Analisa  Kapasitas Daya Listrik Terhadap Perubahan Frekuensi Pada Motor Induksi Pengerak Conveyor Baling Line Pulp Dryer Machine PT. OKI Pulp And Paper (Edy Suherman, Dian Eka Putra, Sahputra Wiradhana)

## ANALISA  KAPASITAS DAYA LISTRIK TERHADAP PERUBAHAN FREKUENSI PADA MOTOR INDUKSI PENGERAK CONVEYOR BALING LINE PULP DRYER MACHINE PT. OKI PULP AND PAPER
Edy Suherman 1 , Dian Eka Putra 2 , Sahputra Wiradhana 3
Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Palembang redisuherman67@gmail.com

## ABSTRAK
Motor  induksi  ini  selalu  dioperasikan  untuk  mendukung  proses  produksi  kertas  di  PT.  OKI PULP  AND  PAPER  pada  operasinya  untuk  mengatur  kecepatan  putaran  motor  induksi  3  fasa pada Conveyor Baling Line Pulp Dryer Machine  dengan kapasitas 5,5 kW yaitu menggunakan kendali Variabel Speed Drive yang dihubungkan langsung dengan motor induksi 3 fasa. Dengan perubahan  kecepatan  tersebut  dapat  diketahui nilai  kapasitas  daya  listrik  dari  Motor  Induksi  3 Fasa SEW-EURODRIVE 5,5 KW – 7.5 HP pada PT . OKI PULP AND PAPER yang berperan sebagai penggerak Conveyor Baling Line Pulp Dryer Machine yang berguna untuk menyalurkan hasil produksi bubur kertas. Perubahan frekuensi yang masuk pada motor induksi tentunya akan menimbulkan  pengaruh  berupa  perubahan  kapisitas  penggunaan  bagi  motor  induksi  tersebut. Dari hasil pengujian dan perhitungan peningkatan fekuensi maka semakin tinggi tegangan listrik yang  digunakan.  berbanding  lurus  dengan  penggunaan  tegangan  listrik  dimana  semakin  naik nilai frekuensi. Peningkatan tegangan masukan dan tegangan keluaran berbanding lurus dengan peningkatan putaran motor listrik atau RPM, ditandai nilai terendah P in sebesar 5,27 KW dan P in terbesar  yaitu  5,5  KW.  Sedangan  P out dengan  nilai  terendah  sebesar  3,8  KW  dan  P out terbesar ditandai dengan RPM maksimum sebesar 4,08 KW.
Kata kunci : Motor Induksi 3 Fasa 5.5 KW, Frekuensi, Daya Listrik, Conveyor Baling Line.

## 1. PENDAHULUAN
Penggunaan  motor-motor  induksi  paling  dominan  disetiap  pabrik-pabrik  produksi  salah satunya    motor    arus      bolak-balik  yang  paling  banyak  digunakan  di  bagian  produksi  PT.  OKI PULP  AND  PAPER  baik  sebagai  penggerak  pompa,  pengerak  conveyor  dan  pengerak  mesin pengilingan [1] .  PT.  OKI  PULP  AND  PAPER  merupakan  suatu  perusahaan  yang  bergerak dibidang  produksi  penggolahan  bahan  baku  pohon  angkasia  menjadi  kertas,  dimana  dalam proses poduksinya dibantu oleh motor-motor listrik sebagai alat untuk penggerak, pemutar atau pengangkat  pada  beberapa  sistem  otomatis  seperti  pompa,  conveyor  dan  elevator [2] .    Motor Induksi 3 fasa lebih banyak digunakan dalam industri dari pada motor AC 1 fasa karena motor AC 3 fasa memiliki daya kerja yang lebih besar dari pada motor AC 1 fasa. Mesin-mesin yang bekerja dengan torsi besar biasanya menggunakan motor AC 3  fasa dari pada motor AC 1 fasa karena suplai arus dari tiap line nya lebih sedikit [3] . Motor induksi ini selalu dioperasikan untuk mendukung proses produksi kertas di PT. OKI PULP AND PAPER sehingga sangat diperlukan suatu  cara  untuk  mengatur  kecepatan  dan  pergerakan  dari  motor  induksi  3  fasa  tersebut  agar
Analisa  Kapasitas Daya Listrik Terhadap Perubahan Frekuensi Pada Motor Induksi Pengerak Conveyor Baling Line Pulp Dryer Machine PT. OKI Pulp And Paper (Edy Suherman, Dian Eka Putra, Sahputra Wiradhana)
dapat digunakan secara optimal dan efisien dalam proses industri.  Maka dari itu PT. OKI PULP AND PAPER menggunakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran motor induksi 3 fasa pada Conveyor Baling Line Pulp Dryer Machine  dengan kapasitas 5,5 kW yaitu menggunakan kendali Variabel Speed Drive yang dihubungkan langsung dengan motor induksi 3  fasa [4-5] .  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  Penulis  berkeinginan  untuk  mengetahui nilai kapasitas daya listrik dari Motor Induksi 3 Fasa SEW-EURODRIVE 5,5 KW – 7.5 HP pada PT . OKI  PULP  AND  PAPER  yang  berperan  sebagai  penggerak  conveyor  baling  line  pulp  dryer machine  yang  berguna  untuk  menyalurkan  hasil  produksi    bubur  kertas.  Perubahan  frekuensi yang  masuk  pada  motor  induksi  tentunya  akan  menimbulkan  pengaruh  berupa  perubahan kapisitas  penggunaan  bagi  motor  induksi  tersebut.  Pada  penelitian  ini  untuk  mengetahui seberapa  besar  kapasitas  daya  listrik  yang  diperlukan  pada  motor  3  fasa  yang  digunakan  pada bagian produksi.

