Implementasi Konsep Konservasi Air di Gedung Apartemen X
Vine Valenia David 1 *, Kancitra Pharmawati 2 , Djoni Kusmulyana Usman 3
1,2, 3 Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional, Bandung *Koresponden email: vinevaleniad123@gmail.com
Diterima: 12 Agustus 2019 Disetujui: 1 Oktober 2019

## Abstract
Clean water crisis that occurred in Bandung is caused by land conversion in North Bandung area which is a recharge area into commercial buildings. This increases runoff rate from 40% to 70% that can lead can lead to flooding and reduced groundwater availability. Therefore, it is necessary to save water by imple- menting  water  conservation.  Considering  those  problems,  this  study  aims  to  apply  the  concept  of  water conservation in X Apartment building that is located in the North Bandung Region by referring to Mayor Regulation of Bandung in 2016. Water conservation efforts that will be applied are wastewater reuse into water recycle, rainwater harvesting, infiltration well construction and placing water meters. The applica- tion of water conservation concept considers two conditions, namely in rainy season and dry season. Total need for clean water can be saved by 45,8% in dry season, while in rainy season clean water can be saved by 31,74%.
Keywords : water  conservation,  recycle  water,  rainwater  harvesting,  infiltration  well,  water  meter

## Abstrak
Krisis  air  bersih  yang  terjadi  di  Kota  Bandung  diakibatkan  oleh  alih  fungsi  lahan  di  Kawasan  Bandung Utara  yang  merupakan  daerah  resapan  air  menjadi  bangunan-bangunan  komersil.  Hal  tersebut  memicu terjadinya  peningkatan  limpasan  air  permukaan  dari  40%  menjadi  70%,  sehingga  dapat  menimbulkan banjir  dan  ketersediaan  air  tanah  berkurang.  Maka,  agar  ketersediaan  air  tanah  tetap  terjaga  perlu  dil- akukan penghematan air dengan menerapkan konservasi air. Mengingat permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menerapkan konsep konservasi air di gedung Apartemen X yang berlokasi di Kawasan Ban- dung  Utara  dengan  mengacu  kepada  Peraturan  Wali  Kota  Bandung  tahun  2016.  Usaha  konservasi  air yang  diaplikasikan  yaitu  pemanfaatan  air  limbah  menjadi  air  daur  ulang,  pemanenan  air  hujan,  pem- bangunan  sumur  resapan  dan  peletakan  meter  air.  Penerapan  konsep  konservasi  air  ini  mempertim- bangkan  dua  kondisi  yaitu  musim  hujan  dan  musim  kemarau.  Total  kebutuhan  air  bersih  dapat  dihemat sebesar  54,22%  pada  musim  kemarau,  sedangkan  di  musim  hujan  air  bersih  dapat  dihemat  sebesar 31,74%.
Kata kunci : konservasi air, air daur ulang, pemanenan air hujan, sumur resapan, meter air

## 1. Pendahuluan
Kota Bandung sebagai salah satu kota metropolitan, memiliki aktivitas yang berpengaruh terhadap pendapatan  ekonomi  kota  salah  satunya  dari  sektor  pariwisata.  Berdasarkan  BPS  Kota  Bandung  (2018), sektor pariwisata memiliki kontribusi terbesar terhadap pendapatan ekonomi Kota Bandung yaitu sebesar 25,65%.
Daya tarik yang dimiliki sektor pariwisata Kota Bandung, menimbulkan peningkatan jumlah pen- datang yang mendorong peningkatan pembangunan hunian baru bagi para pendatang, salah satunya ada- lah apartemen. Apartemen X merupakan sebuah bangunan hunian bertingkat yang direncanakan berlokasi kawasan Bandung Utara dengan menempati luas tanah sebesar 3.140 m 2 dan bangunan seluas 28.452 m 2 yang terdiri dari 15 lantai. Pembangunan gedung apartemen tersebut, harus memperhatikan kualitas sara- na dan prasarana gedung agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih serta sistem sanitasi yang tersalurkan untuk seluruh penghuni gedung dengan adanya sistem plumbing (Noerbambang, 2005)
Lokasi perencanaan pembangunan Apartemen X yang terletak di Kawasan Bandung Utara tersebut, memiliki fungsi sebagai kawasan resapan air (RTRW Kota Bandung Tahun 2011 – 2031). Sebagai daerah resapan  air,  kawasan  Bandung  Utara  berperan  dalam  menyimpan  cadangan  air,  sehingga  pembangunan yang mengakibatkan perubahan tata guna lahan wilayah tersebut, akan menimbulkan peningkatan limpa-
san air saat terjadinya hujan. Selain itu, Peraturan Wali Kota Bandung No 1023 Tahun 2016 menyatakan bahwa bangunan gedung baru wajib menerapkan konsep bangunan hijau dengan aspek konservasi air.
Mengingat hal tersebut, maka pembangunan  Apartemen X ini menerapkan konsep bangunan hijau dengan aspek konservasi air. Penerapan aspek konservasi air yang dilakukan yaitu dengan mengupayakan pemisahan  sistem  plambing  air  bersih  dengan greywater dan blackwater ,  penggunaan  meter  air,  pem- anfaatan air hujan dengan rainwater harvesting , sumur resapan dan daur ulang air bekas agar ketersediaan air tanah tetap terjaga .

