EMITOR: Jurnal Teknik Elektro
Analisis Efektivitas Kapasitas Daya Gardu Traksi Terhadap Kebutuhan KRL Jalur Yogyakarta - Solo
Angga Widy Utomo ∗ , Umar Jurusan Teknik Elektro/Fakultas Teknik − Universitas Muhammadiyah Surakarta Surakarta, Indonesia
∗ anggawidy307@gmail.com
Abstract − Commuter Line or KRL are becoming a new mode of transportation in the Yogyakarta – Solo. Commuter line is an environmentally friendly train because it uses electricity as its energy source. The electric power used by commuter line is supplied trough a 1500 V DC catenary system generated from the traction substation. Another advantage besides being environmentally friendly, commuter line can carry a large number of passengers, but during the pandemic, commuter line must limit the number of passenger to reduce crowds on the train. Efforts to overcome this is to increase the schedule of train departures every day. The addition of the departure must consider various aspects, one of wich is that the supply of electric power from the traction substation must remain sufficient to meet the needs of the passing commuter line. The purpose of this study was to determine the maximum capability of the Yogyakarta – Solo traction substation against the loading of the passing commuter line. The research was conducted by collecting technical data related to KRL and traction substation, then calculating the load required capacity of traction substation with parameters used were peak load based on maximum current headway. The result of this research the Yogyakarta – Solo traction substation is able to supply commuter line loads up to a 11 minute headway continuously and 8 minute headway for two hours. The Yogyakarta – Solo traction substation is unable to supply commuter line loads a 7 minute headway.
Abstrak − Kereta Rel Listrik (KRL) menjadi moda transportasi baru di jalur Yogyakarta – Solo. KRL adalah kereta yang ramah lingkungan karena menggunakan listrik sebagai sumber energinya. Daya listrik yang digunakan KRL disuplai melalui sistem catenary 1500 V DC dari gardu traksi. Keunggulan lain selain ramah lingkungan, KRL dapat mengangkut penumpang dalam jumlah banyak, namun di masa pandemi ini KRL harus membatasi jumlah penumpang untuk mengurangi kerumunan di dalam kereta. Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menambah jadwal pemberangkatan kereta. Penambahan jadwal pemberangkatan harus mempertimbangkan berbagai aspek, salah satunya adalah suplai daya listrik dari gardu traksi harus cukup untuk kebutuhan KRL yang melintas. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kemampuan maksimal gardu traksi Yogyakarta – Solo terhadap pembebanan KRL yang melintas. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data teknis terkait KRL dan gardu traksi, kemudian dilakukan perhitungan kapasitas yang dibutuhkan gardu traksi dengan parameter perhitungan beban puncak berdasarkan arus maksimum dan penyempitan headway . Hasil perhitungan kapasitas gardu akan dibandingkan dengan kapasitas yang tersedia di gardu traksi. Hasil dari penelitian gardu traksi Yogyakarta – Solo mampu menyuplai beban KRL hingga headway 11 menit secara terus-menerus dan headway 8 menit selama dua jam. Gardu traksi Yogyakarta – Solo tidak mampu menyuplai beban KRL dengan headway 7 menit.
Kata Kunci − Traction Substation; Headway; Commuter Line; Power Capacity

## I. P ENDAHULUAN
Yogyakarta - Solo merupakan dua kota besar yang pa- dat penduduk dan memiliki banyak potensi untuk men- dukung pertumbuhan ekonomi diantaranya dari segi wisata, budaya dan pendidikan. Pergerakan penduduk dari dua kota tersebut sangatlah cepat, terutama bagi para komuter, yaitu orang-orang yang biasanya ber-
Naskah diterima 16 Juni 2021, diterima setelah revisi 25 Juli 2021, terbit online 25 Februari 2022. Emitor merupakan jurnal Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta yang terakreditasi Sinta 4 dengan alamat Gedung H Lantai 2 UMS, Jalan Ahmad Yani Tromol Pos 1 Surakarta Indonesia 57165.
