## Evaluasi  Infrastruktur  Fisik  Jaringan  Distribusi  Air Bersih (Studi Kasus: Perumahan Citra Indah City)
Evaluation  of  infrastructure  of  Potable  Water  Distribution  Network (Case Study : Citra Indah City Real Estate)
Akhmad Harish Yosaeni 1,a )
1) Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Sains, UIKA, Bogor
Koresponden : a) akhmadharishy@gmail.com

## ABSTRAK
Kebutuhan air bersih perumahan Citra Indah City belum sepenuhnya dapat terlayani oleh PDAM Kabupaten Bogor, ketersedian air PDAM yang ada di wilayah Jonggol saat ini  dengan  debit  sebesar  140  liter  perdetik  (l/d)  untuk  pelayanan  air  bersih  dengan penggunaan  terbesar  di  wilayah  Desa  Sukamaju  khususnya  wilayah  perumahan  Citra Indah  City  sebanyak  14.450  sambungan  rumah    (SR).  Pelayanan  air  bersih  selama  24 jam  di  perumahan  Citra  Indah  City  hanya  ±80%,  dan  sisanya  masih  mengalami gangguan  yang  diakibatkan  tidak  adanya  perubahan  dan  pengembangan  jaringan  pipa distribusi  di  wilayah  perumahan  Citra  Indah  City.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka diperlukan Evaluasi infrastruktur fisik jaringan air bersih sebagai penunjang tercapainya target  cakupan  layanan  sebesar  100%.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  pemodelan jaringan  distribusi  air  dengan  memasukan  data  primer  yang  berupa  node,  debit masuk/keluar  dari  reservoir,  panjang  pipa  dalam  sistem,  elevasi  node,  diameter  pipa, dan  data-data  lain,  dan  pengolahan  data  dengan  program  Aplikasi  Epanet  2.0.    Hasil penelitian  menunjukan  jumlah  penduduk  10  tahun  kedepan  mencapai  30.270  jiwa  dan untuk  proyeksi  kebutuhan  air  yaitu  kebutuhan  air  domestik,  non  domestik  dan kehilangan  air  mencapai  131.014  liter/detik.  Analisis  melalui  software  Epanet  2.0 dimulai  dengan  memasukan  data  input  yang  berupa  background,  Junction  memiliki elevation  yang  berbeda-beda  dan  kebutuhan  air  131.014,  untuk  pipa  memiliki  panjang berbeda-beda serta diameter pipa  yang bervariasi mulai dari 100mm, 150mm, 200mm, dan  250mm,  dan  nilai  kekasaran  150,  reservoir  memiliki  total  head  54,sedangkan pompa  memiliki  dua  curva  yang  pertama  flow  100  head  100  dan  flow  50  head  50  , tangki  air  memiliki  kapasitas  penampungan  1200m³  yang  masing-masing  600m³  per reservoir.  Data  yang  keluar  (output)  dari  software  epanet  2.0  berupa  demand,  haed, pressure, flow, haedloss, friction factor, dan time hours.
Kata Kunci : kebutuhan air bersih, jaringan pipa air bersih, mentode Hardy Cross, aplikasi Epanet 2.0

## PENDAHULUAN
Infrastruktur  Distribusi  Air  Bersh  harus  selalu  dikelola  dengan  baik  agar  selalu  bisa berfungsi dengan baik. Oleh karena itu Infrastruktur Fisik Jaringan Distribusi harus dievaluasi secara berkala (Suprayitno & Soemitro, 2018).
Kebutuhan  air  bersih  masyarakat  belum  sepenuhnya  dapat  terlayani  oleh  PDAM Kabupaten  Bogor,  ketersedian  air  PDAM  yang  ada  di  Kecamatan  Jonggol  saat  ini  dengan debit sebesar 140 liter perdetik (l/d) untuk  pelayanan air bersih dengan penggunaan terbesar di wilayah Desa Sukamaju khususnya wilayah perumahan Citra Indah City sebanyak 14.450
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Vol. 5, No. 2, April 2021
sambungan rumah  (SR). Pelayanan air bersih 24 jam non stop di perumahan Citra Indah City hanya  ±80  %  ,  dan  sisanya  masih  mengalami  gangguan  yang  diakibatkan  tidak  adanya perubahan dan pengembangan jaringan pipa distribusi diwilayah perumahan Citra Indah City. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  diperlukan  kajian  mengenai  infrastruktur  fisik  jaringan  air bersih sebagai penunjang tercapainya target cakupan layanan sebesar 100%.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Tempat Penelitian
Lokasi  penelitian  dilakukan  di  kecamatan  Jonggol,  tepatnya  di  perumahan  Citra  Indah City desa Sukamaju, kecamatan Jonggol,  kabupaten Bogor. Rencana Jadwal  Penelitian pada bulan November 2019 sampai dengan januari 2020.
Secara geografis Kecamatan Jonggol terletak antara 6° 27´19.44´´ Lintang Selatan dan 107°01´53.53´´ Bujur Timur di Kabupaten Bogor sebelah timur, dengan luas wilayah 640 Ha.
Gambar 1. Lokasi Penelitian
(Sumber: Google maps , 2019)
Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Bogor

