Abstrak — Minimnya  jangkauan  pengolahan  air  buangan rumah  tangga  ( greywater) dan  sistem  drainase  yang  kurang dipelihara  dengan  baik  di  Perumahan  Sutorejo  Surabaya menyebabkan  permasalahan  banjir  dan  pengolahan  air  limbah tidak  terselesaikan  dengan  baik.  Adanya  instalasi  pengolahan constructed  wetland membantu  mereduksi  kandungan  air  limbah rumah  tangga  ( Greywater) dan  bozem  sebagai  pengendali  banjir pada  saat  musim  penghujan  di  perumahan  Sutorejo  Indah  juga nantinya  akan  menjadi  tambahan  nilai  estetika.  Dalam perencanaan Constructed Wetland (CW) dan bangunan pengendali  banjir  ini  direncanakan  mulai  dari  perencanaan survei  lokasi,  studi  literatur,  perencanaan detailed  engineering design , standard  operating  managementnya ,  hingga  BOQ  serta RAB  untuk  perencanaan constructed  wetland dan  bangunan pengendali  banjir.    Perencanaan Constructed  Wetland di perumahan Sutorejo Indah ini digunakan untuk mengolah limbah greywater dengan  tingkat  efisiensi  BOD,  COD,  dan  TSS  masing- masing  86,93%,  94,28%  dan  87%.  Adapun  untuk  bangunan pengendali  banjir  dapat  menampung  debit  banjir  sebesar  0,058 m 3 ,/detik
Kata kunci — Constructed Wetland , Drainase, Greywater

## I. PENDAHULUAN
EKTOR  perumahan  merupakan  salah  satu  sektor  yang sangat  cepat  pertumbuhannya  Di  Indonesia,  dengan permintaan yang semakin besar dari tahun ke tahun, sektor perumahan  merupakan  sektor  yang  cukup  menjanjikan  dalam investasi. Besarnya permintaan perumahan dari pasar membuat pihak  developer  terlalu  memfokuskan  pada  cepatnya pembangunan  supaya  wilayah  dapat  siap  huni  dengan  cepat, namun  perhatian  terhadap  pengolahan  limbah  rumah  tangga juga  drainase  sedikit  dikesampingkan  sehingga  terdapat beberapa  permasalahan  terkait  2  aspek  tersebut.  Adanya perkembangan  penduduk  yang  begitu  cepat  dan  masih terbatasnya sarana sanitasi juga instalasi pengolahan air limbah menyebabkan tingginya pencemarana air permukaan, terutama air  sungai.  Instalasi  pengolah  air  limbah  menyebabkan tingginya  pencemaran  air  permukaan,  terutama  air  sungai. Instalasi  pengolah  air  limbah  menyebabkan  tingginya pencemaran  air  permukaan,  terutama  air  sungai.  Instalasi pengolah  air  limbah  rumah  tangga  dipandang  mahal  dan  sulit diterapkan di negara berkembang.
Perumahan  Sutorejo merupakan perumahan semi elite yang terletak  di  daerah  Mulyosari,  Kota  Surabaya.  Dikarenakan perumahan  semi  elite,  perumahan  ini  bercampur  antara perumahan  kalangan  menengah  ke  atas  dan  kalangan menengah  ke  bawah.  Dan  belum  memadainya on  site dan off site  Di  Perumahan  Sutorejo  inilah  diperlukan  perencanaan constructed wetland  yang  mempu  dengan  biaya  lebih terjangkau  dan  memiliki  fungsi  yang  lebih  cocok    untuk perumahan.
Constructed  wetland (CW)  menawarkan  Teknologi  mudah dan  terjangkau  dalam  perencanaan  maupun  pengoperasian sistem  pengolahan  air  limbah  rumah  tangga.  Dalam  paper  ini akan  dibahas  mengenai  tipe  CW,  jenis  Tanaman  yang  akan digunakan  dalam  perencanaan  CW,  media  perencanaan, Bentuk  CW,  kinerja  CW,  juga  BOQ  dan  RAB  CW.  CW  tipe horizontal  subsurface  fclow  (SSF)  cocok  untuk  daerah perkotaan  yang  tidak  terjangkau  fasilitas  pengolahan  air limbah  yang  terpusat,  sehingga  dapat  dibangun  secara individual. CW tipe SSF lebih fleksibel dalam penempatannya, dan  tidak  memerlukan  lahan  yang  luas.  Pemilihan  jenis tanaman  dalam  CW-SSF  disesuaikan  dengan  lokasi  tempat CW  dibangun,  teduh  atau  terpapar  panas.  Kinerja  CW  lebih baik  menggunakan  kombinasi  berbagai  jenis  tanaman, dibandingkan dengan menggunakan tanaman tunggal . CW  merupakan  pengolahan  yang  memasukkan  faktor utama,  yaitu  area  yang  tergenangi  air  dan  mendukung kehidupan  tumbuhan  air  sejenis hydrophyta .  Media  tempat tumbuh  berupa  tanah  yang  selalu  digenangi  air  (basah). Sedang  menurut  Metcalf  &  Eddy  (1993)  CW merupakan sistem  yang  termasuk  pengolahan  alami,  dimana  terjadi aktivitas  pengolahan  sedimentasi,  filtrasi,  transfer  gas, adsorbsi,  pengolahan  kimiawi,  dan  biologis,  karena  aktivitas mikroorganisme dalam tanah dan aktivitas tanaman [1].
CW dirancang dengan perlakuan lebih terkontrol, misalnya dengan  pengaturan hydraulic  retention  time (HRT)  dan hydraulic  loading  rate (HLR)  untuk  mempertimbangkan dimensinya.  Dari  aspek  hidraulika  dapat  diklasifikasikan menjadi  CWs  dengan  permukaan  air  bebas  ( free  water surface/ FWS)  dan  CW  aliran  di  bawah  permukaan  ( sub- surface  Flow/ SSF).  Berdasarkan  pola  aliran,  CW  dapat diklasifikasikan menurut arah aliran horisontal dan vertikal [2].
Pada perencanaan CW , perlu adanya media yang digunakan untuk  menurunkan  beban  pencemar.  Salah  satunya  adalah

