## Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering

## Analisa Pembebanan Transformator Distribusi 20 kV Pada Penyulang LS5 Gardu LSA 249
Syukri Program Studi Teknik Elektro
Universitas Iskandar Muda
Aceh, Indonesia
syukrie0383@gmail.com Teuku Murisal Asyadi Program Studi Teknik Elektro Universitas Iskandar Muda Aceh, Indonesia teukumurisal@gmail.com Muliadi Program Studi Teknik Elektro Universitas Iskandar Muda Aceh, Indonesia muliadi.tripa@gmail.com Firwan Moesnadi Program Studi Teknik Elektro Universitas Iskandar Muda Aceh, Indonesia firwan_nad@pln.co.id Diterima : Mei 2022 Disetujui : Juli 2022 Dipublikasi : Juli 2022
Abstrak—Jaringan  sistem  distribusi  tenaga  listrik  merupakan media  untuk  mendistribusikan  energi  listrik  baik  kepada industri,  maupun  pelanggan  rumah  tangga.  Bertambahnya pertumbuhan penduduk maka pengguna atau pelanggan energi listrik  juga  bertambah  sehingga  dapat  berdampak  terhadap pembebanan  pada  setiap  transformator  distribusi.  Apabila pembebanan pada setiap transformator meningkat maka dapat menyebabkan  kelebihan  beban  (overload),  ketidakseimbangan beban  dan  rugi-rugi  daya  (losses)  serta  kerusakan  terhadap transformator.  Oleh  sebab  itu,  untuk  menjaga  agar transformator  distribusi  dapat  beroperasi  dengan  baik  maka PLN telah menetapkan standar pembebanan pada transformator  distribusi  yaitu  tidak  boleh  melebihi  80%. Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  melakukan  pengukuran pembebanan pada transformator distribusi Gardu LSA 249 dan menganalisis  terjadinya  rugi-rugi  daya  yang  diakibatkan  oleh ketidakseimbangan  beban.  Pengukuran  dilakukan  dengan menggunakan clamp meter dan eart tester untuk mendapatkan nilai  arus  dan  tegangan  serta  nilai  tahanan  dari  grounding. Selanjutnya, dilakukan perhitungan pembebanan transformator, ketidakseimbangan beban, serta rugi-rugi daya pada  Penyulang  LS5  Gardu  LSA  249.  Hasilnya,  pengukuran dari  ketidakseimbangan  beban  yang  terjadi  ketika  pagi  hari sebesar 15 %, siang hari sebesar 26 %, dan malam hari sebesar 22%. Rugi-rugi daya yang diakibatkan oleh adanya arus yang mengalir  melalui netral transformator ketika pagi hari 0,0088 kW dengan 0,02 %,  siang hari sebesar 0,06291 kW dengan 0,15 %, dan malam hari sebesar 0.02462 kW dengan 0,061%.
Kata Kunci—Pembebanan; Transformator distribusi; Penyulang; Ketidakseimbangan beban; Rugi-rugi daya
Abstract—The  electric  power  distribution  system  network  is  a medium  for  distributing  electrical  energy  to  both  industry  and household customers. With increasing population growth, users or customers of electrical energy also increase so that it can have an impact on the load on each distribution transformer. If the load on each transformer increases, it can cause overload, load imbalance and  power  losses  and  damage  to  the  transformer.  Therefore,  to ensure  that  the  distribution  transformer  can  operate  properly, PLN has set a standard loading on the distribution transformer, which  should  not  exceed  80%.  The  purpose  of  this  study  is  to measure  the  load  on  the  LSA  249  substation  distribution transformer and analyze the occurrence of power losses caused by load  imbalances.  Measurements  are  made  using  a  clamp  meter and an earth tester to get the current and voltage values as well as the  resistance  value  from  grounding.  Furthermore,  the calculation  of  transformer  loading,  load  imbalance,  and  power losses  at  the  LS5  Substation  LSA  249  feeder.  As  a  result,  the measurement of the load imbalance that occurs in the morning is
15%,  during  the  day  is  26%,  and  at  night  is  22%.  Power  losses caused by the current flowing through the transformer neutral in the morning were 0.0088 kW with 0.02%, during the day 0.06291 kW with 0.15%, and at night 0.02462 kW with 0.061%.