## 2. Studi Literatur
Studi  literatur  dilakukan  dengan  mengumpulkan  teori  pendukung  yang  relevan  dari  awal  hingga akhir  penelitian selain  itu,  meninjau  pula  standar  serta  peraturan  yang  digunakan.  Adapun  standard  an peraturan yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1023 Ta- hun  2016  tentang  Bangunan  Gedung  Hijau,  SNI  03-7065-2005  tentang  Tata  Cara  Perencanaan  Sistem Plambing, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031.

## 2.1. Konservasi Air
Konservasi  air  merupakan  suatu  usaha  pengurangan  pemakaian  air  atau  pengingkatan  pemanfaatan air (Kumari dan Singh, 2017). Sedangkan menurut Green Building Council Indonesia (2018), konservasi air adalah mengurangi pemakaian air bersih yang tidak diperlukan, meningkatkan sistem daur ulang serta pemakaian kembali air hujan ataupun air buangan. Konservasi air bertujuan untuk meningkatkan volume air dan efisiensi penggunaan air, serta memperbaiki kualitas air sesuai peruntukan, sehingga keterseediaan air  terjaga  serta  meningkatkan  suplai  air.  Penerapan  konservasi  air  yang  baik  yaitu  gabungan  dari  kon- servasi  segi  suplai  air  untuk  pemakaian  air  kemudian  hari  dan  konservasi  segi  kebutuhan  yaitu  efisiensi pemakaian air (Kodoatie dan Syarief, 2010)
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hi- jau penerapan konservasi air terdiri dari pemanfaatan air hujan, pemanfaatan air bekas, penggunaan sani- ter hemat air, perencanaan sumur resapan dan penggunaan meter air.

## 2.2. Pemanfaatan Air Hujan
Pemanfaatan  air  hujan  dengan rainwater  harvesting yang  selanjutnya  ditampung  dalam  tangki  air baku lalu diolah ke IPA (Intalasi Pengolahan Air Bersih). Hasil pengolahan dimanfaatkan untuk konsum- si air primer (Peraturan Wali Kota Bandung, 2016).

## 2.3. Pemanfaatan Air Bekas
Pemanfaatan air bekas. Air buangan yang digunakan bersumber dari air buangan non kakus. Jenis air buangan ini ditampung dalam tangki penampungan kemudian diolah dengan instalasi pengolahan air bu- angan  ( wastewater treatment plant ). Air buangan  yang telah dilakukan pengolahan lalu disimpan di da- lam tangki penampungan air daur ulang ( recycle water tank ) (Peraturan Wali Kota Bandung, 2016). 2.4. Peralatan Saniter Hemat Air
Penggunaan  alat  saniter  hemat  air  berfungsi  mengurangi  pemakaian  air  berlebih ( Green  Building Council Indonesia, 2018).

## 2.5. Sumur Resapan
Sumur  resapan  merupakan  resapan  buatan  untuk  memberikan  cadangan  bagi  air  tanah  akibat  per- mukaan  tanah  yang  ditutupi  oleh  gedung  dan  prasarananya.  Sumur  resapan  merupakan  bangunan  yang berbentuk  sumur  yang  memiliki  fungsi  dalam  menampung  aliran  air  permukaan  dan  menginfiltrasi- kannnya kedalam tanah. Air hujan yang tidak terinfiltrasi oleh tanah akan dialirkan menuju saluran drain- ase kota yang pembuangan akhirnya akan mengarah ke badan penerima (DAI, 2012).
Pembuatan sumur resapan bertujuan untuk mengendalikan banjir, mengurangi krisis air bersih, serta melindungi kesetimbangan air tanah (DAI, 2012).