tempat tinggal di Solo, tetapi bekerja atau memiliki kepentingan di Yogyakarta atau sebaliknya. Tidak sedi- kit masyarakat sekitar Yogyakarta – Solo yang memi- lih menggunakan transportasi masal untuk berpergian. Masyarakat Yogyakarta – Solo sudah tentu memerluk- an dukungan transportasi masal yang nyaman, cepat, tepat waktu, dan harga yang terjangkau. Kereta Rel Listik (KRL) menjadi moda transpotasi baru sebagai pengganti KRDE Prameks yang sebelumnya banyak digunakan warga masyarakat. Adanya KRL ini dini- lai akan menjadi transportasi favorit untuk masyarakat sekitar Yogyakarta – Solo.
doi: 10.23917/emitor.v22i1.14861
Kereta Rel Listrik adalah kereta yang ramah ling- kungan karena menggunakan listrik sebagai sumber energinya. Daya listrik yang digunakan KRL disuplai melalui kawat konduktor di sepanjang lintasan KRL tersebut yang dinamakan sistem catenary atau listrik aliran atas. Suplai listrik untuk KRL tersebut diatur dan dikendalikan di gardu traksi. Selain ramah lingkungan, KRL juga memiliki banyak keunggulan dibanding de- ngan Kereta diesel biasa atau KRDE diantaranya dapat mengangkut penumpang dalam jumlah banyak, har- ganya terjangkau dan tidak perlu mengantri membeli tiket. Waktu tempuh KRL Yogyakarta - Solo juga lebih efisien, untuk satu kali perjalanan membutuhkan waktu 68 menit dan berhenti di 11 titik stasiun.
Ada 2 seri KRL yang digunakan di lintas Yogya- karta – Solo, yang kapasitasnya bisa mencapai 600 penumpang tiap set kereta. Satu set kereta terdiri dari 4 gerbong, lintas Yogyakarta – Solo saat ini paling maksi- mal menggunakan 2 set kereta atau 8 gerbong. 2 bulan semenjak beroperasi jumlah penumpang KRL terus mengalami peningkatan, sedangkan selama pandemi covid-19 menurut PM No 41 Tahun 2020 kapasitas penumpang KRL dibatasi kurang dari 50%. Hal terse- but membuat PT KCI selaku operator KRL Yogyakarta - Solo menambah jumlah pemberangkatan kereta per harinya.
Penambahan jadwal pemberangkatan ini dipredik- si akan terjadi lagi jika dilihat dari lonjakan penum- pang yang signifikan dan KRL juga harus mengurangi kapasitas untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama pandemi. Penambahan jadwal KRL Yogyakarta – Solo harus dipertimbangkan dalam berbagai aspek, salah satunya adalah suplai daya listrik dari gardu trak- si harus tetap mencukupi untuk memenuhi kebutuhan KRL yang melintas. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Penelitian ini ber- tujuan untuk mengetahui kemampuan kapasitas daya gardu traksi terhadap pembebanan pengoperasian KRL Yogyakarta – Solo.
Gambar 1: Rangkaian KRL SF 4

## i. Kereta Rel Listrik
KRL adalah kereta yang tidak memerlukan lokomotif penarik karena menggunakan listrik sebagai pengge- raknya. Sumber listrik untuk suplai KRL tersedia mela-
lui sistem catenary atau listrik aliran atas bertegangan 1500 V DC yang disuplai dari gardu traksi. Setiap set rangkaian KRL yang ada di Indonesia terdiri dari 4 ger- bong, yaitu 2 TC ( Trailer Car ) atau kereta tanpa peng- gerak dengan kabin masinis dan 2 MC ( Motor Car ) sebagai penggerak yang dilengkapi dengan pantograf dan motor traksi. Pantograf digunakan untuk meneri- ma suplai daya dari sistem catenary lalu disalurkan ke motor traksi untuk menggerakkan KRL [1–5]. Jenis motor traksi yang digunakan pada KRL pada umumnya menggunakan motor traksi jenis AC, untuk itu sebelum masuk ke motor traksi tegangan diubah dulu menjadi AC dengan menggunakan inverter. Jenis inverter yang digunakan adalah VVVF ( Variable Voltage Variable Frequency ) yang bisa digunakan untuk mengatur ke- cepatan motor traksi dengan mengubah tegangan dan frekuensinya. Satu motor car biasanya terdapat 4 mo- tor traksi. Selain untuk suplai motor traksi, tegangan 1500 V DC juga mensuplai ke sistem daya auxiliary . Sis- tem auxiliary digunakan untuk suplai tegangan 380 V berupa motor kompresor, AC, penerangan dan kon- trol kereta. Sistem pengubah tegangan 1500 V DC ke 380 V AC digunakan inverter berjenis SIV ( Static Inver- ter ) [6–15].