Keywords—Loading; Distribution transformer; Feeder; Unbalance load, Power losses

## I. P ENDAHULUAN
Sistem  tenaga  listrik  yang  berhubungan  langsung dengan  pengguna  energi  listrik  atau  konsumen  dinamakan dengan sistem distribusi yang memiliki fungsi sebagai sarana penting dalam pendistribusian energi listrik [1]. Pada sistem tersebut terdapat transformator distribusi yang bertugas untuk mengkonversi tegangan dari tegangan menengah (20 kV) ke tegangan  rendah  antar  fasa  (380V  -  400V)  dan  fasa  netral (220V)  yang  selanjutnya  dimanfaaatkan  untuk  kebutuhan industri kecil, perkantoran, dan kebutuhan rumah tangga [2]. Oleh sebab itu, pada transformator distribusi perlu dilakukan pembagian  beban  yang  merata  supaya  tidak  ada  arus  pada netral  dan  tidak  menimbulkan  rugi-rugi  daya  ( losses ) sehingga kualitas listrik yang dikirim ke pelanggan menjadi baik.
Terjadinya  arus  pada  netral  transformator  sangat  sulit untuk  dihindari.  Hal  tersebut  dikarenakan  pertumbuhan penduduk  di  suatu  daerah  layanan  dan  pemakaian  beban listrik  oleh  konsumen  yang  beragam[3].  Menurut  standar Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN),  pembebanan  pada transformator  distribusi  tidak  melebihi  dari  80%.  Jadi, apabila kondisi pembebanan tinggi maka transformator akan berakibat menjadi kelebihan beban ( overload ) sehingga dapat mengurangi  umur  dari  transformator  dan  juga  dapat menyebabkan kerusakan akibat panas yang berlebih [4].
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  pengukuran pembebanan  pada  transformator  distribusi  Gardu  LSA  249 dan  menganalisis  rugi-rugi  daya  ( losses )  yang  diakibatkan oleh  ketidakseimbangan  beban.  Adapun  metode . yang digunakan yaitu dengan melakukan pengukuran menggunakan clamp  meter dan eart  tester .  Selanjutnya dillakukan perhitungan pembebanan transformator, ketidakseimbangan  beban,  dan  rugi-rugi  daya  pada Penyulang LS5 Gardu LSA 249.
Manfaat  penelitian  ini  yaitu  agar  dapat  mengetahui jumlah  beban  transformator  distribusi  pada  Penyulang  LS5 Gardu  LSA  249  sehingg  dapat  mengurangi  terjadinya  rugi- rugi  daya  serta  drop  tegangan  juga  dapat  menjaga  umur trasformator.

## II. METODE
Analisa  pembebanan  transformator  distribusi  20  kV pada  Penyulang  LS5  Gardu  LSA  249  bertempat  di Perumahan  BTN  Sungai  Pauh  Kota  Langsa  Aceh  Timur. Adapun untuk mendapatkan hasil penelitian, maka digunakan metode  pengukuran  langsung  ke  lapangan.  Pengukuran dilakukan dengan menggunakan clamp meter dan eart tester untuk  mendapatkan  nilai  arus  dan  tegangan  serta  nilai tahanan  dari grounding .  Dari  hasil  pengukuran  tersebut selanjutnya  dilakukan  perhitungan  beberapa  parameter seperti  pembebanan  transformator,  ketidakseimbangan beban, serta rugi-rugi daya pada Penyulang LS5 Gardu LSA 249.