## 2.6. Meter Air
Meter  air  digunakan  untuk  mengukur  air  yang  digunakan,  dengan  meteran  air,  pengguna  air  dapat mengetahui  apabila  terjadi  kebocoran  pipa  dan  menghitung  biaya  penggunaan  air.  Peletakan  meter  air diletakan pada (Peraturan Wali Kota Bandung, 2016) :
a. Keluaran sumber air bersih yang berasal dari pipa service PDAM
b. Keluaran sumber air baku air tanah
c. Keluaran  tangki  penampungan  air  daur  ulang  ( greywater )  yang  telah  diolah  oleh  STP  ( Sewage Treatment Plant )

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data-data sekunder yang sudah tersedia seperti denah lo- kasi perencanaan gedung, denah arsitek setiap lantai, fungsi ruang dan luas setiap lantai.
3.1. Pengolahan Data dan Perencanaan Teknis

## 3.1.2 Perhitungan Jumlah Populasi
Jumlah  populasi  gedung  Apartemen  X dihitung  dengan  menggunakan  metode  perbandingan  luas bangunan efektif menggunakan persamaan berikut.
Jumlah Populasi = 𝐋𝐮𝐚𝐬 𝐞𝐟𝐞𝐤𝐭𝐢𝐟 (%) 𝐱 𝐋𝐮𝐚𝐬 𝐥𝐚𝐧𝐭𝐚𝐢 (𝐦 𝟐 )
𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫 𝐛𝐞𝐛𝐚𝐧 𝐡𝐮𝐧𝐢𝐚𝐧 (𝐦 𝟐 /𝐨𝐫𝐚𝐧𝐠) (1)

## 3.1.3 Perhitungan Kebutuhan Air Bersih
Kebutuhan  air  bersih  dalam  gedung  dihitung  sesuai  jumlah  penghuni  gedung  dan  standar pemakaian  air  bersih.  Besar  kebutuhan  air  bersih  dalam  satu  hari  dapat  dihitung  dengan  menggunakan rumus di bawah ini (Noerbambang, 2005).
Q d = jumlah penghuni x standar pemakaian air
(2)
Standar kebutuhan air penghuni gedung yang digunakan yaitu berdasarkan SNI 03-7065-2005 ten- tang Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing berdasarkan peruntukkan fungsi ruang seperti dalam Tabel 1. Pemakaian air untuk penggunaan gedung apartemen dilakukan pendekatan dengan rumah susun.
Tabel 1. Standar pemakaian air Penggunaan Gedung Pemakaian Air Satuan Apartemen 100 Liter/penghuni/hari Kantor 50 Liter/pegawai/hari Gedung Serbaguna 25 Liter/kursi Restoran 15 Liter/kursi Peribadatan 10 Liter/jemaah Sumber : SNI 03-7065-2005 & Noerbambang (2005)

## 3.1.4 Usaha Konservasi Air
Usaha  konservasi  air  bertujuan  untuk  mengetahui  besaran  air  bersih  yang  berkurang  oleh  usaha pengurangan  penggunaan  sumber  air  utama  primer  PDAM  dengan  memanfaatkan  kembali  air  bekas ( greywater )  untuk  kebutuhan flushing dan rainwater  harvesting .  Besar  usaha  konservasi  air  ditentukan berdasarkan  dua  kondisi  yaitu  musim  hujan  dan  musim  kemarau.  Usaha  penghematan  air  musim  hujan dapat dihitung dengan persamaan berikut.
Usaha konservasi air = besar air daur ulang + pemanfaatan air hujan (3)
Sehingga untuk mengetahui persentase usaha konservasi air ditentukan sebagai berikut .
Persentase (%) = 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖 𝑎𝑖𝑟
𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑖𝑟 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑥 100% (4)
Sedangkan, pemanfaatan air hujan untuk menghitung besar usaha konservasi air pada musim kema- rau dapat diasumsikan tidak ada pemanfaatan air hujan .