Gambar 2: Rangkaian KRL SF 8
Gambar 2 merupakan rangkaian 2 set kereta atau kereta 8 SF (stam formasi) dimana terdapat 2 TC, 4 MC dan 2 T ( Trailer ) yaitu kereta tanpa penggerak dan kabin. Pada rangkaian SF 8 tetap menggunakan 2 pantograf dengan jumlah total motor traksi 16 dan 2 auxiliary .

## ii. Gardu Traksi KRL
Sistem elektrifikasi yang digunakan KRL menggunak- an tegangan 1500 V DC melalui jaringan catenary yang mendapatkan suplai dari gardu traksi. Gardu traksi sebelum menghasilkan tegangan 1500 V DC harus me- lewati beberapa tahapan karena gardu traksi sendiri mendapatkan suplai tegangan dari PLN sebesar 20 kV. Sistem penyuplaian daya gardu traksi untuk jaringan ca- tenary menggunakan sistem penyuplaian dua sisi, yaitu suplai daya KRL didapat dari 2 gardu traksi yang ber- sebelahan untuk satu petak jalan [16–18]. Komponen utama yang ada di gardu traksi antara lain:
1. Kubikel 20 kV
Gambar 3: Wiring Diagram
Kubikel 20 kV adalah gabungan dari beberapa komponen yang memiliki fungsi sebagai pemba- gi, pemutus, penghubung, pengontrol sekaligus proteksi sistem saluran tegangan 20 kV. Kubikel 20 kV terdiri dari beberapa panel yaitu panel in- coming, arrester, metering, outgoing, coupler dan PDL (Power Distribution Line). Komponen da- lam panel panel tersebut diantaranya adalah Load Breaking Switch (LBS), Vacuum Circuit Brea- ker (VCB), Disconnecting Switch (DS), Potential Transformator (PT), Current Transformator (CT) dan Grounding Switch (GS).
2. Transformator Transformator yang digunakan di gardu traksi ada- lah transformator stepdown , yang digunakan un- tuk menurunkan tegangan 20 kV ke 1200 V. Ada juga transformator 20 kV/380 V yang digunakan untuk menyuplai persinyalan dan sistem kontrol gardu traksi.
3. Silicon Rectifier
Silicon rectifier digunakan untuk menyearahkan tegangan dari 1200 V ac menjadi 1500 V dc . Pe- nyearah yang digunakan di gardu traksi adalah penyearah 12 pulsa, sehingga diperlukan 2 buah input 1200 V ac dari transformator. 4. Panel Negatif
Panel negatif digunakan untuk menyalurkan te- gangan negatif dari silicon rectifier ke rel kereta. 5. Kubikel 1500 V dc Digunakan untuk mengatur keluaran dari tegang- an 1500 V dc yang dibagi menjadi beberapa panel diantaranya panel main feeder , 4 panel DC feeder
untuk suplai LAA bagian hulu dan hilir, dan panel bypass sebagai feeder backup apabila ada DC fee- der hulu atau hilir mengalami gangguan. Dalam setiap panel feeder terdapat HSCB (High Speed
Circuit Breaker) yang digunakan untuk memutus tegangan dari LAA apabila terjadi gangguan.