## A. Pembebanan Transformator
Transformator  merupakan sesuatu  perlengkapan listrik yang bisa memindahkan serta mengonversikan tenaga listrik dari  satu  maupun  beberapa  rangkaian  listrik  ke  rangkaian listrik  lainnya  dengan  sesuatu  gandengan  magnet  yang berlandaskan  kepada  prinsip  induksi  elektromagnet. Pemanfaatan  transformator  pada  sistem  tenaga  listrik  perlu disesuaikan  dengan  kebutuhan,  baik  dalam  hal  tegangan tinggi, menengah, juga rendah  [5].
(a) (b)
Gambar 1. Jenis transformator (a) inti dan (b) cangkang [5]
Daya  kerja  pada  tranformator  menandakan  kapasitas transformator dengan menggunakan persamaan [6],
S= √3. 𝑉. 𝐼
(1)
dengan:
S   = Daya pada transformator (kVA)
V   = Tegangan transformator pada sisi sekunder (kV)
I    =  Arus listrik pada jala-jala (Amp)
Jadi,  untuk  dapat  menghitung  nilai  persentase pembebanan  pada  transformator  menggunakan  persamaan sebagai berikut [7],
%b = Irata−rata 𝐼𝐹𝐿 ×100% (2)
dengan:
%b = Persentase pembebanan pada trafo (%)
I rata-rata = Arus rata-rata pada ketiga fasa (Amp)
I FL = Arus beban ketika full (Amp)

## B. Rugi –rugi Daya
Beban yang tidak seimbang  atau sering disebut dengan ketidakseimbangan  beban  terjadi  apabila  pembagian  beban pada setiap fasa R, S, dan T yang terlayani tidak sama besar
sehingga  terindikasi  adanya  arus  pada  netral  trafo  yang mengakibatkan  terjadinya  rugi-rugi  daya  [8].  Adapun persamaan  dari  rugi-rugi  daya  yang  terjadi  pada  netral transformator yaitu:
P N =   I N 2 x R N (3)
dengan:
P N = Rugi-rugi daya pada netral trafo (W)
I N 2 = Arus yang mengalir pada netral trafo (Amp)
R N = Tahanan penghantar netral trafo (Ω)
Selanjutnya,  rugi-rugi  daya  yang  diakibatkan  karena arus  netral  yang  menuju  ke  tanah  dapat  digunakan persamaan:
P G =   I G 2 x R G (4)
dengan:
P G = Losses pada penghantar netral trafo (W)
I G 2 = Arus yang mengalir pada netral trafo (Amp)
R G = Tahanan penghantar netral trafo (Ω)

## C. Daya Pada Saluran Transformator
Besarnya  daya  yang  melewati  suatu  saluran  netral transformator  pada  keadaan  seimbang  dapat  dihitung menggunakan  persamaan  (5).  Daya  pada  sisi  terima  lebih kecil  dari  daya  kirim,  hal  ini  dikarenakan  mengalami penyusutan  pada  saluran  saat  dilakukan  proses  penyaluran [9]:
P =  3 x V x I x Cos φ (5)
dengan:
P         = Daya kirim (W) V        = Tegangan kirim (Volt)
cos φ  = Faktor daya
Pada keadaan seimbang, nilai arus fasa ( I ) sama besar dengan daya ( P ). Namun, pada kondisi tidak seimbang nilai arus-arus  fasa  dapat  ditentukan  menggunakan  persamaan koefisien a, b, serta c [10]:
[I R ] = a [I] [I S ] = b [I] (6) [I T ] = c [I]
dimana I R adalah arus pada fasa R , I S adalah arus pada fasa S , serta I T adalah arus pada fasa T .
Apabila nilai faktor daya pada ketiga fasa diasumsukan sama  meskipun  besarnya  nilai  arus  pada  tiap  fasa  berbeda, maka  dapat  ditentukan  besarnya  daya  dengan  persamaan [11]:
P = (a + b + c) x V x I x Cos φ (7)
Selanjutnya  bila  daya  dinyatakan  sama  besar,  maka koefisien  a,  b,  dan  c  didapatkan  dari  penggabungan persamaan (6) dan (7), yaitu [12][13] :
a + b + c  = 3 (8)
Jadi,  dari  persamaan  (8)  diketahui  bahwa  nilai a=b=c=1karena pada keadaan seimbang.