## 3.1.5 Timbulan Air Limbah
Berdasarkan  perhitungan  kebutuhan  air  bersih,  maka  akan  diketahui  timbulan  air  limbahnya.  Air limbah dihasilkan sebesar 80% dari total kebutuhan air bersih. Terdapat dua jenis air limbah yaitu black- water dan greywater . Blackwater yang  dihasilkan  dalam  air  limbah  yaitu  sebesar  25%  sedangkan grey- water sebesar  75%.  Penentuan  debit  air  limbah  dapat  ditulis  dalam  persamaan  berikut  (Hardjosuprapto, 2000).
Q air limbah = 80% x Total kebutuhan air bersih
(5)

## 3.1.6 Besar Daur Ulang Air Limbah
Air daur ulang merupakan air bekas ( greywater ) yang telah diolah dalam Sewage Treatment Plant (STP). Seawage Treatment Plant (STP) adalah sistem pengolahan air limbah domestik menjadi air bersih kelas 2, yang dimanfaatkan untuk flushing , menyiram tanaman atau dibuang ke sungai tanpa mencemari air  sungai  (Topare  dkk,  2019).  Pada  perencanaan  ini,  air  hasil  pengolahan  STP  dimanfaatkan  sebagai sumber  air  sekunder  keperluan flushing .  Besar greywater yang  dimanfaatkan  sebagai  daur  ulang  yaitu sebesar 75% dari timbulan air limbah yang dihasilkan (Hardjosuprapto, 2000).
Jenis  alat plambing  yang memerlukan flushing untuk menggelontorkan kotoran  yaitu water closet (WC)  dan  urinal.  Besaran  daur  ulang  air  limbah  ditentukan  berdasarkan  banyaknya  penggunaan  alat plambing setiap hari, kebutuhan air yang diperlukan setiap kali flushing dan jumlah populasi gedung, se- hingga  akan  diperoleh  jumlah  air  limbah  yang  di  daur  ulang  dalam  1  hari.  Penentuan  besar  kebutuhan flushing dihitung dengan persamaan berikut (Rinka, 2014).
Kebutuhan flushing = Kebutuhan air alat plambing (L/ flush ) x pemakaian alat plambing per hari.   (6)
Besarnya air daur ulang sama dengan total keperluan flushing populasi sehingga jumlahnya diten- tukan sesuai persamaan berikut.
Besar  daur  ulang  air  limbah  =  kebutuhan flushing (L/ flush )  x    banyak  penggunaan  (per  hari)    x jumlah  populasi  (orang)
(7)

## 3.1.7 Rainwater Harvesting
Salah satu pemanfaatan air hujan yaitu dengan cara pemanenan air hujan atau rainwater harvesting . Air  hujan  yang  dipanen  dalam  sebuah  tangki  akan  digunakan  sebagai  sumber  air  primer  dalam  sebuah penampungan air baku yaitu raw  water tank . Raw  water tank merupakan tangki yang berfungsi menam- pung air baku berasal dari air tanah dan  air  hujan Air baku tersebut digunakan untuk mengurangi  kebu- tuhan air bersih dari PDAM pada musim penghujan. Pemanfaatan air hujan tersebut dimaksudkan sebagai upaya mengurangi beban sistem drainase kota oleh limpasan air hujan.
Penentuan kapasitas raw water tank dapat dihitung sebagai berikut (Peraturan Wali Kota Bandung, 2016) :
V raw water tank = 0,025 m x luas lantai dasar (m 2 ) (8)

## 3.1.8 Sumur Resapan
Sumur resapan dibangun dengan tujuan menampung air hujan yang berasal dari atap dan air hujan yang  jatuh  ke  tanah/ site  plan selanjutnya  diresapkan  kedalam  tanah.  Penentuan  dimensi  sumur  resapan dapat  dihitung  dengan  persamaan  berdasarkan  Peraturan  Wali  Kota  Bandung  Nomor  1023  Tahun  2016 berikut:
V sumur resapan = 0,025 m x luas lantai dasar (m 2 ) (9)

