## ANALISIS SISTEM DISTRIBUSI AIR BERSIH PADA PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG (Studi Kasus Pengaliran Booster Tegal Binangun)
Riza April Nuruddin * , Yunan Hamdani ** , Reini Silvia Ilmiaty ***
* Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tamansiswa Palembang
** Dosen Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tamansiswa Palembang
*** Dosen Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya email : yunanhamdani@ymail.com

## ABSTRAK
Banyaknya keluhan pelanggan tentang waktu pengaliran yang relatif singkat, tekanan air yang kecil, serta banyaknya  permintaan  pemasangan  baru  untuk  air  bersih  di  wilayah  Kecamatan  Jakabaring  dan Kecamatan Plaju maka pada tahun 2019 PDAM Tirta Musi membangun booster pump baru pada wilayah Tegal Binangun yang mempunyai kapasitas penampungan 3000 m 3 . Dengan adanya permasalahan itulah perlu untuk menganalisis kembali perhitungan kebutuhan air bersih dan tekanan air di wilayah pengaliran Booster Tegal  Binangun  pada  tahun existing dan  5  tahun  ke  depan  serta  mensimulasi  tekanan  air  pada jaringan pipa distribusi  air  bersih  dengan  menggunakan  program WaterCAD .  Dari  hasil  analisis  didapat kebutuhan  air  bersih  tahun  2020  ( existing )  adalah  87,63  lt/det.  Proyeksi  pertumbuhan  pelanggan  dalam jangka 5 tahun ke depan (tahun 2025) adalah 11641 sambungan langganan dengan jumlah kebutuhan air bersih  sebesar  123,94  lt/det.  Hasil  simulasi  tekanan  jaringan  pipa  dengan  menggunakan  program WaterCAD didapat  nilai  tekanan  sebesar  0,858  atm  pada  titik junction J-1375  blok  7  (Jalan  Karang Anyar) sampai 2,962 atm pada titik junction J-1965 blok 5 (di Booster Tegal Binangun).
Kata Kunci : Kebutuhan air, Tekanan Air, Program watercad

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Kebutuhan  akan  penyediaan  dan  pelayanan  air  bersih  dari  waktu  ke  waktu  semakin meningkat yang terkadang tidak di imbangi oleh kemampuan pelayanan. Penggunaan air bersih sangat  penting  untuk  konsumsi  rumah  tangga,  kebutuhan  industri,  dan  tempat  umum.  Karena pentingnya kebutuhan akan air bersih maka adalah hal wajar jika sektor air bersih mendapatkan prioritas penanganan utama karena menyangkut kehidupan orang banyak. Untuk mendapatkan air  bersih  di  kota  Palembang  dengan  sistem  perpipaan  dilakukan  oleh  PDAM  (Perusahaan Daerah  Air  Minum)  Tirta  Musi  Palembang.  Sistem  jaringan  perpipaan  PDAM  Tirta  Musi diharapkan  dapat  mendistribusikan  air  bersih  secara  merata  dan  seimbang  ke  seluruh  lokasi jaringan sesuai kebutuhan masing-masing. Karena itu, untuk meningkatkan jangkauan distribusi air terutama yang berada di ujung atau pinggiran kota diperlukan booster . Fungsi utama booster adalah  untuk  memenuhi  distribusi  air  pada  lokasi  dengan  jarak  atau  ketinggian  tertentu  yang secara  teknis  sulit  dijangkau  dengan  maksimal  jika  hanya  menggunakan  pompa  air  dengan spesifikasi daya dorong yang rendah.
Banyaknya keluhan pelanggan tentang waktu pengaliran yang relatif singkat, tekanan air yang  kecil,  serta  banyaknya  permintaan  pemasangan  baru  untuk  air  bersih  di  wilayah Kecamatan  Jakabaring  dan  Kecamatan  Plaju,  maka  pada  tahun  2019  PDAM  Tirta  Musi membangun booster  pump baru  pada  wilayah  Tegal  Binangun  yang  mempunyai  kapasitas penampungan 3000 m 3 .
Dengan  adanya  permasalahan  itulah,  perlu  untuk  menganalisis  kembali  perhitungan kebutuhan air bersih dan tekanan air di wilayah pengaliran Booster Tegal Binangun pada tahun existing dan  5  tahun  ke  depan  serta  mensimulasi  tekanan  air  pada  jaringan  pipa  distribusi  air bersih  dengan  menggunakan  program WaterCAD .  dimana  program  ini  adalah  program
pemodelan distribusi  air yang  kuat  dan  komprehensif yang dapat disesuaikan  dengan platfrom pemodelan tambahan dan modul pemodelan. (Suryadi, 2013).