## iii. Kapasitas Daya Pada Gardu Traksi
Referensi [16–20] menyatakan untuk menghitung ka- pasitas gardu traksi dengan pendekatan empiris, meng- gunakan rumus-rumus di bawah ini:
Y = C × D × 60 H × N × P × W 1000 (1)
dengan Y adalah beban maksimum dalam satuan (kW),C adalah susunan rangkaian (set), D adalah jarak pengisian gardu traksi (km), H adalah headway (menit), N adalah jenis jalur (bernilai 2 untuk double track dan 1 untuk single track ), P adalah rasio konsumsi kereta (50 kWh/1000 ton km), dan W adalah berat total KRL ditambah berat total penumpang (kapasitas 200%) de- ngan asumsi rata – rata berat penumpang 60 kg/orang.
Rumus untuk mencari arus maksimum kereta di- tunjukkan pada Persamaan 2
I m = P T V N (2)
dengan P T adalah total daya, dan V N adalah tegangan nominal.
Total daya adalah perkalian dari daya motor traksi dengan daya auxiliary seperti tertulis dalam Persamaan 3.
P T = P R × P A (3)
dengan P R adalah daya motor traksi, dan P A adalah daya auxiliary .
Rumus untuk mencari beban puncak sesaat berda- sarkan headway ditunjukkan pada Persamaan 4.
Z 1 = Y + C m √ Y (4)
Rumus untuk mencari beban puncak sesaat berdasarkan arus maksimum ditunjukkan pada Persamaan 5.
Z 2 = 1 , 5 kV × 2 I m [ 1 − α ] (5)
Rumus kapasitas yang dibutuhkan gardu traksi ditun- jukkan pada Persamaan 6 atau Persamaan 7.
Z n = Z 1 2 , 5 jika Z 1 > Z 2 (6)
atau
Z n = Z 2 2 , 5 jika Z 2 > Z 1 (7)
doi: 10.23917/emitor.v22i1.14861
dengan Z 1 adalah beban puncak sesaat berdasarkan headway (kW), Z n adalah kapasitas yang dibutuhkan gardu traksi, C m adalah faktor elektrifikasi DC 1 , 7 √ I m , α adalah rasio pembagian arus 0,08, dan I m adalah arus maksimum KRL (A).

## iv. Headway
Headway adalah selisih waktu antara saat bagian depan kereta melewati titik stasiun sampai dengan saat bagian depan kereta selanjutnya sampai di titik stasiun yang sama. Headway dinyatakan dalam satuan menit [16, 18].

## II. M ETODE P ENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu de- ngan mengumpulkan data - data terkait gardu traksi dan KRL Yogyakarta - Solo. Berdasarkan data - data yang diperoleh dilakukan perhitungan kapasitas gardu traksi dengan pendekatan empiris. Kapasitas gardu traksi di- hitung berdasarkan penyempitan headway . Hasil dari perhitungan kapasitas gardu akan dibandingkan dengan kapasitas yang tersedia. Jenis KRL yang digunakan dalam perhitungan menggunakan KRL yang konsumsi dayanya paling besar untuk mengetahui kondisi pem- bebanan maksimum gardu traksi. Tahapan penelitian yang digunakan penulis yaitu:
1. Studi literatur Studi literatur adalah tahap mempelajari segala hal mengenai topik penelitian dari sumber yang akurat seperti jurnal ilmah, internet dan buku.
2. Pengambilan data Data yang diperlukan dalam penelitian ini ada- lah data spesifikasi teknis KRL, jadwal perjalanan KRL Yogyakarta – Solo, spesifikasi teknis gardu traksi Yogyakarta – Solo, jarak pengisian antar gardu. Pengambilan data dilakukan dengan ca- ra mengirim email ke PT. KCI dan melakukan kunjungan atau survei langsung ke Stabling KRL di Stasiun Klaten untuk memperoleh data - data terkait KRL. Data - data mengenai gardu traksi didapat dengan melakukan kunjungan dan survei ke gardu traksi Yogyakarta – Solo.