## 3.1.9 Peletakan Meter Air
Penggunaan  meter  air  berfungsi  mengukur  banyaknya  air  yang  digunakan.  Hasil  pengukuran  air oleh meter air dapat digunakan untuk menghitung biaya penggunaan air, mengontrol terjadinya kebocoran pipa (Green Building Council Indonesia, 2018) . Mengacu kepada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1023  Tahun  2016  tentang  Bangunan  Gedung  Hijau,  meter  air  dalam  perencanaan  ini  akan  diletakan  di setiap inlet keluaran sumber air bersih primer (air tanah dan air PDAM saja) dan outlet sumber air bersih sekunder.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Kondisi Eksisting
Gedung Apartemen X merupakan sebuah gedung bertingkat yang didalamnya terdiri dari tempat  – tempat hunian serta dilengkapi berbagai fasilitas – fasilitas pendukung. Apartemen X berlokasi di kawa- san Bandung Utara dengan  lahan  seluas 3.140 m 2 dengan luas bangunan  sebesar 28.452 m 2 . Gedung ini hanya memiliki satu bangunan gedung saja.
Bangunan  Apartemen X memiliki total 15 lantai.  Fasilitas utama  yaitu tempat hunian  yang terdiri dari  kamar  tidur,  dapur,  toilet  serta  ruang  tamu  terletak  pada  lantai  dua  hingga  11.  Sedangkan,  fasilitas
pendukung seperti minimarket, mushola, kantin, ruang bersama serbaguna, dan lainnnya berada di lantai basement dan ground floor .
Tipe unit apartemen ini merupakan kamar dengan tipe studio dan loft . Terdapat 2 tipe kamar studio yaitu kamar studio tipe 1 dan kamar studio tipe 2 pada setiap lantai di lantai dua sampai 11. Kamar studio tipe  1  terdiri  dari  13  kamar  Studio  A,  7  kamar  Studio  B,  2  kamar  Studio  C Corner ,  1  kamar  Studio  D Corner , 1 kamar Studio E Corner dan 1 kamar Studio F Corner yang memiliki fasilitas tempat tidur, toi- let dan dapur. Kamar studio tipe 2 dengan fasilitas tempat tidur, toilet, dapur dan  ruang tamu.
Perencanaan  sistem  pengaliran  air  bersih  yang  diterapkan  pada  gedung  merupakan  sistem  tangki atap. Kebutuhan air bersih yang diperlukan oleh gedung berasal dari dua sumber yaitu sumber air primer dan sumber air sekunder.
Sumber  air  bersih  primer  yang  digunakan  untuk  aktivitas  domestik  seperti  mandi,  mencuci,  me- masak dan lainnya berasal dari PDAM sebagai sumber air utama dan air tanah juga air hujan hasil pema- nenan sebagai sumber air cadangan.
Air bersih PDAM ditampung didalam ground water tank (GWT). Sedangkan sumber air cadangan ditampung didalam tangki raw water tank namun sumber air ini akan dialirkan menuju GWT apabila di- perlukan. Air bersih yang dalam GWT akan dialirkan menuju roof tank (RT) dengan bantuan pompa. Alat plambing yang dialirkan oleh sumber air primer yaitu jet spray , shower , lavatory , kitchen sink dan faucet . Selain itu, sistem penyediaan air bersih gedung terdapat sumber air bersih lain yaitu sumber air sekunder yang merupakan air hasil olahan STP ( Sewage Treatment Plant ) yang berasal dari greywater bersumber dari kitchen sink , floor drain dan lavatory . Air bersih sekunder ditampung kedalam tangki air daur ulang setelah diolah di STP.
STP untuk mengolah air limbah yang diterapkan yaitu STP dengan teknologi biotech . Pengolahan air limbah dalam STP ini memanfaatkan sistem pengolahan aerob dan anaerob sehingga air limbah dapat diolah menjadi air bersih. Selain itu STP biotech dapat membunuh bakteri patogen yang terkandung da- lam air limbah karena memiliki sistem desinfeksi (Fibertek, 2016). Hasil olahan STP dimanfaatkan kem- bali  untuk  keperluan flushing alat  plambing water  closet dan  urinal.  Sedangkan  air  kotor  ( blackwater ) yang dihasilkan dari alat plambing water closet dan urinal disalurkan dan diolah dalam tangki septik. Pada  pengaliran  air  hujan  di  gedung  Apartemen  X,  air  hujan  yang  jatuh  ke  atap  gedung perencanaan disalurkan melalui talang air hujan dan pipa tegak, selanjutnya, air hujan ditampung ke da- lam  tangki  air  baku,  lalu  disalurkan  menuju ground  water  tank (GWT)  setelah  diolah  pada water  treat- ment plant (WTP) untuk dimanfaatkan sebagai sumber air primer.
Apabila  air  hujan  yang  ditampung  dalam  tangki  air  baku  berlebih,  maka  akan  disalurkan  menuju sumur  resapan.  Selain  itu,  sumur  resapan  juga  akan  menangkap  air  hujan  yang  jatuh  pada site  plan ge- dung  perencanaan.  Skema  perencanaan  penerapan  konservasi  air  di  Apartemen  X  dapat  dilihat  pada Gambar 1.