## Diagram Alir
Gambar 3. Diagram Alir
Langkah  Penelitian  Gambar  3  lokasi  penelitian  Berdasarkan  Gambar  3.3  Bagan Metodologi Penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Langkah  awal  melakukan  kegiatan  penelitian  yaitu  dengan  membuat  perumusan masalah.  Apa  saja  permasalahan  yang  ada  dan  perlu  dipermasalahkan  dan  membatasi permasalahan.
2. Dalam    hal    ini    memerlukan    beberapa    literatur    sebagai    studi    pustaka    yang diperlukan sebagai bahan referensi dan tambahan pengetahuan.
3. Langkah        selanjutnya        setelah        ada        perumusan        masalah        yaitu        dengan mengidentifikasi masalah yang sudah dibuat sebelumnya.
4. Survei pendahuluan Survei pendahuluan dilaksanakan agar dapat menentukan:
5. Lokasi studi
6. Data penduduk
7. Data silmulasi perpipaan.

## PENGUMPULAN DATA
Meliputi  pengumpulan  informasi  yang  berisi  data-data  yang  diperlukan  untuk penyelesaian  masalah  dan  pengolahan  data  secara  bertahap.  Data  yang  dikumpulkan  berupa data primer dan data sekunder.

## Data primer
Data-data  yang digunakan pada pelaksanaan tugas  akhir ini seperti tekanan node, debit yang masuk/keluar dari reservoir, panjang pipa dalam sistem distribusi, elivasi node, diameter pipa,  dan  data-data  lain  yang  dibutuhkan  untuk  melakukan  silmulasi  menggunakan  Aplikasi Epanet 2.0. Data jaringan distribsi dan aliran air bersih yang direncanakan antara lain:
1. Peta jaringan pipa air bersih
2. Jenis pipa
3. Volume reservoir
4. Karakteristik pompa
5. Tangki air
Langkah Penelitian. Hasil Analisis Data Mulai Selesai Kesimpulan dan Saran Identifikasi Masalah Survei Pendahuluan Pengumpulan Data Sekunder Pengumpulan Data Primer Desain Awal 1) Perhitungan dan Analisis Data 2) Pemodelan menggunakan Software EPANET 2.0 Ya Tidak
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Vol. 5, No. 2, April 2021

## Data Sekunder
Data-data  sekunder  yang  diperlukan  dalam  pemodelan  jaringan  distribusi  air  bersih adalah  jaringan  perpipaan,  data  penduduk,  jumlah  pelanggan,  data  pemakaian  air  oleh pelanggan,data pengukuran meter induk, dan data pola pemakaian air. Data juga sebagai besar didapatkan  dari  kantor  PDAM  Kabupaten  Bogor.  Selain  itu,  data-data  sekunder  juga  dapat dari  berbagai  literature,  jurnal,  dan  hasil  diskusi  dengan  dosen  pembimbing  maupun  staf PDAM Kabupaten Bogor sendiri.
Analisis Data Analisis  dilakukan  terhadap  topik  pembahasan  pemodelan  aliran  air pada  jaringan  distribusi  air  bersih  seperti  yang  akan  dilakukan.  Apakah  kondisi  yang digambarkan  tersebut  benar-benar  dapat  mewakili  kondisi  sistem  jaringan  distribusi  yang sesungguhnya.  Pada  tahap  analisis  dilakukan  hitungan  dengan  di  dasarkan  pada  data-data yang diperoleh seperti:
1. Data  primer  yang  berupa  node,  debit  yang  masuk/keluar  dari  resevoir,  panjang  pipa dalam sistem, elivasi node, diameter pipa, jenis valve, dan data-data lain.
2. Pengolahan data dengan program Aplikasi Epanet 2.0.
3. Menghitung  jumlah  pemakaian  air  bersih   masing-masing  penduduk  dalam satuan per liter per orang per hari.
4. Mengitung pemakaian air pada jam puncak.
5. Menganalisa pendistribusian air.
Program  Epanet  2.0  merupakan  program  komputer  (Epa-Software)  dengan  tampilan Window yang dapat melakukan simulasi periode tunggal atau majemuk dari perilaku hidrolis dan kualitas air pada jaringan pipa bertekanan. Dengan  analisis simulasi yaitu melacak aliran air (flow) pada pipa, tekanan (pressure) disetiap titik (node) dan kehilangan energi (headloss) pada pipa.