## 1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang di atas, diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:
1. Berapa jumlah kebutuhan air pada tahun 2020 ( existing ) di wilayah pengaliran Booster Tegal Binangun?
2. Berapa  proyeksi  pertumbuhan  pelanggan  dan  kebutuhan  air  bersih  yang  berada  di wilayah pengaliran Booster Tegal Binangun dalam jangka waktu 5 tahun kedepan?
3. Berapa besar tekanan jaringan pipa distribusi air bersih setelah dihitung menggunakan program WaterCAD ?

## 1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini yaitu:
1. Mengetahui  kebutuhan  air  pada  tahun  2020  ( existing )  di  wilayah  pengaliran Booster Tegal Binangun.
2. Mengetahui proyeksi pertumbuhan pelanggan dan kebutuhan air bersih yang berada di wilayah pengaliran Booster Tegal Binangun dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.
3. Mengetahui  hasil  simulasi  tekanan  jaringan  pipa  distribusi  air  bersih  dengan menggunakan program WaterCAD

## 2. LANDASAN TEORI

## 2.1. Kebutuhan Air
Untuk  menghitung  kebutuhan  air  bersih  perlu  diketahui  standar  yang  dipakai,  fasilitas yang akan dilayani baik domestik maupun non domestik, serta proyeksi perkembangan fasilitas- fasilitas tersebut.

## 2.1.1. Kebutuhan Air Domestik
Analisis  sektor  domestik  merupakan  aspek  penting  dalam  menganlisis  kebutuhan penyediaan  air  bersih  di  masa  mendatang.  Analisis  sektor  domestik  untuk  masa  mendatang dilaksanakan  dengan  dasar  analisis  pertumbuhan  penduduk  pada  wilayah  yang  akan direncanakan.
Kebutuhan air domestik untuk kota dibagi dalam beberapa kategori, yaitu: a. Kota kategori I ( Metropolitan )
b. Kota kategori II ( Kota Besar )
c. Kota kategori III ( Kota Sedang )
d. Kota kategori IV ( Kota Kecil )
e. Kota kategori V ( Desa )
Kebutuhan  air  untuk  domestik  dibagi  menjadi  2  yaitu  kebutuhan  air  bersih  untuk sambungan langsung yaitu untuk rumah tangga, dan hydrant umum.

## 2.1.2. Kebutuhan Air Non Domestik
Analisis  sektor  non  domestik  dilaksanakan  dengan  berpegangan  pada  analisis  data pertumbuhan  penduduk  terakhir  dan  fasilitas-fasilitas  sosial  ekonomi  yang  ada  pada  wilayah perencanaan.  Kebutuhan  air  non  domestik  menurut  kriteria  perencanaan  pada  Dinas  PU  dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2 berikut ini
Tabel 1. Kebutuhan Air Non Domestik Untuk Kategori I, II, III, IV
Sektor Nilai Satuan Sekolah 10 Liter/murid/hari Rumah Sakit 200 Liter/bed/hari Puskesmas 2000 Liter/unit/hari Masjid 3000 Liter/unit/hari Vihara 500 Liter/unit/hari Gereja 600 Liter/unit/hari Kantor 80 Liter/pegawai/hari Pasar 12000 Liter/hektar/hari Hotel 150 Liter/bed/hari Rumah Makan 100 Liter/tempat duduk/hari Pertokoan 8 Liter/orang/hari Supermarket 2500 Liter/unit/hari Komplek Militer 60 Liter/orang/hari Kawasan Industri 0,2 - 0,8 Liter/detik/hektar
Sumber:  Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU, 1996

## Tabel 2. Kebutuhan Air Non Domestik Untuk Kategori V ( Desa )
Sektor Nilai Satuan Sekolah 5 Liter/murid/hari Rumah Sakit 200 Liter/bed/hari Puskesmas 1200 Liter/unit/hari Masjid 3000 Liter/unit/hari Mushollah 2000 Liter/unit/hari Pasar 12000 Liter/hektar/hari Komersial / Industri 10 Liter/hari
Sumber:  Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU, 1996

## 2.2.   Tekanan Air
Dalam  pendistribusian  air,  untuk  dapat  menjangkau  seluruh  area  pelayanan  dan  untuk memaksimalkan  tingkat  pelayanan  maka  hal  wajib  untuk  diperhatikan  adalah  sisa  tekanan air.  Menurut  Kepmendagri  No.47  Tahun  1999,  sisa  tekanan  air  tersebut  paling  rendah adalah 5  mka  (meter  kolom air)  atau 0,5 atm (satu atm = 10  m),  dan paling  tinggi adalah 22 mka (setara dengan gedung 6 lantai).