## 4.2. Perhitungan Jumlah Populasi
Perkiraan  jumlah  populasi  dihitung  untuk  memperoleh  besar  kebutuhan  air  bersih  penghuni  kese- luruhan  gedung  dengan  persamaan  2.  Sedangkan  jumlah  populasi  dihitung  dengan  menggunakan  persa- maan  1.  Persentase  untuk  menentukan  banyaknya  pria  dan  wanita  dari  jumlah  populasi  mengacu  pada BPS Kota Bandung (2018) yaitu pria sebesar 50,4% dan wanita sebesar 49,6%. Jumlah populasi gedung ditunjukan dalam Tabel 2.
Tabel 2. Jumlah populasi gedung Populasi Jumlah Populasi (orang) Penghuni 870 Tamu 204 Pegawai 26 Total 1.100 Sumber: Hasil pengolahan data (2019)
Jumlah  populasi  gedung  Apartemen  X  yaitu  sebanyak  1.100  orang  dengan  jumlah  penghuni  870 orang, tamu 204 orang dan pegawai 26 orang .

## 4.3. Perhitungan Kebutuhan Air
Kebutuhan air bersih dalam gedung ditentukan berdasarkan populasi penghuni setiap lantai dengan menggunakan  standar  kebutuhan  air  per  orang  per  hari  berdasarkan  fungsi  ruangan  setiap  lantai  (Persa- maan 1). Kebutuhan air bersih populasi dapat dilihat dalam Tabel 3.
Tabel 3. Kebutuhan air bersih Populasi Kebutuhan Air (L/hari) Penghuni 87.000 Tamu 4.588 Pegawai 2.115,17 Total 93.703,16
Sumber: Hasil pengolahan data (2019)
Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah kebutuhan air bersih keseluruhan untuk Gedung Apartemen X sebesar 93.703,16 L/hari.
Gambar 1. Skema penerapan konservasi air

## 4.4. Timbulan Air Limbah
Aktifitas domestik dari gedung perencanaan menghasilkan air limbah sebesar 80% dari total kebu- tuhan  air  bersih. Blackwater yang  dihasilkan  dalam  air  limbah  yaitu  sebesar  25%  sedangkan greywater menghasilkan 75% (Hardjosuprapto, 2000). Penentuan besar air limbah dapat dihitung menggunakan per- samaan 5. Berikut hasil rekapitulasi timbulan air limbah di gedung Apartemen X yang ditunjukan dalam Tabel 4.
Tabel 4. Rekapitulasi timbulan air limbah Air Limbah Timbulan (L/hari) Greywater 56.221,90 Blackwater 18.740,63 Total Air Limbah 74.962,53 Sumber: Hasil pengolahan data (2019)
Dari  hasil  perhitungan,  diperoleh  timbulan  air  limbah  yaitu  74.962,53  L/hari  dengan  timbulan greywater sebesar 56.221,90 dan timbulan blackwater sebesar 18.740,63 L/hari.