## 2. METODELOGI PENELITIAN
Adapun  untuk  mencapai  hasil  dari  penelitian  diperlukan  obeservasi  lapangan [6] ,  ini merupakan  metode  yang  dilakukan  guna  untuk  mengumpulkan  informasi  secara  mendetail  dari penelitian  yang  sedang  dilakukan [7] .  Didalam  melaksanakan  metode  observasi  lapangan  selain mengumpulkan  informasi  juga  melakukan  pengamatan  dengan  mengumpulkan  data-data  dan mempelajari buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dipelajari [8] .  Adapun data-data Motor Pengerak 3 fasa sebagai berikut :
Tabel 1.  Sfesifikasi Motor Induksi 3 Fasa 5.5 KW No Uraian Merk No. Seri 1 Motor 3 fasa Kapasitas 5.5 KW (7.5 hp) SEW-EURODRIVE KA87/T DRE132M4/EI76 60.1980041102.0006.14
2 Rpm 1455/58 – 50 Hz 3 Tegangan 254-277 ∆ /440 - 480 Ү
4 Design NEMA A IP. 54
5 Faktor Daya 0.85
Kecepatan medan  putar stator  ini sering  disebut kecepatan sinkron,  tidak dapat  diamati  dengan alat ukur tetapi dapat dihitung secara teoritis yaitu dengan menggunakan rumus :
𝑛 𝑠 = 120.𝑓 𝑃 ..................................................................................  (1)
Dimana : n s = Kecepatan putaran medan stator (Rpm)
f = Frekuensi jala-jala (Hz)
120  = Konstanta
P      = Jumlah kutub pada motor (pole)
Pada  penelitian  Pengaruh  Frekuensi  Terhadap  Perubahan  Kapasitas  Daya  Listrik  Pada  Motor
Analisa  Kapasitas Daya Listrik Terhadap Perubahan Frekuensi Pada Motor Induksi Pengerak Conveyor Baling Line Pulp Dryer Machine PT. OKI Pulp And Paper (Edy Suherman, Dian Eka Putra, Sahputra Wiradhana)
Induksi  5,5  KW  sebagai  Pengerak  Conveyor  Baling  Line  Pulp  Dryer  Machine  PT.  OKI  PULP AND  PAPER,  untuk  mempermudah  penelitian  maka  dibuat  tahapan-tahapan  yang  tersaji  pada alur penelitian berikut :
Pengambilan Data Selesai Pengolahan data Kesimpulan Mulai Studi Pustaka Observasi Lapangan Gambar 1. Alur Penelitian Motor Pengerak 3 Fasa 5.5 KW
Gambar 2. Proses pengukuran dan objek penelitian
Analisa  Kapasitas Daya Listrik Terhadap Perubahan Frekuensi Pada Motor Induksi Pengerak Conveyor Baling Line Pulp Dryer Machine PT. OKI Pulp And Paper (Edy Suherman, Dian Eka Putra, Sahputra Wiradhana)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengukuran Motor Induksi 3 Fasa  5.5 KW
Setelah  dilakukan  pengambilan  data  pada  Motor  Induksi  3  Fasa 5.5 KW  Pengerak  pada conveyor  Baling  Line  di  PT.  OKI  PULP  AND  PAPER,  pada  tanggal  09  Maret  2023  maka didapat data sebagai berikut :