## 2.3. Sistem Jaringan Pipa Distribusi
Pipa distribusi jaringan yang membawa air pada konsumen yang terdiri dari :
1. Pipa Induk
2. Pipa Cabang
3. Pipa Dinas

## 2.3.1. Jenis –Jenis Pola Jaringan Distribusi
Bentuk pola jaringan distribusi antara lain:
a. Sistem jaringan terbuka
Sistem jaringan terbuka dibedakan menjadi dua kategori yaitu sistem percabangan dan sistem petak ( grid). b.  Sistem jaringan tertutup atau berbingkai

## 2.3.2. Komponen – Komponen Pipa
Dalam  analisis  suatu  jaringan  pipa  komponen-komponen  yang  penting  dan  persamaan yang dipakai adalah (Robert J Kodoatie, 2002) :
a. Pipa : persamaan energi b. Fitting : persamaan energi dan kontinuitas c. valve (katup) dan meter : persamaan energi d. Tampungan/ reservoir : persamaan kontinuitas e. Pompa : persamaan energi

## 2.4. Teori Distribusi Air
Ada dua pola distribusi untuk mengalirkan air yaitu:
a. Metode Gravitasi
Adalah suatu proses pendistribusian air dimana sumber air berada pada tempat yang lebih tinggi  dari  daerah  yang  akan  dilayani  sehingga  pengaruh  tekanannya  dapat  memenuhi untuk keperluan domestik dan kran-kran umum.

## b. Metode Tekanan Dengan Reservoir
Reservoir adalah bangunan penampung air minum yang dapat ditempatkan di permukaan tanah,  diatas  permukaan  tanah  maupun  dibawah  permukaan  tanah.  Bangunan reservoir umumnya  diletakkan  di  dekat  jaringan  distribusi  pada  ketinggian  yang  cukup  untuk mengalirkan air secara baik dan merata ke daerah pelayanan.

## 2.5. Perhitungan Rencana
Dalam perencanaan pengembangan jaringan distribusi air bersih digunakan perhitungan- perhitungan sebagai berikut:
1. Perhitungan Pertumbuhan Pelanggan
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  geometrik  karena  berdasarkan  laju  perkembangan pelanggan  yang  selalu  naik  tidak  terduga  tiap  tahun  (laju  pertambahan  pelanggan  cepat) dengan tidak memperhatikan adanya penurunan jumlah pelanggan.
Perkembangan pelanggan diperhitungkan sebagai berikut: P n = P o (1 + r) n ........................................................................(pers 1)
Dimana: r   = Angka pertumbuhan pelanggan (%) P n = Jumlah pelanggan setelah n tahun (SL) P o = Jumlah pelanggan pada tahun awal (SL)
n   = Lamanya waktu antara
2. Perhitungan Hidrolis
a. Debit Penyadapan
Debit  Penyadapan  oleh  konsumen  dihitung  berdasarkan  jumlah  sambungan  yang  ada di tiap ruas pipa distribusi.
b. Debit Pengaliran dan Hilang Tinggi Tekanan
Mencari debit pengaliran ini dapat menggunakan:
Q = Q 0 + C Q …………………………………..(pers 2)
Dimana:
Q = debit pengaliran (m 3 /detik) Q 0 = debit pengaliran awal (m 3 /detik)
C Q = perubahan debit pengaliran

## 2.6. Program Analisa Jaringan
Secara umum model jaringan terdiri dari 3 komponen yaitu :
a. Program  komputer  yang  mengontrol  input  dan  output  dan  membuat  perhitungan yang diperlukan untuk memproses dan memperoleh hasil data.
b. Data masuk yang menggambarkan berbagai macam komponen jaringan seperti pipa (diameter,  panjang,  koefisien  kekasaran  pipa)  dan  interkoneksinya,  penampungan, pompa dan peralatan, jaringan ( valve , bend , dan lain-lain).
c. Data  operasional  yang  berhubungan  dengan  permintaan  air  (variasi  permintaan  air per  hari)  dan  kondisi  pada  saat  berjalannya  sistem  (menghidupkan  pompa,  mengisi penampungan dan lain-lain).
Model matematika adalah suatu alat analitis digunakan untuk mengukur atau menganalisa jaringan  pipa  distribusi.  Karena  model  jaringan  adalah  jaringan rill yang  sederhana,  hasil simulasi  harus  diinterpretasikan  dengan  hati-hati,  karena  keabsahan  dari  hasil  tersebut tergantung  pada  kualitas  data  yang  masuk  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  jaringan tersebut.