## D. Clamp Meter
Clamp  Meter merupakan  salah  satu  peralatan instrumentasi yang difungsikan sebagai alat ukur arus listrik pada sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dengan cara menjepit  memakai  dua  angkupnya  serta  tidak  perlu menghubungkan  dengan  kontak  terminalnya. Clamp  Meter juga bisa digunkan untuk mengukur nilai tahanan, tegangan AC, tegangan DC, dan lain sebagainya karena memiliki dua probe [14].

## Gambar 2. Alat pengukuran arus
Pada  dasarnya  setiap  arus  listrik  yang  melalui penghantar  akan  memproduksikan  medan  magnet,  dimana arus bolak balik (AC) adalah arus yang dapat menyebabkan terjadinya  fluktuasi  medan  magnet  yang  ekivalen  dengan pergerakan arus listriknya.
Sehingga  transformator  akan  merasakan  fluktuasi medan magnet tersebut kemudian mengkonversikannya pada layar clamp  meter .  Cara  pengukuran  ini  dapat  membuat seseorang  lebih  mudah  dalammelakukan  pengukuran  arus listrik terutama pada arus listrik yang tinggi.
E. Earth Tester
Earth tester merupakan salah satu peralatan instrumentasi  yang  dipergunakan  untuk  mengukur  nilai tahanan  tanah  ( grounding ).  Tinggi  rendahnya  nilai  tahanan tanah  sangat  berperan  penting  dalam  melakukan  suatu instalasi  listrik  baik  untuk  bangunan,  peralatan  dalam ataupun luar bangunan. Earth tester memilki tiga buah batang elektroda yang ditancapkan ke tanah ketika dilakukan proses pengukuran,  yaitu  elektroda  E  ( Earth ),  elektroda  P ( Potensial ) dan elektroda C ( Current ).
Pada earth tester  juga  memiliki  diagram  rangkaian osilator, tegangan input, arus input dan mikrokontroler, serta liquid crystal display (LCD). Mikrokontroler memiliki fungsi sebagai sarana untuk mengolah data sebelum dimunculkan di LCD.  Dalam  hal  ini  nilai  tahanan  tanah  sangat  bergantung terhadap kondisi tanah pada saat dilakukan pengukuran [15].

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perhitungan Pembebanan Transformator
Perhitungan  pembebanan  transformator  yaitu  dengan menghitung arus beban penuh pada sisi sekunder.
T ABEL 1. DATA TRANSFORMATOR LSA 249 Data Teknis Keterangan Kode gardu LSA 249 Penyulang LS-5 Merk STW Tipe tiang Tiang Portal Daya 50 KVA Fasa 3 Fasa Arus (A) High Voltage/Primer 1,4 A Arus (A) Low Voltage/Skunder 72 A Tegangan (KV) primer 20 KV Tegangan (V) skunder 400 V Jenis Penampang (mm)2 Kabel induk Out Going TIC 3 x 70 + 50 NYY 4 x 25
I FL = 𝑆 √3.𝑉 = 50 𝐾𝑉𝐴 √3.400𝑉 = 72,25 Amp
I rata-rata pagi = 𝐼𝑅+𝐼𝑆+𝐼𝑇 3 = 47 +48 + 42
3 = 45,66 Amp
I rata-rata Siang = 𝐼𝑅+𝐼𝑆+𝐼𝑇 3 = 53 +23+39