## a. Pengukuran Kecepatan Motor Berbeban
Tabel 2.  Hasil pengukuran  motor penggerak conveyor baling line
No Frekuensi Ns (RPM) V in (Tegangan) I   (Arus) 1 4.9 147 95.3 35.5 2 9.9 297 110.7 30.6 3 14.9 447 123.6 25.5 4 19.9 597 163.5 20.8 5 24.8 744 204 17.2 6 29.8 894 245 14.3 7 34.8 1044 285 12.2 8 39.8 1194 320 11.0 9 44.8 1344 348 10.2
Rata-rata nilai tegangan dan arus dari hasil pengujian adalah tegangan 210,6 Volt dan Arus 27,1 Ampere Data di atas adalah data yang diperoleh melalui hasil penelitian di lapangan, selanjutnya Penulis akan mencari nilai Kecepatan Putaran (RPM) menggunakan perhitungan (Persamaan 1)

## b. Perhitungan Kecepatan Motor Berbeban
Dengan menggunakan rumus atau formula dari persamaan 1 :
Tabel 3.  Hasil Perhitungan RPM Motor Penggerak Conveyor Baling Line
No Frekuensi Ns (RPM) V in (Tegangan) I   (Arus) 1 5 150 95.3 35.5 2 10 300 110.7 30.6 3 15 450 123.6 25.5 4 20 600 163.5 20.8 5 25 750 204 17.2
Analisa  Kapasitas Daya Listrik Terhadap Perubahan Frekuensi Pada Motor Induksi Pengerak Conveyor Baling Line Pulp Dryer Machine PT. OKI Pulp And Paper (Edy Suherman, Dian Eka Putra, Sahputra Wiradhana)
6 30 900 245 14.3 7 35 1050 285 12.2 8 40 1200 320 11.0 9 45 1350 348 10.2
• Perhitungan  RPM  pada  saat  Frekuensi  5  Hz  (data  diambil  menggunakan  pengujian  pada tanggal 09 Maret 2023) dimana jumlah kutup (p) motor sebanyak 4 kutup
𝑛 𝑠 = 120 ∗ 5 4
𝑛 𝑠 = 150 RPM
• Perhitungan RPM pada saat Frekuensi 10 Hz (data diambil menggunakan pengujian pada tanggal 09 Maret 2023) dimana jumlah kutup (p) motor sebanyak 4 kutup
𝑛 𝑠 = 120 ∗ 10 4
𝑛 𝑠 = 300 RPM
• Perhitungan RPM pada saat Frekuensi 15 Hz (data diambil menggunakan pengujian pada tanggal 09 Maret 2023) dimana jumlah kutup (p) motor sebanyak 4 kutup
𝑛 𝑠 = 120 ∗ 15 4
𝑛 𝑠 = 450 RPM
• Perhitungan RPM pada saat Frekuensi 20 Hz (data diambil menggunakan pengujian pada tanggal 09 Maret 2023) dimana jumlah kutup (p) motor sebanyak 4 kutup
𝑛 𝑠 = 120 ∗ 20 4
𝑛 𝑠 = 600 RPM
• Perhitungan RPM pada saat Frekuensi 25 Hz (data diambil menggunakan pengujian pada tanggal 09 Maret 2023) dimana jumlah kutup (p) motor sebanyak 4 kutup
𝑛 𝑠 = 120 ∗ 25
4
Analisa  Kapasitas Daya Listrik Terhadap Perubahan Frekuensi Pada Motor Induksi Pengerak Conveyor Baling Line Pulp Dryer Machine PT. OKI Pulp And Paper (Edy Suherman, Dian Eka Putra, Sahputra Wiradhana)