## Perencanaan
Constructed Wetland Sebagai Media Reduksi Greywater Dan Pengendali Banjir: Studi Kasus Perumahan Sutorejo Indah
1. Muhammad Rijal Fauzi, Mas Agus Mardyanto. Jurusan Teknik Lingkunan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia e-mail : Rijal.f12@mhs.enviro.its.ac.id
S
adanya  media  tumbuh  tanaman  yang  nantinya  akan  berfungsi sebagai  penurun  beban  pencemar  utama  dalam  perencanaan
CW  ini.  Jenis  tanaman  yang  sering  digunakan  untuk  CW merupakan  tanaman  yang  dapat  bertahan  dalam  kondisi tergenang  ( submerged  plant atau amphibious  plant ).  Pada umumnya  terdapat  3  kelompok  yang  didasari  oleh  area pertumbuhannya  di  dalam  air.  Ketiga  kelompok  tanaman tersebut adalah:
A. Tanaman yang mencuat ke permukaan air
Merupakan  tanaman  air  yang  memiliki  sistem  perakaran pada tanah di dasar perairan dan berada jauh di atas air
B. Tanaman yang mengambang dalam air Merupakan  tanaman  air  yang  seluruh  akar  tanaman  (akar, batang, daun) berada di dalam air
C. Tanaman yang mengapung di dalam air
Dalam perencanaan CW ini, direkomendasikan menggunakan  tanaman  yang  selain  memiliki  fungsi  untuk menurunkan kadar beban pencemar dengan efisien yang  tinggi dan  baik,  juga  memiliki  fungsi  lain  sebagai  nilai  estetika diharapkan  CW  ini  menjadi  taman  juga  sebagai  unit  reduksi beban pencemar greywater.
Untuk  jenis  tanaman  yang  akan  digunakan  sebagai  media penurun  beban  pencemar,  digunakan  2  jenis  tanaman,  yaitu Bintang  Air  (Cyperus  alternifolius)  dan  cattail  (Thypa Angustifiola).
Bintang  air,  atau  yang  memiliki  bahasa  latin  Cyperus alternifolius  merupakan  tanaman  yang  memiliki  nilai  estetika yang baik namun memiliki kemampuan untuk mereduksi beban pencemar  limbah.  Tanaman  ini  mempunyai  tangkai  tangkai berbentuk segitiga, dengan panjang batang dewasa antara 0,5- 1,5  meter.  Tangkai  menyangga  daun    berbentuk  sempit  dan datar, mengelilingi ujung  tangkai  secara  simetris membentuk  pola  melingkar  mirip  cakram.  Panjang  daun berkisar antara 12-15 cm dan pada bagian tengah-tengah daun
tumbuh  bunga-bunga  kecil  bertangkai,  berwarna  kehijauan. berikut data singkat mengenai Cypernus alternifolius[3]. menyebutkan  bahwa  tanaman  tersebut  merupakan  tanaman hiasyang  berasal  dari  Madagaskar  dan  merupakan  jenis  lain dari    tanaman  papyrus  yang  berasal  dari  Sungai  Nil.  Dapat tumbuh  cepat  di  lingkungan  basah  (berair)  dengan  variasi ketinggian  tanaman  antara  0,5-1,5  meter.  Berkembang    biak setiap bulan secara vegetatif melalui sistem perakaran maupun secara generatif melalui biji yang terletak di ujung batang pada pangkal daun. [4].