3 = 38,33 Amp
I rata-rata Malam = 𝐼𝑅+𝐼𝑆+𝐼𝑇
3 = 139 + 131 + 140 3 = 136,66 Amp
1. Beban pada pagi hari
Irata−rata Pagi I FL = 45,66 A
72,25 A x 100% = 63,19 %

## 2. Beban pada siang hari
Irata−rata Siang
I FL = 38,33 A 72,25 A x 100% = 53,05 %
3. Beban pada malam hari
Irata−rata Malam I FL
= 136,66  A 72,25 A x 100% = 189 %
T ABEL 2. HASIL PEMBEBANAN TRANSFORMATOR PERJAM
Jam I Phasa (Amp) I rata-rata (Amp) Persentase (%) R S T 00.00 34 17 29 26,66 36,78 01.00 32 14 25 23,66 32,64 02.00 31 13 23 22,33 30,75 03.00 29 13 22 21,33 29,42 04.00 30 13 24 22,33 30,8 05.00 36 19 29 28 38,62 06.00 47 38 42 42 58,39 07.00 53 42 49 48 66,2 08.00 58 47 52 52,33 72,18 09.00 68 51 63 60,66 83,66 10.00 92 84 89 88,33 102 11.00 96 86 91 91 125 12.00 51 39 43 44,33 61,14 13.00 53 23 39 38,33 53,09 14.00 70 59 68 65,66 90,57 15.00 89 71 79 79,66 109 16.00 98 85 91 91,33 125,97 17.00 102 91 99 97,33 134 18.00 110 109 108 109 72,5
Jam I Phasa (Amp) I rata-rata (Amp) Persentase (%) R S T 19.00 138 127 132 132,33 182 20.00 139 131 140 136,66 188 21.00 141 133 147 140,33 193 22.00 107 93 98 99,33 137 23.00 63 49 56 56 77
B. Perhitungan Ketidakseimbangan Beban
1. Ketidakseimbangan beban pada pagi hari
a = IR
𝐼𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 = 47 𝐴 45,66 𝐴 = 1,02 Amp
b = 𝐼𝑆 𝐼𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 = 38 𝐴 45,66 𝐴 = 0,83 Amp
c = 𝐼𝑇 𝐼𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 = 42 𝐴 45,66 𝐴 = 0,91 Amp
Untuk  nilai  koefisien  a,  b,  dan  c  pada  keadaan seimbang  adalah  1,  persentase  ketidakseimbangan beban didapatkan:
= { |𝑎−1|+|𝑏−1|+|𝑐−1| 3 } x . 100%
= { |1.02−1|+|0,83−1|+|0,91−1| 3 } x 100% = { |0,2|+|0,17|+|0,09|
3 } x 100% = 15 %

## 2. Ketidakseimbangan beban pada siang hari
a = 𝐼𝑅
𝐼𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 = 53 𝐴 38,33 𝐴 = 1,38 Amp
b = 𝐼𝑆
𝐼𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 = 23 𝐴 38,33 𝐴 = 0,60 Amp
c = 𝐼𝑇 𝐼𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 = 39 𝐴 38,33 𝐴 = 1,01 Amp
Untuk  nilai  koefisien  a,  b,  dan  c  pada  keadaan seimbang  adalah  1,  persentase  ketidakseimbangan beban didapatkan:
= { |𝑎−1|+|𝑏−1|+|𝑐−1| 3 } x . 100%
= { |1.38−1|+|0,60−1|+|1.01−1| 3
} x 100%
= { |0,38|+|0,40|+|0,01|
3 } x 100% = 26 %

## 3. Ketidakseimbangan beban pada malam hari
a = 𝐼𝑅 𝐼𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 = 139 𝐴 136,66 𝐴 = 1,01 Amp
b = 𝐼𝑆 𝐼𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 = 131 𝐴 136,66 𝐴 = 0,95 Amp
c = 𝐼𝑇 𝐼𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 = 140 𝐴 136,66 𝐴 = 1,02 Amp