## 2.7. Analisa Sistem Jaringan Distribusi Air Bersih dengan Aplikasi Software WaterCAD
Program WaterCAD merupakan produksi dari Bentley dengan jumlah pipa yang mampu dianalisis  yaitu  lebih  dari  250  buah  pipa  sesuai  pemesanan  spesifikasi  program WaterCAD . Program  ini  dapat  bekerja  pada  sistem Windows 95,  98,  dan  2000  serta Windows NT  4.0. Program  ini  memiliki  tampilan interface yang  memudahkan  pengguna  untuk  menyelesaikan lingkup perencanaan dan pengoptimalisasian sistem jaringan distribusi air baku, seperti:
- Menganalisis sistem jaringan distribusi air pada satu kondisi -aktu (kondisi permanen).
- Menganalisis tahapan-tahapan simulasi pada sistem jaringan terhadap adanya kebutuhan air yang berfluktuatif menurut waktu (kondisi tidak permanen).
- Menganalisis skenario perbandingan atau alternatif jaringan pada kondisi yang berlainan pada satu file kerja.
1) Tahapan-tahapan dalam Penggunaan Program WaterCAD
a. Welcome Dialog
b.  Pembuatan Lembar Kerja
2) Pemodelan Komponen-Komponen Sistem Jaringan Distribusi Air Bersih Adapun jenis-jenis  pemodelan  komponen  sistem  jaringan  distribusi  air  baku  dalam WaterCAD adalah sebagai berikut:
1.  Pemodelan Titik-Titik Simpul ( Junction )
2.  Pemodelan Kebutuhan Air Baku
3.  Pemodelan Pipa
4.  Pemodelan Tandon ( Watertank )
5.  Pemodelan Mata Air ( Reservoir )
3) Perhitungan dan Analisis Sistem Jaringan Distribusi Air Bersih Setelah jaringan tergambar dan semua komponen tertata sesuai dengan yang diinginkan, maka untuk menganalisis sistem jaringan tersebut dilakukanlah running ( calculate ).

## 3.  METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  dilakukan  pada  wilayah  pengaliran Booster Tegal  Binangun  yang dimulai dari Jalan Tegal Binangun, Kapten Abdullah, Kapten Rabani Kadir, DI. Panjaitan, dan Jalur Pipa Pertamina

## 3.2. Tahapan Penelitian
Tahapan-tahapan penelitian secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Studi Literatur
2) Pengumpulan Data
a) Pengumpulan Data Primer
Data  tekanan  air  dalam  pipa  merupakan  hal  yang  penting  dalam  proses  analisa jaringan  pipa  distribusi  menggunakan  program WaterCAD .  Data  tersebut  berguna untuk mengetahui besaran tekanan air di suatu daerah. Data tekanan air akan diambil di  beberapa  titik  pantau  seperti  di  lokasi  kontur  tertinggi  dan  ujung  pengaliran. Selanjutnya  data  ini  akan  diinput  ke  dalam  program WaterCAD untuk  menjadi panduan dalam menghitung keseluruhan tekanan jaringan pipa di wilayah pengaliran Booster Tegal  Binangun.  Karena  tidak  semua  lokasi  jaringan  pipa  terdapat manometer , maka diperlukan Manometer Portable yang bisa dibongkar pasang dan bisa dibawa kemana saja sehingga dapat digunakan pada titik-titik pantau yang tidak terpasang Manometer  Permanen . Manometer  Portable ini  digunakan  dengan  cara dipasang pada kran-kran air di setiap titik pantau tekanan.
b) Pengumpulan Data Sekunder
Pengumpulan  data  sekunder  diperoleh  dari  instansi  setempat  dan  jaringan  internet yang berkenaan langsung dengan penelitian seperti:
• Data  jumlah  pelanggan  tahun  2015  -  2019  di  wilayah  pengaliran Booster Tegal Binangun, didapat dari PDAM Tirta Musi Palembang.
• Data  jumlah  suplai  air  yang  didistribusikan  ke  pelanggan  perhari  sebagai pembanding dengan jumlah air yang dibutuhkan pelanggan eksisting berdasarkan hasil perhitungan.
• Peta  jaringan  daerah  pengaliran Booster Tegal  Binangun  didapat  dari  peta jaringan pipa eksisting PDAM Tirta Musi Palembang, yang meliputi data booster , volume reservoir , diameter pipa, dan panjang pipa yang terpasang.
• Peta Topografi, merupakan data ketinggian muka tanah dari atas permukaan laut yang didapat dari peta udara Bappeda Kota Palembang.
• Data jenis bangunan baik domestik maupun non domestik seperti rumah tangga, tempat ibadah, perkantoran, pertokoan, dan lain-lain.

## 3.3. Pengolahan Data
Tahapan  pengolahan  data  dalam  analisa  sistem  jaringan  distribusi  air  bersih  di  daerah Booster Tegal Binangun dengan program Quantum GIS dan WaterCAD adalah sebagai berikut:
1) Input Data
Adapun data yang di input berupa:
a. Menggambar  jaringan  pipa existing /  pipa  yang  ada  (pembuatan  gambar menggunakan program Quantum GIS .
b. Proses transfer gambar yang ada di program Quantum GIS ke program WaterCAD .
c. Penempatan nodes ,  pipa,  pompa  dan  tangki  pada  gambar  yang telah  ditransfer  ke program WaterCAD.
d. Kebutuhan  air existing (2020)  dan  rencana  5  tahun  ke  depan  pada  daerah pengaliran Booster Tegal Binangun.
e. Data tekanan air pada pipa berdasarkan angka pada alat manometer .
2) Analisa Data
Proses analisa data adalah sebagai berikut:
a. Menghitung  kebutuhan  air  pelanggan  eksisting  (2020)  pada  wilayah  pengaliran Booster Tegal Binangun untuk mendapatkan debit awal.
b. Menghitung proyeksi kebutuhan air 5 tahun ke depan.
c. Simulasi  tekanan  air  bersih  di  jaringan  pipa  distribusi  menggunakan  program WaterCAD.