3. Perhitungan kapasitas daya gardu traksi Data - data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode analisis kuantitatif untuk menghitung kapasitas daya gardu traksi Yogyakar- ta - Solo
4. Analisis data
Analisis ini mengamati hasil perhitungan kemam- puan kapasitas gardu traksi dan akan dilakukan
perbandingan terhadap kapasitas yang tersedia di gardu traksi Yogyakarta – Solo.
Tabel 1: Standar pembebanan transformator
No Pembebanan Waktu 1 100 % Terus-menerus 2 150% 2 jam 3 200% 5 menit 4 300% 1 menit

## III. H ASIL P ENELITIAN DAN D ISKUSI

## i. Kapasitas Gardu Traksi Yogyakarta - Solo
Peralatan dan komponen di semua gardu traksi Yogya- karta – Solo mempunyai spesifikasi yang sama, untuk itu kapasitas yang tersedia di setiap gardu traksi memi- liki nilai yang sama. Semua gardu traksi memperoleh daya dari PLN sebesar 5540 kVA dengan tegangan 20 kV dan setiap gardu terdapat transformator sebesar 4420 kVA, silicon rectifier 4000 kW dan menghasilkan tegangan 1500 V DC . Menurut PM No. 50 tahun 2018, transformator pada gardu traksi harus mampu bekerja dalam keadaan beban seperti yang terlihat dalam Tabel 1.
ii. Cover Area Gardu Traksi Yogyakarta - Solo
Cover area atau jarak pengisian merupakan jarak yang harus disuplai setiap gardu, dengan mekanisme pemba- gian jarak 50 : 50 terhadap gardu di sebelahnya.

## iii. Spesifikasi Teknis KRL Yogyakarta - Solo
Total berat KRL dihitung berdasarkan berat kosong kereta ditambah dengan berat penumpang dengan ka- pasitas 200% dan asumsi rata - rata berat penumpang 60 kg/orang seperti yang terlihat dalam Tabel 3.
Konsumsi daya dan arus KRL dihitung berdasark- an jumlah motor traksi dikali dengan daya traksi/motor kemudian dijumlahkan dengan daya auxiliary . Total arus didapat dari total daya dibagi dengan tegangan kerja yaitu 1500 V DC seperti yang terlihat dalam Tabel 4.

## iv. Perhitungan Kapasitas Gardu Traksi
Jenis kereta yang digunakan pada perhitungan ada- lah KFW I9000 SF 8 dengan arus maksimum sebe- sar 2346,6 ampere dan beban puncak berdasarkan arus
doi: 10.23917/emitor.v22i1.14861
Tabel 2: Jarak Antar Gardu Traksi Dan Cover Area
No Gardu Traksi Jarak Antar Gardu (km) Cover Area (km) 1 Lempuyangan 6,799 4,706 2 Maguwo 7,905 7,352 3 Brambanan 5,850 6,877 4 Srowot 6,738 6,294 5 Klaten 9,279 8,008 6 Ceper 11,814 10,546 7 Gawok 6,639 9,226 8 Purwosari 4,787 Tabel 3: Total berat KRL No Seri KRL SF Berat (Ton) Kapasitas Total (Ton) 1 KFW I9000 4 118 560 185,2 8 236 1136 372,3 2 JR 205 4 106 670 186,4 8 212 1340 372,8

## Tabel 4: Konsumsi daya dan arus KRL
No Seri KRL
SF Traksi P R (kW) P A (kW) P T (kW) I T (A)
1 KFW I9000 4 8 200 160 1760 1173,3 8 16 200 320 3520 2346,6 2 JR 205 4 8 120 152 1112 741,3 8 16 120 304 2224 1482,6
Tabel 5: Perhitungan kapasitas gardu traksi headway 30 me-
nit