Untuk  nilai  koefisien  a,  b,  dan  c  pada  keadaan seimbang  adalah  1,  persentase  ketidakseimbangan beban didapatkan:
= { |𝑎−1|+|𝑏−1|+|𝑐−1| 3 } x . 100%
= { |1,01−1|+|0,95−1|+|1.02−1| 3 } x 100% = { |0,09|+|0,05|+|0,08| 3 } x 100% = 22 %
T ABEL 3. HASIL KETIDAKSEIMBANGAN BEBAN PERJAM
Jam I Phasa (Amp) I Netral (Amp) I rata-rata (Amp) Ketidakseimbangan Beban (%) R S T 00.00 34 17 29 12 26,66 24 01.00 32 14 25 11 23,66 27
Jam I Phasa (Amp) I Netral (Amp) I rata-rata (Amp) Ketidakseimbangan Beban (%) R S T 02.00 31 13 23 9 22,33 25 03.00 29 13 22 13 21,33 26 04.00 30 13 24 9 22,33 27 05.00 36 19 29 19 28 21 06.00 47 38 42 3 42 7 07.00 53 42 49 12 48 8,3 08.00 58 47 52 5 52,33 7,3 09.00 68 51 63 7 60,66 10,33 10.00 92 84 89 6 88,33 3 11.00 96 86 91 3 91 3,6 12.00 51 39 43 5 44,33 10,6 13.00 53 23 39 8 38,33 26 14.00 70 59 68 26 65,66 32,66 15.00 89 71 79 14 79,66 7,6 16.00 98 85 91 6 91,33 5 17.00 102 91 99 3 97,33 4 18.00 110 109 108 2 109 1 19.00 138 127 132 4 132,33 15 20.00 139 131 140 3 136,66 3 21.00 141 133 147 5 140,33 3,33 22.00 107 93 98 4 99,33 5,3 23.00 63 49 56 17 56 8,1

## C. Perhitungan Rugi-rugi Daya
Diketahui penghantar kabel Saluran JTR memiliki jenis penghantar kabel TIC 3 x 35 + 50 mm 2 dengan panjang 1.417 m  atau  1,417  km.  Untuk  penghantar  netral  mempunyai ukuran kabel 50 mm 2 , maka R = 0,695 x 1,417 km = 0,9848  .
Jadi,  rugi-rugi  daya  transformator  akibat  arus  netral dapat diketahui sebesar:
1. Pagi hari
P N = I N
2 x R N P N = (3) 2 x 0,9848 = 8,8632 Watt  0,0088 kW
Daya aktif transformator, dimana cos ø di asumsikan 0
P = 50 x 0,8 = 40 kW
Jadi, persentase rugi-rugi daya pada pagi hari yaitu: %P = 𝑃𝑁 𝑃 x 100% = 0,0088 kW 40 kW x 100% = 0,02 %
2. Siang hari P N = I N 2 x R N P N = (8) 2 x 0,9848 = 62,91 Watt  0,06291 kW
Jadi, persentase rugi-rugi daya pada siang hari yaitu: %P = 𝑃𝑁 𝑃 x 100% = 0,06291 kW 40 kW x 100% = 0,15 %
3. Malam hari
P N = I N 2 x R N P N = (5) 2 x 0,9848 = 24,62 Watt  0.02462 kW
Jadi, persentase rugi-rugi daya pada malam hari yaitu: %P = 𝑃𝑁 𝑃 x 100% = 0.02462 kW 40 kW x 100% = 0,061 %
T ABEL 4. HASIL RUGI - RUGI DAYA PERJAM Jam I Phasa (A) I Netral (Amp) I rata-rata (Amp)
Rugi-rugi daya (%) R S T 00.00 34 17 29 12 26,66 0,037 01.00 32 14 25 11 23,66 0,029 02.00 31 13 23 9 22,33 0,019