## II. M ETODE P ERENCANAAN
Perencanaan  dilakukan  di  Perumahan  Sutorejo  Indah, tepatnya di daerah Sutorejo Tengah V dengan luas lahan yang akan  direncanakan  sebesar  60,7  m  x  38  m.  Dengan  sebelah barat  dari  lokasi  terdapat  lahan  persawahan  dimana  drainase akan  diarahkan  menuju  sana.  Kerangka  pelaksanaan perencanaan  merupakan  dasar  dan  alur  pemikiran  yang digunakan untuk melaksanakan tahapan perencanaan. Kerangka  perencanaan  dibuat  dalam  bentuk  gambaran  visual tahapan  perencanaan  sebagai  acuan  untuk  mempermudah perencana  dalam  melaksanakan  perencanaan  dan  mengurangi risiko yang dapat terjadi selama berlangsungnya perencanaan.

## III. HASIL DAN PENJELASAN
Setelah mengecek hasil kondisi eksisting yang ada, ternyata tidak  semua  perumahan  dapat  dilayani  oleh  CW tersebut. Hal ini  dikarenakan  beberapa  perumahan  mempunyai  aliran  yang tidak  menuju  ke  daerah  yang  akan  direncanakan.  Menurut penyusun,  hal  ini  disebabkan  elevasi  dari  tanah  pada  wilayah tersebut  berbeda  dengan  wilayah  yang  aliran greywater nya akan mengalir ke daerah perencanaan, ada pula arah alirannya sudah ditentukan menuju tempat lain.
Mengacu  pada  kondisi  seperti  ini,  ditentukan  debit  yang akan  masuk  inlet  sebesar  34,29  m 3 /hari,  melayani  200  KK pada  perumahan  Sutorejo  Indah.  Asumsi  ini  mengacu  pada pergub Jatim no. 72 th.2013 (120 l/orang.hari).