No Gardu Traksi D (km) Y(kW) Z 1 (kW) Z n (kW) 1 Lempuyangan 4,706 700,817 2880,864 2878,495 2 Maguwo 7,352 1094,859 3819,709 2878,495 3 Brambanan 6,877 1024,122 3659,478 2878,495 4 Srowot 6,294 937,302 3458,479 2878,495 5 Klaten 8,008 1192,551 4036,370 2878,495 6 Ceper 10,546 1570,510 4834,012 2878,495 7 Gawok 9,226 1373,935 4426,371 2878,495 8 Purwosari 4,787 712,880 2911,609 2878,495
Tabel 6: Perhitungan kapasitas gardu traksi headway 15 me-
nit
No Gardu Traksi D (km) Y (kW) Z 1 (kW) Z n (kW) 1 Lempuyangan 4,706 1401,635 4484,688 2878,495 2 Maguwo 7,352 2189,719 6043,240 2878,495 3 Brambanan 6,877 2048,245 5775,203 2878,495 4 Srowot 6,294 1874,604 5440,087 2878,495 5 Klaten 8,008 2385,102 6506,870 2891,942 6 Ceper 10,546 3141,020 7756,309 3447,248 7 Gawok 9,226 2747,871 7064,669 3139,852 8 Purwosari 4,787 1425,760 4535,233 2878,495
maksimum tersebut adalah 6476,616 kilowatt. Tabel 5,
Tabel 7: Perhitungan kapasitas gardu traksi headway 11 me- nit
No Gardu Traksi D (km) Y (kW) Z 1 (kW) Z n (kW) 1 Lempuyangan 4,706 1911,320 5511,550 2878,495 2 Maguwo 7,352 2985,981 7485,925 3327,077 3 Brambanan 6,877 2793,062 7145,212 3175,649 4 Srowot 6,294 2556,279 6719,866 2986,607 5 Klaten 8,008 3252,412 7948,826 3532,811 6 Ceper 10,546 4283,209 9672,706 4298,980 7 Gawok 9,226 3747,097 8788,031 3905,791 8 Purwosari 4,787 1944,218 5575,300 2878,495
Tabel 8: Perhitungan kapasitas gardu traksi headway 10 me-
nit
No Gardu Traksi D (km) Y (kW) Z 1 (kW) Z n (kW) 1 Lempuyangan 4,706 2102,452 5878,405 2878,495 2 Maguwo 7,352 3284,579 8004,160 3557,404 3 Brambanan 6,877 3072,368 7636,941 3394,196 4 Srowot 6,294 2811,907 7178,714 3190,539 5 Klaten 8,008 3577,654 8503,295 3779,242 6 Ceper 10,546 4711,530 10364,082 4606,258 7 Gawok 9,226 4121,807 9408,784 4181,681 8 Purwosari 4,787 2138,640 5946,951 2878,495
6, 7, 8, 9, 10 menunjukkan hasil perhitungan kapasitas 8 gardu traksi Yogyakarta – Solo dengan penyempitan headway 30 menit, 15 menit, 11 menit, 10 menit, 8 menit, dan 7 menit.
Tabel 9: Perhitungan kapasitas gardu traksi headway 8 me- nit
No Gardu Traksi D (km) Y (kW) Z 1 (kW) Z n (kW) 1 Lempuyangan 4,706 2628,065 6849,709 3044,315 2 Maguwo 7,352 4105,724 9382,376 4169,944 3 Brambanan 6,877 3840,460 8943,808 3975,025 4 Srowot 6,294 3514,884 8397,123 3732,054 5 Klaten 8,008 4472,067 9979,100 4435,155 6 Ceper 10,546 5889,413 12209,158 5426,292 7 Gawok 9,226 5152,259 11063,279 4917,012 8 Purwosari 4,787 2673,300 6931,121 3080,498
Tabel 10: Perhitungan kapasitas gardu traksi headway 7 me- nit
No Gardu Traksi D (km) Y (kW) Z 1 (kW) Z n (kW) 1 Lempuyangan 4,706 3003,503 7516,630 3340,724 2 Maguwo 7,352 4692,256 10333,234 4592,548 3 Brambanan 6,877 4389,097 9844,805 4375,468 4 Srowot 6,294 4017,010 9236,343 4105,041 5 Klaten 8,008 5110,934 10998,201 4888,089 6 Ceper 10,546 6730,758 13486,850 5994,155 7 Gawok 9,226 5888,296 12207,442 5425,529 8 Purwosari 4,787 3055,200 7607,002 3380,889
Dengan D adalah jarak pengisian (km), Y adalah
doi: 10.23917/emitor.v22i1.14861
beban maksimum (kW), Z 1 adalah beban puncak sesaat berdasarkan headway (kW), Z 2 adalah beban puncak se- saat berdasarkan arus maksimum (kW), dan Z n adalah beban yang dibutuhkan (kVA).