## 4. ANALISA DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Deskripsi Wilayah Studi
Wilayah studi berada di Jalan Tegal Binangun, Kapten Abdullah, Kapten Rabani Kadir, DI.  Panjaitan,  dan  Jalur  Pipa  Pertamina  yang  merupakan  wilayah  kelurahan  Plaju  Darat  dan Kelurahan Talang Putri Palembang.  Luas wilayah studi sebesar 10.571.338,36 m 2 .
Gambar 1. Peta Wilayah Pengaliran Booster Tegal Binangun (Sumber: PDAM Tirta Musi, 2020)
Pada wilayah studi terdapat 12621 bangunan yang terdiri dari 8989 pelanggan dan 3631 non  pelanggan.  Jenis  bangunan  di  wilayah  pengaliran Booster Tegal  Binangun  didominasi bangunan  rumah  tinggal  kelas  menengah  ke  atas  dan  di  tepi  jalan  utama  banyak  terdapat beberapa  tempat  usaha  dan  bangunan  ruko.  Sambungan  langganan  di  wilayah  pengaliran Booster Tegal Binangun terdiri dari beberapa kelompok pelanggan.

## 4.2. Analisis Kebutuhan Air Tahun 2020 (Existing)

## 4.2.1. Pelanggan Domestik dan Non Domestik
Pelanggan  yang  ada  di  wilayah  pengaliran Booster Tegal  Binangun  bervariasi  dari beberapa kelompok pelanggan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3. Data Pemakaian Pelanggan Wilayah Pengaliran Booster Tegal Binangun
Zona Pengaliran Jumlah SL Kubikasi Pemakaian (lt/det) Zona Booster Tegal (Sub Talang Putrii) 2133 42,59 Zona Booster Tegal (Sub Jl. Tegal) 5302 15,51 Zona Booster Tegal (Sub Zona Kapt. Abdullah Kiri) 1563 12,84 Total 8989 70,94
Sumber: PDAM Tirta Musi Palembang, 2020
Pelanggan  yang  berasal  dari  rumah  tinggal  dan  pertokoan  adalah  pelanggan  dengan jumlah pemakaian air terbanyak, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4
Tabel 4. Golongan Pelanggan Wilayah Pengaliran Booster Tegal Binangun No Klasifikasi Pelanggan Jumlah Pelanggan 2020 (SL) 1 Rumah Tinggal 8599 Pesantren 1 2 Tempat Ibadah Masjid dan Mushola 50 3 Pertokoan / Tempat Usaha Ruko 299 4 Sekolah SD 11 SMP 2 SMA 1 5 Kantor Puskesmas 4 Kantor Dinas Pertanian 1 Kantor Lurah 3 Kantor Camat 1 KUA Plaju 1 Kantor UPTD 2 Kantor Pos 1 Telkom 1 Pertamina (Pengontrol pipa) 1 Perusahaan Swasta 11 Total 8989
Sumber: PDAM Tirta Musi Palembang, 2020
Berdasarkan  Tabel  3  dan  Tabel  4  yang  diperoleh  dari  PDAM  Tirta  Musi  Palembang, dapat  dilihat  bahwa  jumlah  total  pemakaian  seluruh  pelanggan  di  wilayah  pengaliran Booster Tegal Binangun pada tahun existing (2020) yaitu sebesar 70,94 lt/det, dengan jumlah pelanggan sebanyak 8989 sambungan langsung.