## 4.5. Perhitungan Besar Daur Ulang Air Limbah
Besar  air daur ulang limbah harian ditentukan berdasarkan besaran air yang digunakan setiap kali flushing WC dan urinal serta banyakanya pemakaian WC dan urinal dalam sehari oleh penghuni gedung. Jumlah air limbah yang didaur ulang akan sama dengan jumlah air yang diperlukan oleh penghuni untuk keperluan flushing .
Kebutuhan air tiap pemakaian merupakan kebutuhan air yang digunakan oleh alat plambing water closet (WC) dan urinal setiap kali flush . Jumlah air yang digunakan WC untuk sekali flush yaitu sebanyak 6 L/ flush sedangkan urinal memerlukan air sebanyak 4 L/ flush ( Green Building Council Indonesia , 2018). Penggunaan WC dan urinal dalam sehari juga memengaruhi besarnya daur ulang air limbah. Kebutuhan air  alat  plambing  dapat  dilihat  pada  Tabel  5.  Sedangkan  pemakaian  WC  dan  urinal  dalam  satu  hari  di- tunjukan dalam Tabel 6.
Tabel 5. Kebutuhan air alat plambing No Jenis Alat Plambing Kebutuhan air (L/ flush ) 1 Water closet (WC) 6 2 Urinal 4 Sumber : Green Building Council Indonesia (2018) Tabel 6. Pemakaian WC dan urinal dalam satu hari No Populasi Banyaknya penggunaan (kali per hari) WC Urinal 1 Penghuni 5 - 2 Pegawai 4 2 3 Tamu 2 2
Sumber : Dietemann dkk., (2002) & Efficiency. A.f.W (2008)
Berdasarkan Tabel 5 dan Tabel 6, maka banyak kebutuhan flushing penghuni gedung dalam sehari dan besar air daur ulang limbah dapat ditentukan menggunakan persamaan 6 dan persamaan 7. Berikut hasil perhitungan kebu- tuhan flushing dan besar air daur ulang di gedung Apartemen X pada Tabel 7 dan Tabel 8.
Tabel 7. Kebutuhan Flushing Populasi Jenis Alat Plambing Kebutuhan Air tiap Pemakaian( L/hari) Banyak Penggunaan (kali per hari) Kebutuhan Flushing (L/ flush ) Penghuni WC 6 5 30 Tamu WC Urinal 6 4 2 2 12 8 Pegawai WC Urinal 6 5 4 2 24 8
Sumber: Hasil pengolahan data (2019)
Tabel 8. Besar air daur ulang
Populasi Jenis Alat Plambing Jumlah Populasi (orang) Kebutuhan Flushing Kebutuhan Air Daur Ulang (L/hari) Penghuni WC 870 30 26.100 Tamu WC Urinal 204 12 8 1.693,93 1.129,28 Pegawai WC Urinal 26 24 8 612,38 204,13 Total 1.100 - 29.739,72 Sumber: Hasil pengolahan data (2019)
Jadi, besar air limbah yang dilakukan daur ulang yaitu 29.739,72 L/hari. 4.6. Rainwater Harvesting
Upaya  konservasi  lain  yang  diterapkan  selain  daur  ulang  air  yaitu  pemanfaatan  air  hujan.  Pem- anfaatan  air  hujan  dilakukan  dengan  menangkap  air  hujan  oleh catchment  area pada  atap  lalu  air  hujan dialirkan dari talang menuju ke pipa tegak air hujan yang akan mengarah pada raw water tank atau tangki air baku. Raw water tank menampung sumber air bersih primer yang berasal dari air hujan dan air tanah. Pada musim hujan, pemanfaatan air hujan diutamakan dibandingkan dengan air tanah untuk men- gurangi pemakaian air bersih PDAM. Sedangkan, di musim kemarau, air bersih yang berasal dari PDAM digunakan sebagai sumber air utama. Kapasitas raw water tank sumber air bersih sekunder dihitung ber- dasarkan persamaan 8, sehingga diperoleh kapasitas raw water tank sebesar 21,35 m 3 untuk menampung air hujan dan air tanah.
Apabila  air  hujan  berlebih  sehingga  tidak  dapat  ditampung  dalam raw  water  tank lagi,  maka kelebihan air hujan akan disalurkan menuju sumur resapan.

## 4.7. Sumur Resapan
Sumur  resapan  pada  gedung  Apartemen  X  direncanakan  akan  menampung  air  larian  permukaan yang berasal site plan , supernatan dari tangki septik, air berlebih yang ditampung dalam raw water tank , juga air hasil pengolahan STP yang berlebih dan tidak digunakan sebagai konsumsi air bersih sekuder.
Kapasitas  sumur  resapan  ditentukan  menggunakan  persamaan  9  sesuai  Peraturan  Wali  Kota  Ban- dung  Nomor  1023  Tahun  2016  tentang  Bangunan  Gedung  Hijau  maka  volume  sumur  resapan  yang dibangun yaitu 21,35 m 3 .

## 4.8. Peletakan Meter Air
Meter air adalah alat yang berfungsi mengukur besarnya aliran air yang mengalir. Pemasangan me- ter air bertujuan mendeteksi kebocoran air, serta menghitung biaya pemakaian air ( Green Building Coun- cil Indonesia, 2018).
Pemasangan meter air pada gedung  Apartemen X mengacu  kepada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau, meter air akan diletakan pada beberapa tem- pat sebagai berikut :
1. Keluaran sumber air bersih yang berasal dari pipa service PDAM sebeleum ditampung kedalam tangki penampungan air bersih yang akan didistribusikan ke setiap alat plambing sebagai air bersih primer
2. Keluaran sumber air baku air tanah sebelum ditampung kedalam tangki penampungan air baku
3. Keluaran tangki penampungan air daur ulang ( greywater ) yang telah diolah oleh STP ( Sewage Treat- ment Plant ) dan akan digunakan sebagai air bersih sekunder untuk keperluan flushing