## v. Perbandingan Hasil Perhitungan Dengan Kapasi- tas yang Tersedia di Gardu Traksi
Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka dapat dila- kukan perbandingan antara kapasitas gardu traksi yang tersedia dengan hasil perhitungan. Tabel 11 menunjukk- an hasil perbandingannya dengan menggunakan gardu traksi Ceper sebagai acuan, karena memiliki cover area terbesar dibandingkan dengan gardu traksi lainnya.
Tabel 11: Perbandingan kapasitas tersedia dengan kapasitas perhitungan gardu traksi Ceper
No Z s (kVA) H (Menit) Z h (kVA) Keterangan 1 4420 30 2878,495 Cukup 2 4420 15 3447,248 Cukup 3 4420 12 4038,360 Cukup 4 4420 10 4606,258 Cukup 2 jam 5 4420 7,5 5692,909 Cukup 2 jam 6 4420 5 7740,878 Cukup 5 menit
Dengan notasi: Z s adalah kapasitas tersedia (kVA), H adalah headway , dan Z h adalah kapasitas perhitungan (kVA).

## IV. K ESIMPULAN DAN S ARAN
Cover area gardu traksi Ceper merupakan yang terbe- sar diantara gardu traksi lain yaitu sepanjang 10,546 km. Jenis KRL yang konsumsi dayanya paling tinggi di lintas Yogyakarta – Solo adalah KRL KFW I9000 SF 8 dengan penggunaan daya 3520 kW dan arus sebesar 2346,6 A. Kapasitas gardu traksi Yogyakarta – Solo mampu menyuplai beban KRL hingga headway 11 me- nit secara terus menerus dan hingga headway 8 menit dengan batasan waktu selama 2 jam. Kapasitas ga- rdu traksi Yogyakarta – Solo tidak sanggup menyuplai beban KRL dengan headway 7 menit.
Jadwal perjalanan KRL Yogyakarta – Solo setiap jamnya tidak konstan. Jadwal perjalanan tersebut ji- ka diasumsikan dengan sistem headway maka kurang lebih headway yang digunakan adalah 60 menit. Apabi- la terjadi lonjakan jumlah penumpang dan KRL harus menggurangi kapasitas penumpang selama pandemi PT. KCI bisa menambah jadwal perjalanan KRL Yogyakar- ta – Solo sampai dengan headway 11 menit.

## D AFTAR P USTAKA
[1] Y. Haroen, “Sistem transportasi elektrik,” ” 2017.
[2] S. S. Williamson, A. K. Rathore, dan F. Musavi, “Industrial electronics for electric transportation: Current state-of-the- art and future challenges,” IEEE Transactions on Industrial Electronics , vol. 62, no. 5, pp. 3021–3032, 2015.
[3] K. Turcheniuk, D. Bondarev, G. G. Amatucci, dan G. Yu- shin, “Battery materials for low-cost electric transportation,” Materials Today , vol. 42, pp. 57–72, 2021.
[4] F. Ahmad, M. Khalid, dan B. K. Panigrahi, “Development in energy storage system for electric transportation: A comp- rehensive review,” Journal of Energy Storage , vol. 43, p. 103153, 2021.