## 𝑛 𝑠 = 750 RPM
• Perhitungan RPM pada saat Frekuensi 30 Hz (data diambil menggunakan pengujian pada tanggal 09 Maret 2023) dimana jumlah kutup (p) motor sebanyak 4 kutup
𝑛 𝑠 = 120 ∗ 30 4
𝑛 𝑠 = 900 RPM
• Perhitungan RPM pada saat Frekuensi 35 Hz (data diambil menggunakan pengujian pada tanggal 09 Maret 2023) dimana jumlah kutup (p) motor sebanyak 4 kutup
𝑛 𝑠 = 120 ∗ 35 4
𝑛 𝑠 = 1050 RPM
• Perhitungan RPM pada saat Frekuensi 40 Hz (data diambil menggunakan pengujian pada tanggal 09 Maret 2023) dimana jumlah kutup (p) motor sebanyak 4 kutup
𝑛 𝑠 = 120 ∗ 40 4
𝑛 𝑠 = 1200 RPM
• Perhitungan RPM pada saat Frekuensi 45 Hz (data diambil menggunakan pengujian pada tanggal 09 Maret 2023) dimana jumlah kutup (p) motor sebanyak 4 kutup
𝑛 𝑠 = 120 ∗ 15
4
𝑛 𝑠 = 1350 RPM
Dari  hasil  perhitungan  kecepatan  motor  induksi  3  fasa  5.5  KW  dengan  input  frekuensi  yang berbeda dapat dilakukan perbandingan melalui RPM hasil pengukuran:
Tabel 4. Hasil perbandingan RPM motor antara pengukuran dan perhitungan
No Frekuensi (Hz) Ns (RPM) Pengukuran Ns (RPM) Perhitungan 1 5 147 150 2 10 297 300
Analisa  Kapasitas Daya Listrik Terhadap Perubahan Frekuensi Pada Motor Induksi Pengerak Conveyor Baling Line Pulp Dryer Machine PT. OKI Pulp And Paper (Edy Suherman, Dian Eka Putra, Sahputra Wiradhana)
3 15 447 450 4 20 597 600 5 25 744 750 6 30 894 900 7 35 1044 1050 8 40 1194 1200 9 45 1344 1350
Gambar 3. Perbedaan RPM hasil pengukuran dan perhitungan
Dari hasil perhitungan putran Motor (RPM) lebih besar dari pada RPM hasil pengukuran terjadi selisih yang tidak terlalu signifikan antara perhitungan dengan hasil pengukuran. Dari gambar 3. menunjukan  semakin  frekuensi  dinaikan  maka  putaran  motor  induksi  3  fasa  5.5  KW  semakin besar puncaknya difrekuensi 45 Hz.  Peningkatan fekuensi berbanding lurus dengan penggunaan tegangan listrik dimana semakin naik nilai frekuensi maka semakin tinggi tegangan listrik yang digunakan,  tetapi  berbanding  terbalik  dengan  kapasitas  arus  listrik  yang  semakin  menurun, dimana  pada  saat mulai  putaran  motor  dengan  frekuensi 5  Hz  arus  listrik  yang tercatat sebesar 35,5 Ampere sedangan disaat motor mencapai putaran maksimum 1344 RPM, arus listrik yang dibutuhkan pada motor 3 fasa 5.5 KW sebesar 10,2 Ampere. Penurunan arus listrik dapat dilihat pada grafik berikut :
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 5 10 15 20 25 30 35 40 45 K e cepatan M ot or (R PM ) Frekuensi (Hz) Ns (RPM) Pengukuran Ns (RPM) Perhitungan
Analisa  Kapasitas Daya Listrik Terhadap Perubahan Frekuensi Pada Motor Induksi Pengerak Conveyor Baling Line Pulp Dryer Machine PT. OKI Pulp And Paper (Edy Suherman, Dian Eka Putra, Sahputra Wiradhana)

