## ANALISIS JARINGAN PERPIPAAN DISTRIBUSI AIR BERSIH DAERAH LAYANAN MENDAYUN KECAMATAN MADANG SUKU I KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

## *Robi Sahbar, Pujiono
Program Studi Teknik Sipil Universitas IBA
*) robisahbar340@gmail.com

## ABSTRAK
Sebagai  penyelenggara  SPAM,  sarana  yang  dikelola  oleh  PDAM  Gumawang  Kabupaten  OKU  Timur belum  mampu  untuk  dapat  melayani  kebutuhan  masyarakat  perkotaan    secara    menyeluruh,    ditambah dengan  laju  pertambahan   penduduk perkotaan yang demikian pesat  serta aktivitas perkotaan yang tinggi sehingga pelayanan air bersih perkotaan yang dikelola PDAM tidak  dapat  dinikmati  oleh sebagian besar masyarakat baik dari segi kualitas maupun kuatintas. Untuk mengatasi hal  tersebut, PDAM Gumawang berencana  untuk  melakukan  perluasan  akses  penduduk  untuk  memperoleh  air  minum  dengan  cara membangun  SPAM pada  wilayah yang belum memperoleh pelayanan.Tingkat pemakaian air per orang sangat bervariasi antara suatu daerah dengan daerah lainnya, sehingga secara keseluruhan penggunaan air dalam suatu sistem penyediaan air minum juga akan bervariasi. Bervariasinya pemakaian air ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: iklim, standar hidup, aktivitas masyarakat, tingkat sosial dan ekonomi dan pola serta kebiasaan masyarakat dan hari libur. Hasil proyeksi penduduk untuk daerah layanan. Kelurahan Mendayun  pada  tahun  20520  yaitu  5.362  jiwa,  sedangkan  untuk  proyeksi  kebutuhan  pada  tahun  2025 dengan pelayanan 4 kelurahan yang meliputi kelurahan Agung Jati, kelurahan Gunung Terang, Kelurahan Mendayun dan Kelurahan Tridadi sebesar 18.819 Jiwa.  Hasil perhitungan kebutuhan air pada tahun 2025 dengan Prioritas Kelurahan Mendayun, Kebutuhan harian rerata adalah 12,73 lt/dtk, kebutuhan maksimum 14,00 lt/dtk, dan kebutuhan total pada jam puncak adalah 22,27 lt/dtk.  Dari simulasi untuk pengembagan sistem  jaringan  distribusi  air  bersih  di  Kelurahan  Mendayun  didapatkan  kondisi  hidrolis  debit  20  lt/dtk, dengan tekanan pompa 25,54 m dan direncanalan dengan menggunakan jaringan pipa HDPE diameter 6 Inc.
Kata Kunci   : Jaringan Perpipaan, standar kebutuhan air bersih, proyek, unit air baku, WaterCAD

## 1. PENDAHULUAN
Sebagai  salah  satu  wilayah  penyangga  bagi  pengembangan  Kelurahan  Mendayun Kecamatan Madang Suku I. Kecamatan  Madang Suku I menjadi daerah dengan perkembangan yang sangat pesat baik di bidang permukiman, perdagangan dan  industri. Pesat pertumbuhan tersebut memberikan dampak meningkatnya berbagai kebutuhan pokok, termasuk kebutuhan air minum yang merupakan salah satu kebutuhan utama manusia. Pemenuhan akan kebutuhan air minum  yang  memenuhi  syarat  kesehatan  akan  memberikan  pengaruh  kepada  peningkatan kualitas hidup manusia.
Peningkatan pelayanan air minum berpengaruh besar terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk, hal ini selaras dengan tujuan dari Millennium Development Goals (MDG) yang sudah disepakati untuk dapat dicapai pada kurun 1990-2015. Perusahaan  daerah  air  minum   (PDAM) sebagai   penyelenggara  SPAM  (Sistem Penyediaan Air Minum) sesuai dengan PP No.16 Tahun 2005  tentang  pengembangan  SPAM,  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menjamin  hak  setiap pelanggan  dalam  mendapatkan  air  minum  yang  memenuhi  syarat  kualitas,  kuantitas,  dan kotinuitas.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertanggung jawab menyediakan kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Ogan Komering  Ulu  Timur.  Jumlah  pelanggan  PDAM  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Timur sampai  akhir  tahun  2012  sebanyak  2.695  pelanggan,  yang  terdiri  dari  rumah  tangga  2.587 pelanggan, bisnis 79 pelanggan dan sosial 29 pelanggan. Produksi air bersih pada akhir tahun 2012 sebesar 997,5 ribu m3 dan volume yang disalurkan ke konsumen sebesar 960,5 ribu m3.
Sebagai  penyelenggara  SPAM,  sarana  yang  dikelola  oleh  PDAM  Gumawang  Kabupaten OKU  Timur  belum  mampu  untuk  dapat  melayani  kebutuhan  masyarakat  perkotaan    secara menyeluruh,  ditambah  dengan  laju  pertambahan   penduduk perkotaan yang demikian pesat serta  aktivitas  perkotaan  yang  tinggi    sehingga  pelayanan  air  bersih  perkotaan  yang  dikelola PDAM tidak  dapat  dinikmati  oleh sebagian besar masyarakat baik dari segi kualitas maupun kuatintas.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  PDAM  Gumawang  berencana  untuk  melakukan perluasan akses penduduk untuk memperoleh air minum dengan cara membangun SPAM pada wilayah yang belum memperoleh pelayanan.
Hal  itulah  yang  mendasari  penulis  untuk  melakukan  penelitian  ini,  karena  untuk meningkatkat produktifitas tanaman padi perlu dilakukan kajian terhadap ketersediaan air dan kebutuhan  air  untuk  tanaman  di  jaringan  irigasi  tersebut.  Kajian  ini    diharapkan  dapat memberikan masukan untuk kebutuhan air dimasa yang akan datang.