## ANALISIS PENELITIAN

## Proyeksi Pertumbuhan Penduduk
Jumlah  penduduk  pada  tahun  perencanaan  dihitung  dengan  menggunakan  salah  satu dari beberapa metoda proyeksi penduduk tersebut.
Tabel 1. Jumlah Pertumbuhan Penduduk dan Kebutuhan Air
Hasil Analisa Perhitungan Jumlah Penduduk
Hasil Analisa Total Kebutuhan Air
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Vol. 5, No. 2, April 2021

## Analisa Kehilangan Air
Berdasarkan  hasil  analisa  laporan  bulanan  PDAM  Kabupaten  Bogor  selama  kurun waktu  dari  Januari  2019  sampai  dengan  Desember  2019  didapat  konsolidasi  sebesar  21,5% atau 574.179 m³/tahun total kehilangan air selama setahun.

## Intake
Bangunan Intake yang terdapat di dalam Instalasi Citra Indah memiliki kapaitas pompa 50  l/d  bangunan  intake  dapat  dilihat  pada  gambar  4.1,  gambar  beserta  dimensi  bangunan Intake keseluruhan dapat dilihat pada lampiran gambar.

## Gambar 4. Dimensi Bangunan Intake

## Water Treatment Proses
Bangunan  Water  Treatment  Poses  (WTP)  /  Instalasi  Pengolahan  Air  adalah  yang terpasang di IPA Citra Indah berkapasitas 50 l/d dengan dimensi sebagai berikut:

## Unit Distribusi
Komponen  unit  sistem  distribusi  pada  sistem  penyediaan  air  bersih  PDAM  untuk pelayanan di Perumahan Citra Indah City terdiri sebagai berikut:
1. Reservoir Distribusi (Service Reservoir)
Gambar 6. Dimensi Bangunan Reservoir Distribusi
Tabel 2. Angka kehilangan Air Perbulan berdasarkan NRW

## Keluaran Data Dari Epanet (Output)

## Elevasi
Berdasarkan  hasil  input  data  elevasi  dilapangan  menurut  pembagian  pompa  yang  ada dibagi menjadi 3 zona yaitu:
1. Zona 1 Citra Indah 1
2. Memiliki tingkatan ketinggian/elevasi dari 54 meter sampai dengan 64 meter, perbedaan tinggi 10 meter.
3. Zona 2 Citra Indah 2
4. Memiliki tingkatan ketinggian/elevasi dari 54 meter sampai dengan 90 meter, perbedaan tinggi 36 meter.
5. Zona 3 Citra Indah 3
6. Memiliki  tingkatan  ketinggian/elevasi  dari  54  meter  sampai  dengan  118  meter, perbedaan tinggi 64 meter.
Gambar 7. Pemodelan Epanet Elevasi dan Diameter Pipa

## Tabel Pipa
Setelah  dilakukan  eksekusi  terhadap  program  Epanet  2.0,  maka  akan  ada  data  yang dikeluarkan ( Output ) program Epanet 2.0. Membuat hasil perhitungan dengan memilih Report > Table (atau mengklik tombol Table pada Standard Toolbar ). Nilai- nilai yang keluar pada tabel  pipa  seperti Flow , Velocity,  Unit  Headloss dan Friction  Factor, ditunjukkan  pada Gambar 4.5 dan 4.6 menampilkan tabel untuk hasil link setelah di run.
Gambar 9. Network Link Pipa 70 s/d Pipa 95
Dari hasil running epanet terdapat hasil negative pressures diantaranya ditunjukan pada Gambar  4.7
Gambar 10. Status Report