## Gambar 4. Penurunan arus listrik terhadap RPM motor induksi 5.5 KW

## 4. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  Motor  Induksi  3  Fasa 5.5 KW  Pengerak  pada  conveyor  Baling  Line  di PT.  OKI  PULP  AND  PAPER  dapat  disimpulkan  peningkatan  fekuensi  maka  semakin  tinggi tegangan  listrik  yang  digunakan.  berbanding  lurus  dengan  penggunaan  tegangan  listrik  dimana semakin  naik  nilai  frekuensi  dan  peningkatan  fekuensi  berbanding  lurus  dengan  penggunaan tegangan listrik dimana semakin naik nilai frekuensi maka semakin tinggi tegangan listrik yang digunakan,  tetapi  berbanding  terbalik  dengan  kapasitas  arus  listrik  yang  semakin  menurun, dimana  pada  saat mulai  putaran  motor  dengan  frekuensi 5  Hz  arus  listrik  yang tercatat sebesar 35,5 Ampere sedangan disaat motor mencapai putaran maksimum 1344 RPM, arus listrik yang dibutuhkan pada motor 3 fasa 5.5 KW sebesar 10,2 Ampere.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] D. Rus’an, R., & Putra, “Analisa Sistem Proteksi Pada Motor Induksi Tiga Phase 200 Kw Sebagai Penggerak Pompa Hydran Di Pt. Medco Lpg Kaji,” J. Tek. Elektro , vol. X, no. 2, pp. 28–33, 2020, [Online]. Available:
https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/jte/article/view/419/361.
[2] D. S. Yansuri and S. Febriyanto, “SISTEM PROTEKSI MOTOR INDUKSI TIGA FASA 30  kW  SEBAGAI  PENGGERAK  LPG  LOADING  PUMP  Dosen  Tetap  Prodi  Teknik Elektro  Fakultas  Teknik  Universitas  Palembang  1  Alumni  Prodi  Teknik  Elektro Universitas Palembang 2 ABSTRAK,” pp. 10–17.
[3] Y.  Apriani,  “Analisa  Sistem  Pengaman  Motor  Listrik  Dengan  Menggunakan  Maine Control Center (Mcc) Pt. Perta-Samtan Gas Sungai Gerong,” J. Tek. Elektro , vol. 9, no. 1,
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 4,9 9,9 14,9 19,9 24,8 29,8 34,8 39,8 44,8 RPM Frekuensi (Hz) Ns (RPM) V    (out) I   (Arus)
Analisa  Kapasitas Daya Listrik Terhadap Perubahan Frekuensi Pada Motor Induksi Pengerak Conveyor Baling Line Pulp Dryer Machine PT. OKI Pulp And Paper (Edy Suherman, Dian Eka Putra, Sahputra Wiradhana)
pp. 45–55, 2021, doi: 10.36546/jte.v9i1.378.
[4] D. E. Putra and M. I. Utama, “Perancangan Smarthome Terintegrasi IoT Untuk Kendali Penerangan  Rumah  Tinggal  Dan  Monitoring  Suhu  Berbasis  Mikrokontroler  NodeMCU ESP8266,” J. Tek. Elektro, Univ. Palembang , vol. 10, no. 1, pp. 17–27, 2020.
[5] R.  T.  Wahyuni,  D.  Prastiyanto,  and  E.  Supraptono,  “Jurnal  Teknik  Elektro,” J.  Tek. Elektro , vol. 9, no. 1, pp. 18–23, 2017, [Online]. Available: https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jte/article/view/10955/6659.
[6] T. Daya, D. I. Pt, P. Sriwidjaja, R. A. Yani, and D. E. K. A. Putra, “PALEMBANG Dosen Tetap  Yayasan  pada  Program  Studi  Teknik  Elektro  Fakultas  Teknik  Universitas Palembang  ABSTRAK  tenaga  pada  gardu  distribusi  PT  .  Pupuk  Sriwidjaja  (  Persero  ) Palembang  ,  selain  itu  juga  penelitian  dilakukan  pada  peralatan-peralatan  proteksi,”  pp. 35–42.
[7] D. E. Putra and R. A. Yani, “Investigasi Kinerja Resistansi Pentahanan (Grounding) pada Lahan  Rawa  Timbun,” Sci.  Phys.  Educ.  J. ,  vol.  5,  no.  1,  pp.  14–19,  2021,  doi: 10.31539/spej.v5i1.2908.
[8] D.  E.  Putra  and  F.  Harlian,  “PERAN  SUBMARINE  CABLE  SUMATERA  BANGKA (SCSB) 150 kV DALAM MENEKAN PENGGUNAAN PLTD DI PULAU BANGKA,” J. Tek. Elektro , vol. 11, no. 2, pp. 18–23, 2021, doi: 10.36546/jte.v11i2.489.