[5] A. Praneeth dan S. S. Williamson, “A review of front end ac-dc topologies in universal battery charger for electric trans- portation,” in 2018 IEEE transportation electrification confe- rence and expo (ITEC) . IEEE, 2018, pp. 293–298.
[6] H. I. Arjiansah dan U. Umar, “Penggunaan suplai daya rel ketiga dan rugi-rugi sistem propulsi pada light rail trainsit (lrt),” Rekayasa Aplikasi Perancangan dan Industri , pp. 167– 174, 2021.
[7] F. Ferbrache dan R. D. Knowles, “City boosterism and place- making with light rail transit: A critical review of light rail impacts on city image and quality,” Geoforum , vol. 80, pp. 103–113, 2017.
[8] A. Rupp, H. Baier, P. Mertiny, dan M. Secanell, “Analysis of a flywheel energy storage system for light rail transit,” Energy , vol. 107, pp. 625–638, 2016.
[9] S. O. Tehrani, S. J. Wu, dan J. D. Roberts, “The color of health: residential segregation, light rail transit developments, and gentrification in the united states,” International Journal of Environmental Research and Public Health , vol. 16, no. 19,
p. 3683, 2019.
[10] A. Hong, M. G. Boarnet, dan D. Houston, “New light rail tran- sit and active travel: A longitudinal study,” Transportation Research Part A: Policy and Practice , vol. 92, pp. 131–144, 2016.
[11] M. Ulkhaq, A. Widodo, N. Izati, S. Santoso, W. Sutrimo, dan P. Akshinta, “Assessing the operations of commuter rail: A case study in krl commuter line of jakarta metropolitan area,” in MATEC Web of Conferences , vol. 272. EDP Sciences, 2019, p. 01034.
[12] I. C. Sari dan Y. Ruldeviyani, “Sentiment analysis of the covid-19 virus infection in indonesian public transportation on twitter data: A case study of commuter line passengers,” in 2020 International Workshop on Big Data and Information Security (IWBIS) . IEEE, 2020, pp. 23–28.
[13] N. T. Romadloni, I. Santoso, dan S. Budilaksono, “Perban- dingan metode na¨ıve bayes, knn dan decision tree terhadap analisis sentimen transportasi krl commuter line,” IKRA-ITH INFORMATIKA: Jurnal Komputer dan Informatika , vol. 3, no. 2, pp. 1–9, 2019.
[14] U. Yudho, “Sistem propulsi pada kereta rel listrik di depo krl depok.”
[15] M. A. Umar, M. T. Alawiy, dan B. D. Sulo, “Studi kelayakan teknis kereta cepat pada rel kereta api listrik (commuter line) di indonesia,” SCIENCE ELECTRO , vol. 13, no. 2, 2021.
doi: 10.23917/emitor.v22i1.14861
[16] I. Sari, P. Pawenary, dan M. N. Qosim, “Studi perencana- an kapasitas gardu traksi klender untuk operasional kereta rel listrik (krl) lintas jatinegara-bekasi,” Ph.D. dissertation, INSTITUT TEKNOLOGI PLN, 2020.
[17] A. Saputra, “Studi evaluasi analisa perhitungan kapasitas daya gardu traksi terhadap kebutuhan krl jalur depok-manggarai,” EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Con- trol) , vol. 2, no. 2, pp. 131–138, 2019.
[18] C. Wicaksono, A. Putri et al. , “Analisa daya dukung gardu
traksi kranji pada pengoperasian kereta bandara soekarno– hatta,” J. Perkeretaapi. Indones. , vol. 2, no. 1, pp. 76–82, 2018.
[19] H. Dwiatmoko, “Pengujian fasilitas operasi kereta api,” Ja- karta: Kencana , 2016.
[20] A. Saputra, “Studi evaluasi analisa perhitungan kapasitas daya gardu traksi terhadap kebutuhan krl jalur depok-manggarai,” EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Con- trol) , vol. 2, no. 2, pp. 131–138, 2019.