## Tabel Node
Setelah  dilakukan  eksekusi  terhadap  program  Epanet  2.0,  maka  akan  ada  data  yang dikeluarkan ( Output ) program Epanet 2.0. Membuat hasil perhitungan dengan memilih Report > Table (atau mengklik tombol Table pada Standard Toolbar ). Nilai- nilai yang keluar pada tabel  pipa  seperti Elevasi , Base  Demand,  Demand , Head, dan Pressure, ditunjukkan  pada Gambar 4.8 sampai dengan Gambar 4.9 menampilkan tabel untuk hasil link setelah di run.
Gambar 11. Network Node Junc 1-42
Gambar 12. Network Node Junc 43-90

## Time Series
Setelah  dilakukan  tabel  pipa  selanjutnya  dilakukan  tahapan time  series untuk menghasilkan demand (kebutuhan), head (kehilangan),  dan pressure (tekanan)  disetiap  jam dalam 24 jam. Ditunjukkan pada Gambar 4.10
Gambar 13. Time Series

## KESIMPULAN
Dari beberapa hasil analisis terhadap kinerja jaringan sistem distribusi air bersih PDAM Kabupaten Bogor di perumahan Citra Indah City dapat diambil beberapa kesimpulan seperti:
1. Hasil  analisis  terhadap  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  sistem  distribusi  air  bersih, didapat  bahwa  dengan  kwantitas  dan  kontinuitas  aliran  terdapat  perbedaan  pada  setiap zona yaitu sebagai berikut:
a. Zona 1 aliran selalu ada selama 24 jam dan tekanan yang dihasilkan sebesar 0-8-1,5 atm,  dengan  demikian  tekanan  tersebut  memenuhi  persyaratan  tekanan  air  tertinggi untuk sampai ke pelanggan sebesar 1 atm.
b. Zona  2  aliran  selalu  ada  selama  24  jam  hanya  saja  tekanan  yang  dihasilkan  pada beberapa  cluster  diperumahan  Citra  Indah  City  sangat  kecil  yaitu  0,3-08  atm  yang tentunya tidak memenuhi persyaratan tekanan air tertinggi sampai ke pelanggan.
c. Zona 3 aliran pada sebagian cluster di perumahan Citra Indah City belum terpenuhi pengaliran  selama  24  jam  dikarenakan  diameter  pipa  yang  ada  terlalu  kecil  serta mimiliki elevasi yang tinggi.
2. Dari hasil menggunakan aplikasi Epanet 2.0 didapat hasil input untuk semua komponen sebagai berikut:
a. Node  (Junction) misalnya  untuk junction n65-66  yang  berada  pada elevasi (ketinggian)  96-118  meter  dan  membutuhkan  air  4,75m³/jam.  Pada  jam  puncak terjadi negative  pressure dikarenakan  head  yang  digunakan  100m  sedangkan kebutuhan 118m.
b. Pipa  ( pipe) pada  zona  3  dari junction n65,  n67,  n69,  n71,  n77,  n80,  n84,  dan  n85 hanya  menggunakan  pipa  dengan  ukuran  diameter  pipa  150mm  dengan  jarak mencapai  3196m  sangat  jauh sehingga tidak mampu  mencapai  pelanggan pada titik
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Vol. 5, No. 2, April 2021
elevasi tertinggi. Pipa berjenis PVC yang memiliki kekasaran 150mm dan status pipa terbuka.
c. Kurva  ( Curves )  input  yang  dimasukkan  pada  pompa  yaitu  kurva  pompa  hubungan antara head dan flow . Data  yang dimasukkan untuk aliran air adalah flow (50) head (50)  dan  flow  (100)  head  (100)  ke  dalam form .  Epanet  secara  otomatis  akan membuat kurva pompa secara lengkap dari single point.
Untuk  keluaran  data (output) dari  program  Epanet  2.0  yaitu Demand,  Head,
Pressure, Flow, Velocity, Unit Headloss, Friction Factor, Time Series.
3. Jaringan  pipa  air  bersih  diperumahan  Citra  Indah  City  tidak  memiliki  Pipa  Transmisi Utama hanya ada pipa Distibusi Utama yang berdiameter 250mm dan 200mm.