Jam I Phasa (A) I Netral (Amp) I rata-rata (Amp) Rugi-rugi daya (%) R S T 03.00 29 13 22 13 21,33 0,041 04.00 30 13 24 9 22,33 0,019 05.00 36 19 29 19 28 0,088 06.00 47 38 42 3 42 0,00021 07.00 53 42 49 12 48 0,037 08.00 58 47 52 5 52,33 0,00061 09.00 68 51 63 7 60,66 0,0012 10.00 92 84 89 6 88,33 0,00085 11.00 96 86 91 3 91 0,00021 12.00 51 39 43 5 44,33 0,00061 13.00 53 23 39 8 38,33 0,0015 14.00 70 59 68 26 65,66 0,166 15.00 89 71 79 14 79,66 0,049 16.00 98 85 91 6 91,33 0,00085 17.00 102 91 99 3 97,33 0,00021 18.00 110 109 108 2 109 0,000098 19.00 138 127 132 4 132,33 0,00046 20.00 139 131 140 3 136,66 0,00021 21.00 141 133 147 5 140,33 0,00061 22.00 107 93 98 4 99,33 0,00046 23.00 63 49 56 17 56 0,0733 IV. K ESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  sudah  dilakukan,  maka  dapat diambil kesimpulan bahwa persentase pembebanan transformator  distribusi  20  kV  pada  Penyulang  LS5  Gardu LSA 249 yang berada di perumahan BTN Sungai Pauh pada waktu pagi hari 63,19 %, siang hari 53,05 %, dan malam hari dapat  dinyatakan  sudah  overload  dikarenakan  persentase pembebanan 189 % dengan nilai R sebesar 139 Amp, nilai S sebesar  131  Amp,  dan  nilai  T  sebesar  140  Amp.  Hasil pengukuran  dari  ketidakseimbangan  beban  yang  terjadi ketiga pagi hari yaitu 15 %, siang hari 26 %, dan malam hari 22%.  Besarnya  rugi-rugi  daya  yang  melalui  netral transformator masing-masing ketika pagi hari sebesar 0,0088 kW dengan 0,02 %,  siang hari sebesar 0,06291 kW dengan 0,15 %, dan malam hari sebesar 0.02462 kW dengan 0,061 %.

## R EFFERENSI
[1] P.  Gultom,  I.  Danial,  and  M.  Rajagukguk,  “Studi  Susut  Umur Transformator  Distribusi  20  KV  Akibat  Pembebanan  Lebih  Di  PT.
PLN (PERSERO) Kota Pontianak,” Teknik  Elektro , 2018.
[2] R. Sutjipto, A. D. Novfowan, and R. Duanaputri, “Studi Perencanaan Peningkatan Kinerja Trafo Distribusi Dengan Relokasi Antara 2 Buah Trafo,” JurnalTeknik  Elektro  (ELTEK)  Politeknik  Negeri  Malang , vol. 17, no. 2, pp. 69, 2019, doi: 10.33795/eltek.v17i2.161.
[3] A.Sofwan,  R.  D.  Tias,  and  N.Lubis,  “Analisis  Susut  Umur Transformator Akibat Beban Lebih Dengan Penambahan
Transformator  Distribusi  Sisipan,” Program  Studi  Teknik  Elektro  - ISTN , vol. XX, no. 1, pp. 24–33, 2018.
[4] M. D. Tobi, “Analisis Pengaruh Ketidakseimbangan Beban Terhadap
Arus  Netral  Dan  Losses  Pada  Transformator  Distribusi  Di  PT  PLN (Persero) Area Sorong,” Jurrnal Electro Luceat (JELC), vol. 4, no. 1, pp. 1-10, 2018, doi: 10.32531/jelekn.v4i1.80.
[5] S.  Samsurizal  and  B.  Hadinoto,  “Studi  Analisis  Dampak  Overload Transformator  Terhadap  Kualitas  Daya  Di  PT.  PLN(Persero)  Up3 Pondok Gede,” Jurnal  Kajian  Ilmu Dan  Teknologi  (KILAT), vol.  9, no. 1, pp. 136–142, 2020, doi: 10.33322/kilat.v9i1.784.