## Perhitungan Dimensi Constructed Wetland
Setelah  mengetahui  debit  yang  akan  masuk  ke  perencanaan CW.  Ditentukan  berapa  debit  pundak  (Qpeak).  Tujuan mengetahui  debit  puncak  adalah  sebagai  acuan  dasar  dalam perencanaan  dimensi  CW.  Adapun  rumus  untuk  menentukan debit puncak sebagai berikut.
Qpeak Dimana nilai faktor puncak yang digunakan adalah 1,6 yang didapat dengan rumus sebagai berikut.
Dimana  p merupakan jumlah penduduk yang akan dilayani, berikut hasil perhitungannya.
Setelah ditentukan faktor puncaknya, ditentukan Qpeak yang nantinya  akan  digunakan  sebagai  acuan  untuk  Q inlet dalam
Gambar. 1. Constructed Wetland dengan pola aliran horizontal ( EPA, 2006 ).
Gambar. 1. Constructed Wetland dengan pola aliran horizontal ( EPA, 2006 ).
perencanaan  CW . Adapun  rumus  untuk  mendapatkan  Q peak adalah sebagai berikut.
Q peak Dengan diketahui Q greywater dalam perencanaan adalah 84 m3/hari, maka besar Qpeak adalah
Qpeak Sehingga  hasil  yang  didapat  adalah  134,4  m3/hari.  Setelah diketahui  Qpeak  yang  akan  dijadikan  sebagai  Qinlet,  dapat diketahui rumus untuk mengetahui luas CW. Sebelum menuju ke luas CW, perlu diketahui td’, dimana td’ merupakan waktu detensi air limbah untuk berada di media CW. Adapun rumus untuk mengetahui td’ ialah sebagai berikut.
td’ td’: waktu detensi media CW KT: konstanta ketergantungan pada temperatur untuk  mengetahui  nilai  KT,  dilakukan  rumus  sebagai berikut.
KT
Dengan K20 senilai 0,27779 T yang diketahui dari eksisting adalah 21,5O, maka nilai KT adalah

## KT
KT )
KT= 0,3206 Setelah  mendapatkan  nila  KT,  maka  dapat  dihitung  berapa td’ dalam perencanaan CW.
td’ dengan  BODinlet  yang  didapat  dari  data  primer  sebesar  40 mg/l  dan  BODoutlet  yang  diinginkan  nanti  adalah  25  mg/l, maka nilai td adalah
td’ td’= 1,5 hari ~ 2 hari Setelah mendapatkan nilai td’, maka dapat diketahui volume CWyang dibutuhkan. Yaitu dengan rumus sebagai berikut.
Setelah  diketahui  volume  yang  dibutuhkan,  tidak  bisa langsung diketahui dimensi CWdengan rumus panjang x lebar x  tinggi,  hal  ini  dikarenakan  ada  rumus  tertentu  untuk menentukan  luas  area  dari  CW.  adapun  rumus  untuk menentukan luas areanya adalah sebagai berikut.
Across: Luas Area (m2) Q: Debit (m3/s) Ks: konduktivitas hidrolis (m3/m2.hari)
Setelah  ketemu  Across,  dapat  diketahui  Lebar  dari  CW, adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.
Dimana  kedalaman  basin  adalah  1  m,  maka  lebar  untuk CWadalah
Setelah  diketahui  lebar  basin,  langkah  berikutnya  adalah mengetahui  panjang  dari  basin  (CW)  itu  sendiri.  Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.
Setelah  mendapatkan  panjang  dan  lebar  basin,  maka  dapat ditentukan  untuk  luas  perrmukaan  dari  CW,  adapun  untuk rumusnya adalah sebagai berikut.

## =562,9 m2

## Perhitungan Efisiensi Removal
Setelah  mendapatkan  luas  permukaan  dari  costructed wetland,  maka  dapat  ditentukan  nilai  dari  hydraulic  loading rate, adapun rumus yang digunakan sebagai berikut.
Setelah mendapatkan nilai dari hydraulic loading rate, maka langkah  berikutnya  adalah  menentukan  BOD5  loading  rate. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut.