## 4.2.2. Perhitungan Kebutuhan Air Bersih Tahun Existing (2020)
Berdasarkan  data  jumlah  pelanggan  sebanyak  8989  sambungan  langsung  dan diperhitungkan kebutuhan air yang dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini
Tabel 5. Rekapitulasi Perhitungan Kebutuhan Air Tahun Existing (2020)
No Klasifikasi Pelanggan Jumlah Pelanggan (SL) Kebutuhan Air Per Unit (lt//det) Kebutuhan Air (lt/det) 1 Rumah Tinggal 8599 0,01 74,64 Pesantren 1 0,26 0,26 2 Tempat Ibadah Masjid dan Mushola 50 0,03 1,74 3 Pertokoan / Tempat Usaha Ruko 299 0,03 9,30 4 Sekolah SD 11 0,05 0,50 SMP 2 0,04 0,07 SMA 1 0,03 0,03 5 Kantor Puskesmas 4 0,02 0,09 Kantor Dinas Pertanian 1 0,08 0,08 Kantor Lurah 3 0,06 0,17 Kantor Camat 1 0,08 0,08
KUA Plaju 1 0,03 0,03 Kantor UPTD 2 0,11 0,22 Kantor Pos 1 0,03 0,03 Telkom 1 0,04 0,04 Pertamina (Pengontrol pipa) 1 0,03 0,03 Perusahaan Swasta 11 0,03 0,31 Total 8989 0,97 87,63
Sumber: Pengolahan Data, 2020
Berdasarkan Tabel 3. dan Tabel 5 hasil perhitungan kebutuhan air di atas diketahui bahwa jumlah air yang didistribusikan PDAM Tirta Musi ke pelanggan yakni sebesar 70,94 lt/det lebih rendah dari jumlah air yang dibutuhkan pelanggan di daerah pengaliran Booster Tegal Binangun yaitu sebesar 87,63 lt/det (kekurangan 16,69 lt/det).

## 4.3. Perhitungan Kebutuhan Air Bersih 5 Tahun Ke Depan
Perhitungan  kebutuhan  air  bersih  untuk  5  tahun  ke  depan  dapat  dihitung  dengan mengetahui  laju pertunbuhan pelanggan dalam kurun 5 tahun terakhir seperti  pada Tabel 6 dan hasil kebutuhan air untuk 5 tahun ke depan dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini
Tabel 6. Persentase Pertumbuhan Pelanggan Dalam Kurun 5 Tahun Terakhir Wilayah Penelitian
No Klasifikasi Pelanggan Jumlah Pelanggan (SL) Laju Pertumbuhan Pelanggan Per Tahun (%) 2015 2019 1 Rumah Tinggal 6624 8599 5,36 Pesantren 1 1 0,00 2 Tempat Ibadah Masjid dan Mushola 43 50 3,06 3 Pertokoan / Tempat Usaha Ruko 238 299 4,67 4 Sekolah SD 10 11 1,92 SMP 2 2 0,00 SMA 1 1 0,00 5 Kantor Puskesmas 4 4 0,00 Kantor Dinas Pertanian 1 1 0,00 Kantor Lurah 3 3 0,00 Kantor Camat 1 1 0,00 KUA Plaju 1 1 0,00 Kantor UPTD 2 2 0,00 Kantor Pos 1 1 0,00 Telkom 1 1 0,00 Pertamina (Pengontrol pipa) 1 1 0,00 Perusahaan Swasta 9 11 4,10 Total 6943 8989 19,11
Sumber: Data PDAM Tirta Musi, Maret 2020
Proyeksi  pertumbuhan  pelanggan  dapat  dianalisa  berdasarkan  data  jumlah  pelanggan pada  tahun  2020  dan  nilai  r  pada  masing-masing  sambungan.  Perkembangan  pelanggan diperhitungkan dengan persamaan 1 dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 7. di bawah ini.
Tabel.7. Proyeksi Jumlah Pelanggan Dalam Kurun 5 Tahun Ke Depan Pada Wilayah Penelitian No Klasifikasi Pelanggan r (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 Rumah Tinggal 5,36 8599 9060 9545 10056 10595 11163 Pesantren 0,00 1 1 1 1 1 1 2 Tempat Ibadah Masjid dan Mushola 3,06 50 52 53 55 56 58 3 Pertokoan / Tempat Usaha Ruko 4,67 299 313 328 343 359 376 4 Sekolah SD 1,92 11 11 11 12 12 12 SMP 0,00 2 2 2 2 2 2 SMA 0,00 1 1 1 1 1 1 5 Kantor Puskesmas 0,00 4 4 4 4 4 4 Kantor Dinas Pertanian 0,00 1 1 1 1 1 1 Kantor Lurah 0,00 3 3 3 3 3 3 Kantor Camat 0,00 1 1 1 1 1 1 KUA Plaju 0,00 1 1 1 1 1 1 Kantor UPTD 0,00 2 2 2 2 2 2 Kantor Pos 0,00 1 1 1 1 1 1 Telkom 0,00 1 1 1 1 1 1 Pertamina (Pengontrol pipa) 0,00 1 1 1 1 1 1 Perusahaan Swasta 4,10 11 11 12 12 13 13 Total 8989 9466 9968 10497 11054 11641
Sumber: Pengolahan Data, 2020
Dari  Tabel  6.  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  untuk  menghitung  proyeksi  pertumbuhan pelanggan  dapat  dihitung  dengan  menggunakan  persamaan  1.  Hasil  perhitungan  proyeksi pertumbuhan pelanggan ini nantinya akan digunakan untuk menghitung seluruh total kebutuhan air  bersih  untuk  jangka  waktu  5  tahun  ke  depan.  Pada  Tabel  7.  dapat  dilihat  bahwa  jumlah pelanggan  pada  tahun  2025  adalah  sebanyak  11641  SL  (meningkat  sebanyak  2652  SL  dari tahun 2020).
Tabel 8. Konsumsi Air Dalam Kurun waktu 5 Tahun Ke Depan Pada Lokasi Penelitian
No Klasifikasi Pelanggan Total Konsumsi (Lt/Det) 2021 2022 2023 2024 2025 1 Rumah Tinggal 102,24 103,57 104,75 105,77 106,59 Pesantren 0,34 0,33 0,31 0,30 0,29 2 Tempat Ibadah Masjid dan Mushola 2,33 2,31 2,28 2,25 2,22 3 Pertokoan / Tempat Usaha Ruko 12,66 12,74 12,80 12,84 12,86 4 Sekolah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SD 0,66 0,65 0,63 0,62 0,60 SMP 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 SMA 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 5 Kantor Puskesmas 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 Kantor Dinas Pertanian 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 Kantor Lurah 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 Kantor Camat 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 KUA Plaju 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 Kantor UPTD 0,29 0,28 0,27 0,26 0,24 Kantor Pos 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 Telkom 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 Pertamina (Pengontrol pipa) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 Perusahaan Swasta 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 Total 119,79 121,11 122,26 123,21 123,94
Sumber: Pengolahan Data, 2020
Dari hasil perhitungan pada Tabel 8 di atas, didapatkan hasil bahwa jumlah kebutuhan air pada tahun proyeksi (tahun 2025) adalah sebesar 123,94 lt/det.