[6] M. T. Nugraha,D. Fauziah, “Penanggulangan Overload Transformator  Distribusi  Dengan  Metode  Uprating  di  Gardu  PNBS 20  KV  ULP  Pangandaran,” Prosiding  Seminar  Nasional  Energi, Telekomunikasi dan Otomasi (SNETO 2021) , pp. 293–304, 2021.
[7] Muliadi,  Syukuri,  and  Teuku    Murisal  Asyadi,  “Pengaruh  Tingkat Kelembaban Terhadap Kinerja Pemisah ( PMS ) 150 kV Pada Gardu Induk,” Jambura  Journalof Electrical and   Electronics  Engineering (JJEEE) , vol. 4, no. 1, pp. 92–98, 2022.
[8] B.  Sihotang  and  I.  Handajadi,  “Studi  Pengaruh Ketidakseimbangan
Beban  Pada  Transformator  Distribusi  20  Kv  Rayon  Yogyakarta,” Jurnal Elektrikal , vol. 2, no. 2, pp. 43–43, 2015.
[9] J.  Ohoiwutun,  M.  Dwiyanto,  and  T.  Sogen,  “Analsis  Pengaruh Ketidakseimbangan  Beban  Terhadap  Efisiensi  Transformator Distribusi  100  kVA  pada  PT.  PLN  (  PERSERO  )  Unit  Aimas,” Jurrnal Electro Luceat (JELC), vol. 5, no. 2, 2019.
[10]  O.  Priyono,  “Analisa  Pengaruh  Beban  Tidak  Seimbang  Terhadap Efisiensi Transformator Distribusi,” Jurnal Ilmiah Elektrokrisna, vol. 6, no. 1, pp. 33–41, 2017.
[11]  R.  Afrianda,  S.  Samsurizal,  and  A.  A.  Nurul,  “Pengaruh Ketidakseimbangan  Beban  Terhadap  Efesiensi  Transformator Distribusi  Studi  Gardu  PT  PLN  (PERSERO)  Area  Bekasi,” Jurnal Ilmiah Sutet ,  vol.  10,  no.  1,  pp.  29–38,  2021,  doi: 10.33322/sutet.v10i1.1277.
[12]  H. Gusmedi and F. Priliasari, “Studi Pengaruh Harmonisa pada Arus Listrik  Terhadap  Besarnya  Penurunan  Kapasitas  Daya  (Kva) Terpasang  Transformator  Distribusi  (Studi  Kasus :  Trafo  Distribusi PT.  PLN  (Persero)  wilayah  Bekasi  Raya),” Jurnal  Rekayasa  dan Teknologi Elektro , vol. 1, no. 1, pp. 43–49, 2007.
[13]  E. Ediwan, M. Muliadi, M. Mahalla, N. Nazaruddin, and A. Mulkan, “The  Reconfiguration  of  Network  at  20  kV  Distribution  System Nagan  Raya  Substation  with  the  Addition  of  the  Krueng  Isep Hydroelectric Power Plant,” Jurnal Nasional Teknik Elektro (JNTE) , vol. 10, no. 2, pp. 62-70, 2021, doi: 10.25077/jnte.v10n2.888.2021.
[14]  D.  Apriliansyah,  Purwito,  and  A.  Gaffar,  “Analisis  Pengaruh Harmonisa Tehadap Rugi – Rugi Daya Pada Transformator Distribusi ULP Karebosi,” Prosiding Seminar Nasional Energi, Telekomunikasi dan Informatika(SNETI 2021), no. September, pp. 178–184, 2021.
[15]  R.  Ondrialdi,  U.  Situmeang,  and  Zulfahri,  “Analisis  Pengujian Kualitas Isolasi Transformator Daya di PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang,” Jurnal  Sain,  Energi,  Teknologi  &  Industri  (SainETIn), vol. 4, no. 2, pp. 72–81, 2020, doi: 10.31849/sainetin.v4i2.6288.