## /hari
Beban  maksimum  untuk  BOD5  adalah  75  Kg/ha.hari, dengan luasan CWyang hanya 451,1m2 atau 0,0451 kali dari 1 hektar,  maka  beban  maksimum  yang  diijinkan  hanya  sebesar 3,38  Kg/hari  sehingga  tidak  mencukupi  untuk  menampung beban  BOD5.  Namun  hal  ini  akan  tetap  dilanjutkan, dikarenakan  di  literatur  yang  lain,  yaitu  di  metcalf  &  eddy, beban  BOD5  maksimum  sebesar  133  Kg/ha.hari,  sehingga batas maksium untuk luasan wetland yang direncanakan adalah sebesar 5,9 Kg/ha.hari, dan memenuhi beban maksimum.
Setelah  mendapatkan  nilai  dari  BOD5  loading  rate,  maka dapat  ditentukan  nilai  dari  penyisihan  SS  dari  perencanaan CW  yang  akan  direncanakan.  Adapun  rumus  yang  digunakan adalah sebagai berikut.
Ce = Co [ 0.1058 + 0.0011 (HLR) ] Dimana : Ce = efluen TSS, mg/L Co = influen TSS, mg/L HLR = hydraulic-loading rate, cm/hari
=5,2 mg/l
Efisiensi TSS adalah sebesar 87%
Perhitungan Efisiensi Removal Setelah  ditentukan  dimensi  CW,  maka  selanjutnya  adalah perhitungan  bangunan  penampung  hujan.  Hal  ini  dikarenakan
penggunaan lahan khusus untuk CWtelah terpenuhi, maka luas lahan sisa dapat digunakan untuk bangunan penampung hujan, atau  biasa  disebut  bozem.  Dalam  perhitungan  bangunan penampung  hukan  tidak  ada  yang  khusus,  hanya  saja ditentukan  kedalaman  untuk  penampung  hujan  ini  adalah  2 meter,  setelah  ditentukan  berapa  kedalaman  bak  penampung hujan, didapat volume total dari bak penampung hujan sebesar 2737 m3
Setelah  mengetahui  berapa  volume  yang  dapat  ditampung, maka  langkah  selanjutnya  adalah  menghitung  debit  limpasan, dengan rumus sebagai berikut.
Q: Debit (l/detik) C: Koefisien Pengaliran i: Intensitas Hujan (mm/jam) A: Luas Area (ha)
Dengan  diketahui  intensitas  hujan  adalah  sebesar  78,9433 mm/jam, luas area perencanaan saluran drainase PUH 2 adalah 53,5  ha,  dan  nilai  Cr  untuk  daerah  perencanaan  sebesar 0,44676, maka debit limpasan adalah
=  1,8 m3/detik
Setelah  mengetahui  debit  limpasan  air  hujannya,  maka langkah  selanjutnya  adalah  menghitung  debit  yang  dapat ditampung  oleh  saluran  eksisting.  Diketahui  dimensi  saluran eksisting  berbentuk  persegi  adalah  0,7  m  x  0,8  m.  Untuk mengetahui  berapa  debitnya,  digunakan  rumus  manning sebagai berikut.
Dimana V: Kecepatan (m/s) R: Jari-jari Hidrolis (A/Keliling Basah) S: Slope (0,02) N: Koefisien Manning (0,018)
Sehingga dimasukkan dalam perhitungan adalah
= 3,11 m/s
Dengan  Across  sebesar  0,56,  maka  debit  dari  saluran eksisting adalah
= 1,742 m3/detik
Dengan Q yang dapat ditampung pada saluran adalah 1,742 m3/detik  dan  debit  limpasan  adalah  sebesar  1,8m3  sehingga volume  yang  tidak  dapat  dapat  ditampung  adalah  0,058 m3,/detik  Nantinya  debit  yang  tidak  dapat  ditampung  oleh
saluran  eksisting  akan  dialihkan  melalui  bozem  saat  hujan sudah turun.

## IV. KESIMPULAN/RINGKASAN
Kesimpulan dari perencanaan ini adalah sebagai berikut. A. CWberpengaruh  dalam  menurunkan  beban  greywater  di perumahan  Sutorejo  juga  dapat  menampung  hujan  yang berlebih sebesar 0,058 m 3 /detik B. CWPerencanaan  dapat  mengurangi  beban  BOD  sebesar 86,93%, COD 94,28%, dan TSS sebesar 87%
UCAPAN TERIMA KASIH Penulis mengucapkan banyak terima kasih pihak pengembang  juga  pak  Supriyadi,  satpam  di  perumahan Sutorejo Tengah V.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Hammer,  M.J.,  1986, Water  and  Wastewater Technology SI Version, John Willey & Sons , Singapore.
[2] Vymazal,  J.  2010. Constructed  Wetlands  for  Wastewater
Treatment ,  Journal  Water  2010,  2, 530-549,  ISSN  2073- 4441 .
[3] Lukito  A.  Marianto,  2004 , Merawat  dan  Menata Tanaman Air , Penerbit Agro Media Pustaka,  Jakarta.
[4] Lemke, C., 1999, Plant of the Week ; Cyperus alternifolius Umbrella Plant Download internet : www.ou.edu.com.