,7 = 0,0356 m

## 2. Media Penyangga Kerikil
Antrasit Nre < 5
Porositas awal ( f) = 0,5 Tebal pasir = 30 cm Diameter (d) = 0,003 m Viskositas (v) =0,000008039 𝑚 2 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 ⁄
Kecepatan Filtrasi (Vf) = 3 × 10 3 𝑚 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
⁄
Nre = 1 (1−𝑓) × 𝑉𝑓×𝑑 𝑣 = 1 (1−0,5) × (3×10 −3 )×(3×10 −3 ) 0,000008039 = 2,24 m (sesuai) H L = 180 × 𝑤 𝑔 × (1−𝑓)² 𝑓³ × 𝑉𝑠 𝐷² × 𝐿 = 180 × 0,000008039 9,81 × (1−0,4) 2 0,4 3 × 3×10 −3 (3×10 −3 ) × 0,3 = 0,0829 m
H L media = H L pasir + H L kerikil = 0,0356 + 0,0829 = 0,1185  m Kehilangan energi akibat friksi
𝑘 = 0,2 ℎ𝑓 = 𝑘 × 𝑉 2 2𝑔 ℎ𝑓 = 0,2 × 4,66 2 2×9,81
ℎ𝑓 = 0,0475 m/detik 2

## Tabel Tinggi Bangunan Filtrasi
No Kedalaman Kriteria Desain (m) Kriteria Perencanaan (m) 1 Tinggi Bebas 0,2 – 0,3 0,3 2 Tinggi Air diatas Media Penyaring 0,9 – 1,5 1,5 3 Tebal Lapisan Pasir Penyaring 0,6 -1 0,9 4 Tebal Lapisan Kerikil 0,2 – 0,3 0,3 5 Underdrain 0,1 – 0,2 0,2 Total 2 – 3,3 3,2
Sumber : Perhitungan, 2022

## SIMPULAN
Berdasarkan  rumusan  masalah  dan  hasil  perencanaan  yang  didapatkan,  dapat disimpulkan bahwa instalasi pengolahan air bersih (IPA) merupakan upaya yang efektif dalam meminimalisir partikel yang mengendap dalam air. Unit-unit instalasi yang terdiri dari intake, sedimentasi, dan filtrasi telah direncanakan dengan memperhitungkan parameter-parameter penting.
Perancangan instalasi  pengolahan air melibatkan penggunaan  pipa  galvanis dengan ukuran  6  inch  sepanjang  2104  m,  yang  menghubungkan  mata  air  cikoneng  dengan  titik pembuatan unit instalasi air. Debit air yang dihasilkan dari saluran intake, saluran sedimentasi, dan saluran filtrasi telah dihitung, yaitu masing-masing sebesar 82 l/detik, 0.0164 l/detik, dan 0.027 l/detik. Kecepatan aliran air juga telah diperhitungkan.
Unit-unit instalasi pengolahan air yang direncanakan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6774-2008. Berdasarkan hasil hitungan, unit intake memiliki panjang 12,3 m, lebar 8 m, dan kedalaman 3 m. Unit sedimentasi memiliki panjang 5,785 m, lebar 6,55 m, dan tinggi 3,5 m. Sedangkan unit filtrasi memiliki panjang 4,24 m, lebar 2,12 m, dan tinggi 3,2 m.
Dengan  perencanaan  yang  matang  dan  mengacu  pada  standar  yang  berlaku, diharapkan  instalasi  pengolahan  air  dari  mata  air  Gunung  Guntur  di  Desa  Pasawahan,
Kabupaten Garut, dapat menghasilkan air bersih yang aman dan berkualitas. Hal ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan akan air  bersih yang  memadai.  Selain itu,  penggunaan teknologi  dan metode yang tepat dalam instalasi ini juga berpotensi menjadi acuan bagi daerah-daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pengolahan air bersih dari sumber alami.

## DAFTAR PUSTAKA
Beiiadona, M., & Yanto, H. N. (2014). Perancangan Instaiasi Pengoiah Air Iimbah Domestik Terpadu Pada Kawasan Kampung Neiayan Di Kota Bengkuiu. Inersia, Jurnai Teknik Sipii,
6(1), 27 – 38. Https://Ejournai.Unib.Ac.Id/Index.Php/Inersiajurnai/Articie/View/6592
Chamdan, A., & Purnomo, A. (2013). Kajian Kinerja Teknis Proses Dan Operasi Unit Koaguiasi- Fiokuiasi-Sedimentasi Pada Instaiasi Pengoiahan Air (IPA) Kedunguiing PDAM Sidoarjo. Jurnai Teknik POMITS, 2(2), 1 – 6.
Criteria, M., In, A., Seiection, T. H. E., Water, O. F., Units, T., Ciawi, O. F., & Regency, B. (2022).
ANAIISIS  MUITI  KRITERIA  DAIAM  PEMIIIHAN  UNIT  AIR  IPA  MEGAMENDUNG  , KABUPATEN  BOGOR  MUITI  CRITERIA  ANAIYSIS  IN  THE  SEIECTION  OF  WATER TREATMENT UNITS OF CIAWI WTP , MEGAMENDUNG. 2(1), 15 – 30.
Hariono, A. M., & Marsono, B. D. (2022). Uprating Instaiasi Pengoiahan Air Minum Konstruksi Baja. Jurnai Teknik ITS, 11(1), 1 – 6. Https://Doi.Org/10.12962/J23373539.V11i1.82579
Hermanto, J., Yusuf, W., St, M. T., Jati, D. R., & Si, S. T. M. (2010). Evaiuasi Dan Optimaiisasi Instaiasi Pengoiahan Air Minum ( Ipa I ) Sungai Sengkuang Pdam Tirta Pancur Aji. Ipa I, 1 – 10.
Nasionai, S., Ics, I., & Nasionai, B. S. (2008). SNI 6774:2008 Tata Cara Perencanaan Unit Paket Instaiasi Pengoiahan Air.
Rahmawati, G. A., Wardhani, E., & Apriyanti, I. (2019). Perencanaan Instaiasi Pengoiahan Air Iimbah  Mai  X  Kota  Bandung. Jurnai  Serambi  Engineering,  4(2),  5 – 8. Https://Doi.Org/10.32672/Jse.V4i2.1330
Rosiinda, E., & Hardiansyah, G. (2019). Teknoiogi Muiti Media Fiiter Untuk Memproduksi Air Bersih Di Iahan Gambut. JPPM (Jurnai Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat), 3(1),
141. Https://Doi.Org/10.30595/Jppm.V3i1.3123
Surbakti, S. (2017). Kajian Kinerja Instaiasi Pengoiahan Air Iimbah (IPAI) Industri Minuman Pqr Di Pandaan Kabupaten Pasuruan. Jurnai Spectra, 15(30), 31 – 44.