## 4.4  Perhitungan Debit Per Blok
Debit  per  blok adalah debit  kebutuhan  yang dihitung pada tiap ruas  pipa  yang di  bagi kedalam beberapa blok, di dalam di hitung ada berapa sambungan layanan yang dibebankan. Q yang digunakan adalah Q layanan . Atau lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini:
Tabel 9. Perhitungan Debit Awal Tiap Blok Wilayah Pengaliran Booster Tegal Binangun
Blok Diameter Pipa Sumber (mm) Sambungan Layanan Q Awal (Lt/Det) Q Losses 20% (Lt/Det) Q Layanan (Lt/Det) (a) (b) (a+b) 1 200 783 rumah + 2 masjid + 12 ruko + 1 Kantor 7.27 1.45 8.72 2 200 1341 rumah = 10 masjid + 13 ruko + 3 SD + 1 puskesmas + 1 kantor lurah 12.61 2.52 15.13 3 300 1470 rumah + 12 masjid + 100 ruko + 3 SD + 1 lurah + 1 kantor camat 17.06 3.41 20.48 4 160 1260 rumah + 8 masjid + 7 ruko + 3 SD + 1 SMP + 1 puskesmas 11.63 2.33 1.95 5 160 339 rumah + 1 masjid/mushola + 10 ruko + 1 SD + 1 Kantor 3.38 0.68 4.05 6 200 535 rumah + 3 masjid + 4 ruko + 1 SMA + 1 puskesmas + 3 kantor 5.10 1.02 6.12 7 110 494 rumah + 2 masjid + 1 SD 4.40 0.88 5.28 8 160 353 rumah + 3 masjid + 23 ruko 3.88 0.78 4.66 9 200 1033 rumah + 7 masjid + 8 ruko 9.72 1.94 11.66 10 160 293 rumah + 10 ruko + 1 SD 2.90 0.58 3.48 11 300 546 rumah + 2 masjid + 75 ruko + 1 puskesmas + 2 kantor swasta 7.22 1.44 8.67 12 200 152 rumah + 37 ruko 2.47 0.49 2.96
Sumber: Pengolahan Data, 2020
Perhitungan  tiap  blok  dilakukan  untuk  memudahkan  dalam  perhitungan  tekanan  pada jaringan pipa. Seperti terlihat di Gambar 1 pembagian jaringan distribusi air bersih yang ada di tiap  blok  (jumlah  pelanggan)  setiap  bloknya.  Perhitungan  debit  dimulai  dari  pipa  induk distribusi  terkecil  yang  terletak  di  ujung  pengaliran  kemudian  diurutkan  sampai  ke  pangkal pengaliran pipa induk distribusi utama.