## Saran
Untuk tercapainya pengaliaran 24 jam menjadi 100% perlu adanya dilakukan perubahan sebagai berikut diantaranya:
1. Diameter  pipa  yang  ada  pada  saat  ini  diperlukan  adanya  perubahan  diameter  ke  yang lebih  besar  atau  penggantian  pompa  yang  mememiliki  Flow  dan  Head  yang  sesuai dengan kebutuhan dilapangan.
2. Dibuatkan  reservoir  penghantar  pada  jalur  zona  3  diantara junction n65,  n67  yang berada  pada elevasi (ketinggian)  80-90m,  guna  mengatasi elevasi (ketinggian)  demi tercapainya pemerataan kontinuitas pengaliran. Sehingga tercapainya pengaliran 24 jam.
3. Direncakan pembuatan atau pemasangan Jalur Utama Pipa Transmisi yang berdiameter besar 400mm guna mempersiapan pelayanan hingga 10 tahun kedepan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus F.H., & Feril H.T. (2017) . “Perencanaan Sistem Perpipaan Air Bersih Kelurahan Abadi Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok”. http://ejournal.uika-bogor.ac.id, diakses 2019. Bogor. AMPL  (2014).  Modul  5. Panduan  Reservoir .  Air  Minum  &  Penyehatan  Lingkungan. Bandung.
Cut  S.  Silvia  (2014). Analisa  Kinerja  Sistem  Distribusi  Air  Bersih  PDAM  Tirta  Meulaboh. Studi  Kasus  Pada  Zona  Layanan  Kecamatan  Johan  Pahlawan  Kabupaten  Aceh  Barat.
Aceh.
Cipta  Karya . (2016). Modul  No.  1  Petunjuk  Praktis  Perencanaan  Pembangunan  Sistem Penyediaan Air Bersih Pedesaan . Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta. Cipta Karya (2017). Buku 4. Panduan Pendampingan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Perpipaan Berbasis Masyarakat. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dian  V.A.  (2007). Analisa  Kinerja  Sistem  Distribusi  Air  Bersih  PDAM  Kecamatan Banyumanik. Studi  Kasus  Perumahan  Banyumanik  Keluarahan  Srondol  Wetan.  Kota Semarang.
Joko,  Tri  (2006). Unit  Air  Baku  Dalam  Sistem  Penyediaan  Air  Minum .  Graha Ilmu,Yogyakarta
Kodoatie  Robert.  J  &  Sjarief  (2008). Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  Terpadu .  Andi. Yogyakarta.
Kodoatie R. J., (2002). Hidrolika Terapan Aliran pada Saluran Terbuka dan Pipa. Penerbit Andi. Yogyakarta.
PDAM  Kabupaten  Bogor  (2020). Laporan  bulanan  PDAM  Kab  Bogor,  Wilayah  Cabang Pelayanan Jonggol. PDAM Kabupaten Bogor. PerMen  PU  18/27. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum .Nomor:18/PRT/M/2007.  Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, 2007.
PerMen  PU  21/2006 .  Peraturan  Menteri  Pekerja  Umum  Nomor:  21/PRT/M/2006.  Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
PP  20/90. Peraturan  Pemerintah  No  20  Tahun  1990  tentang  Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air.
Perencanaan  Sistem  Jaringan  Perpipaan  Penyediaan  Air  Bersih  Mandiri  di    Kecamatan  Beji Kabupaten Pasuruan ( http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-19536- 3110040702-paperpdf.pdf , diakses 2019) Perencanaan Pembangunan Kota Mandiri Citra Indah City.
(www.citraindah.com/profil/company-profile, diakses 2019)
Suprayitno,  H.  &  Soemitro,  R.A.A.  (2018).  “Preliminary  Reflexion  on  Basic  Principle  of Infrastructure  Asset  Management”.  Jurnal  Manajemen  Aset  Infrastruktur  &  Fasilitas  – JMAIF 2 (1), Maret 2018, hal : 1-9.
Tirta Adhyaksa, Muhamad Lutfi & Alimuddin T. (2019). Pengembangan Jaringan Perpipaan IPAL  Komunal  Kelurahan  Sindangrasa  Kota  Bogor. Bogor:( https://jurnal.umj.ac.id , diakses 2019)
Triatmadja,  R.,  (2016), Teknik  Penyediaan  Air  Minum  Perpipaan .  Gadjah  Mada  University Press. Yogyakarta.
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas  – Vol. 5, No. 2, April 2021