## 4.9. Usaha Konservasi Air
Konservasi air di gedung Apartemen X yang diterapkan diantaranya pemanfaatan air limbah men- jadi air daur ulang, pemanfaatan air hujan, pembangunan sumur resapan serta pemasangan meter air. Pen- erapan usaha konservasi air oleh pemanfaatan air limbah menjadi air daur ulang dan pemanfaatan air hu- jan  berpengaruh  dalam  mengurangi  penggunaan  sumber  air  bersih  PDAM  gedung  perencanaan.  Usaha konservasi  air  dapat  dihitung  berdasarkan  kebutuhan  total  air  bersih  gedung  yaitu  sebanyak    93.703,16 L/hari (lihat Tabel 3) dan besar air daur ulang sebanyak 29.739,72 L/hari (lihat Tabel 8).
Usaha konservasi air ditentukan berdasarkan dua kondisi, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Penentuan dua kondisi tersebut dilakukan karena mempertimbangkan besaran pemanfaatan air hujan pada musim  hujan  dan  musim  kemarau.  Besarnya  air  bersih  yang  berkurang  dengan  menerapkan  usaha  kon-
servasi  air  dapat  dihitung  menggunakan  persamaan  3  dan  persamaan  4.  Hasil  rekapitulasi  perhitungan usaha konservasi air ditunjukan dalam Tabel 9 berikut.
Tabel 9. Rekapitulasi usaha konservasi air Kondisi Penghematan Air (L/hari) Persentase (%) Musim Hujan 51.089,72 54,22 Musim Kemarau 29.739,72 31,74

## Sumber: Hasil pengolahan data (2019)
Pada  kondisi  musim  hujan,  pemanfaatan  air  hujan  sebesar  21.350  L/hari  diasumsikan  memenuhi raw  water  tank sehingga  besar  usaha  konservasi  air  yaitu  51.089,72  L/hari  dengan  persentase  sebesar 54,22%.  Sedangkan  pada  musim  kemarau,  diasumsikan  tidak  terjadi  hujan  dan  hanya  menggunakan  air PDAM  sebagai  sumber  air  bersih  primer  utama  maka  besar  usaha  konservasi  air  yaitu  29.739,72  L/hari dengan persentase sebesar 31,74%.

## 5. Kesimpulan
Penerapan  konservasi  air  di  gedung  Apartemen  X  dapat  menghemat  air  baik  di  musim  kemarau maupun di musim hujan. Pada musim kemarau air akan dihemat sebanyak  51.089,72 L/hari dengan per- sentase  sebesar  54,22%  sedangkan  pada  musim  hujan  air  dapat  dihemat  sebanyak  29.748,46  L/hari dengan persentase sebesar 31,75%.

## 6. Referensi
BPS Kota Bandung. (2018). Bandung dalam Angka 2018. Badan Pusat Statistik Kota Bandung. DAI. (2012). Sumur Resapan Sebuah Adpatasi Perubahan Iklim dan Konservasi Sumberdaya Air. USAID
Indonesia: USAID Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene Diatemann,  A., Goodman, J., Gregg, T., dan  Nelson, J. (2002). Overview of Retrofit Strategies-A Guide for Apartment Owners and Managers . San Fransisco: Water Resouurces Engineering , Inc.
Efficiency, A.f.Wp. (2008). Commercial Restroom Water Audits Fibertek, P. S. U. (2016). IPAL-STP BioRich. Diunduh dari suryautamafibertek.co.id Green Building Council Indonesia. 2018. Naskah Guidelines Green Building Council Indonesia. Diunduh dari gbcindonesia.org.
Hardjosuprapto, M. M. (2000). Penyaluran Air Buangan. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
Kodoatie, R. J., dan  Syarief, R. (2010). Tata Ruang Air . Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET. Kumari, M., dan  Singh, J. (2017). Water Conservation: Startegies and Solutions . International Journal of Advanced Research and Review, 1 (4), 75-79.
Noerbambang, S.M., dan Morimura, T. (2005). Perencanaan dan Pemeliharaan Sistem Plambing. Jakarta: Pradnya Paramita.
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau. RTRW Kota Bandung tahun 2011 -2013.
Rinka,  D.Y.  (2014).  Perencanaan  Sistem  Plambing  Air  Limbah  dengan  Penerapan  Konsep Green Building pada Gedung Panghegar Resort Dago Golf-Hotel&Spa. Jurnal Reka Lingkungan .
SNI 03-7065-2005 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing. Topare,  N.,  J  Attar,  S.,  dan    M  Manfe,  M.  (2019). Sewage/Wastewater  Treatment  Technologies  :  A Review .