## 4.5.  Simulasi Tekanan Jaringan Pipa Distribusi Menggunakan Program WaterCAD
Berdasarkan hasil simulasi menggunakan program WaterCAD , dapat dilihat hasil tekanan pada tiap blok jaringan pipa wilayah pengaliran Booster Tegal Binangun seperti pada Tabel 10, Nilai tekanan tertinggi terdapat pada titik junction J-1965 blok 5 (di Booster Tegal Binangun) sebesar  2,962  atm  dan  nilai tekanan  terendah  terdapat  pada titik junction J-1375  blok  7  (Jalan Karang anyar) sebesar 0,858 atm. Menurut  Kepmendagri  No.47  Tahun  1999,  sisa  tekanan air  paling  rendah  adalah  5  mka  (meter  kolom  air)  atau  0,5  atm  sehingga  jaringan  tersebut masih aman, hasil simulasi tekanan per junction i tahun existing yaitu tahun 2020, dapat dilihat pada tabel 10, berikut:
Tabel 10. Hasil Simulasi Tekanan Per Junction Tahun Existing (2020) Label Elevation (m) Demand (l/s) Hydraulic Grade (m) Pressure (atm) J-1375 3 0.106 11.88 0.858 J-2157 3 0.106 11.89 0.859 J-1292 3 0.101 12.36 0.904 J-2348 2 0.085 11.42 0.910 J-2351 2 0.085 11.42 0.910 J-2350 2 0.085 11.42 0.910 J-2347 2 0.085 11.42 0.910 J-2349 2 0.085 11.42 0.910 J-2352 2 0.085 11.43 0.911 J-2537 2 0.101 11.43 0.911 J-2285 3 0.06 12.43 0.911 J-2284 3 0.06 12.43 0.911 J-2536 2 0.101 11.43 0.911 J-2525 2 0.101 11.43 0.911 J-2283 3 0.06 12.43 0.911 J-2785 1 0.154 26.03 2.417 J-2241 2 0.165 27.35 2.449 J-2240 2 0.165 27.35 2.449 J-2774 0 0.154 26.04 2.515 J-1965 0 0.131 30.67 2.962
Sumber: Pengolahan Data, 2020

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis pada wilayah pengaliran Booster Tegal Binangun Palembang, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Kebutuhan air bersih pada tahun 2020 ( existing ) di wilayah pengaliran Booster Tegal Binangun adalah 87,63 lt/det.
2. Proyeksi  pertumbuhan  pelanggan  di  wilayah  pengaliran Booster Tegal  Binangun dalam  jangka  waktu  5  tahun  ke  depan  (tahun  2025)  adalah  11641  sambungan langganan dan kebutuhan air bersih pada tahun 2025 adalah sebesar 123,94 lt/det.
3. Dari  hasil  simulasi  tekanan  jaringan  pipa  distribusi  air  bersih  setelah  dihitung menggunakan program WaterCAD didapat nilai tekanan sebesar 0,858 atm pada titik junction J-1375  blok  7  (Ujung  Jalan  Karang  Anyar)  sampai  2,962  atm  pada  titik junction J-1965 blok 5 (di Booster Tegal Binangun)

## DAFTAR PUSTAKA
Dharmawasetiawan, Martin (2004). Sistem Perpipaan Distribusi Air Minum . Jakarta. Ekamitra Engineering
Kota Palembang Dalam Angka 2020, Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan.pdf Chay Asdak. 2007. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai : Gajah Mada University Press.
https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/8147/Analisa-distribusi-air-pada-pipa-jaringan- distribusi-di-sub-zone-sondakan-pdam-kota-Surakarta-dengan-simultaneous-loop- equation-method
http://eprints.unsri.ac.id/667/1/Makalah_Baitullah_Jogja_Des2011.pdf http://pumpapplication.blogspot.co.id/2014/02/friction.html http://www.infokemendikbud.com/2017/07/inilah-aturan-jumlah-siswa-dan-rombel.html
https://www.panduankuliah.com/kampus/stikes-aisyiyah-palembang/farmasi
https://www.scribd.com/presentation/343477156/Langkah-langkap-Penggunaan-Program- Watercad-v8i
https://www.scribd.com/document/318701424/Aplikasi-Software-WaterCAD-Untuk- Perencanaan-Jaringan-Pipa-Di-Perumahan-Puncak-Borobudur-Kota-Malang-Wiwit- Indah-Yamianti-115060413111002
Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI.  No.  492  tahun  2010. Tentang  Persyaratan  Kualitas  Air Minum.
Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI.  No.  907/MENKES/VII/2002. Syarat  –  syarat  dan Pengawasan Kualitas Air Minum.
Kriteria Perencanaan Dirjen Cipta Karya Dinas PU, 1996.
Nurmansyah, “ Analisis Kebutuhan Air Bersih PT. Adhya Tirta Sriwijaya Di Blok III Perumnas Talang Kelapa ” Skripsi, Universitas Tridinanti Palembang.
Peraturan  Pemerintah  RI.  No.  82  Tahun  2001. Pengolahan  Kualitas  Air  dan  Pengendalian Pencemaran Air.
Pitojo Setijo, Ir. Purwantoyo, Eling, Drs. Msi. 2003. Deteksi Pencemar Air Minum. Semarang : Penerbit Aneka Ilmu.
Suryadi,  “ Analisa  Perhitungan  Kebutuhan  Air  Perumahan  Griya  Asri  Dengan  Menggunakan Program WaterCAD” Skripsi, Universitas Tridinanti Palembang.