## 1.1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu kajian yang bersifat terperinci dari segi rancang bangun mengenai sistem penyediaan air bersih yang juga diharapkan dapat digunakan sebagai  acuan  didalam  pelaksanaan  kegiatan  pada  tahap  pengembangan  dan  pembangunan kontruksi.

## 1.2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian di Desa Mendayun Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten Oku Timur Provinsu Sumatera Selatan Secara geografis daerah study terletak di 3°59'23.4"S 104°31'16.6"E seperti ditunjuk pada gambar 1 di bawah ini,
Gambar 1.1.  Lokasi penelitian kajian jaringan pipa air bersih
Lokasi Penelitian Desa Mendayun Kec. Madang Suku I

## 2. LANDASAN TEORI

## 2.1. Standar Kebutuhan Air
Tingkat  pemakaian  air  per  orang  sangat  bervariasi  antara  suatu  daerah  dengan  daerah lainnya, sehingga secara keseluruhan penggunaan air dalam suatu sistem penyediaan air minum juga  akan  bervariasi.  Bervariasinya  pemakaian  air  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  antara lain:
• Iklim,
• Standar hidup,
• Aktivitas masyarakat,
• Tingkat sosial dan ekonomi,
• Pola serta kebiasaan masyarakat dan hari libur.
Berhubungan dengan fluktuasi pemakaian air ini, terdapat tiga macam pengertian, yaitu: a.  Kebutuhan rata-rata
Pemakaian air rata-rata dalam satu hari adalah pemakaian air dalam setahun dibagi dengan 365 hari.
b.  Kebutuhan maksimum (Qmax)
Fluktuasi pemakaian air dari hari ke hari dalam satu tahun sangat bervariasi dan terdapat satu hari dimana pemakaian air lebih besar dibandingkan dengan hari lainnya. Kebutuhan air pada hari maksimum digunakan sebagai dasar perencanaan untuk menghitung kapasitas bangunan penangkap air, perpipaan transmisi dan Instalasi Pengolahan Air (IPA). Faktor hari maksimum (fm) berkisar antara 1,1 sampai 1,5 (Lampiran III Permen PU NO. 18 Tahun 2007).
c.  Kebutuhan Puncak (Qpeak)
Faktor jam puncak (fp) adalah suatu kondisi dimana pemakaian air pada jam tersebut mencapai maksimum.  Faktor  jam  puncak  biasanya  dipengaruhi  oleh  jumlah  penduduk  dan  tingkat perkembangan  kota,  dimana  semakin  besar  jumlah  penduduknya  semakin  beraneka  ragam aktivitas penduduknya. Dengan bertambahnya aktivitas penduduk, maka fluktuasi pemakian air semakin kecil.
Kebutuhan air ditentukan berdasarkan: a.  Proyeksi penduduk
Proyeksi penduduk harus dilakukan untuk interval 5 tahun selama periode perencanaan
b.  Pemakaian air (l/o/h)
Laju pemakaian air diproyeksikan setiap interval 5 tahun
c.  Ketersediaan air
Perkiraan kebutuhan air hanya didasarkan pada data sekunder sosial ekonomi dan kebutuhan air diklasifikasikan berdasarkan aktifitas perkotaan atau masyarakat

## 2.2. Kebutuhan Domestik
Merupakan  kebutuhan  air  yang  berasal  dari  rumah  tangga  dan  sosial.  Standar  konsumsi pemakaian domestik ditentukan berdasarkan rata-rata pemakaian air perhari yang diperlukan oleh setiap orang. Standar konsumsi pemakaian air domestik dapat dilihat dari tabel berikut.
Tabel. 2.1. Tingkat Konsumsi/Pemakaian Air Rumah Tangga Sesuai Kategori Kota
Kebutuhan  air  untuk  rumah  tangga  (domestik)  dihitung  berdasarkan  jumlah  penduduk tahun perencanaan. Kebutuhan air minum untuk daerah domestik ini dilayani dengan sambungan rumah  (SR)  dan  hidran  umum  (HU).  Kebutuhan  air  minum  untuk  daerah  domestik  ini  dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut:
Kebutuhan air = % pelayanan x a x b ...........................................(1)
Dimana : a = jumlah pemakaian air (liter/orang/hari) b = jumlah penduduk daerah pelayanan (jiwa)

## 2.3. Kebutuhan Non Domestik
Kegiatan  non  domestik  adalah  kegiatan  penunjang  kota  terdiri  dari  kegiatan  komersil berupa  industri,  perkantoran,  perniagaan  dan  kegiatan  sosial  seperti  sekolah,  rumah  sakit  dan tempat ibadah. Penentuan kebutuhan air non domestik didasarkan pada faktor jumlah penduduk pendukung dan jumlah unit fasilitas yang dimaksud. Fasilitas perkotaan tersebut antara lain adalah fasilitas  umum,  industri  dan  komersil.  Perhitungan  kebutuhan  air  non  domestik  di  Kota Prabumulih diasumsikan sebesar 15-20%.

## 2.4. Unit Air Baku
Unit  air  baku  dapat  terdiri  dari  bangunan  penampungan  air,  bangunan  pengambilan /penyadapan,  alat  pengukuran  dan  peralatan  pemantauan,  sistem  pengadaan,  dan/atau  sarana pembawa serta perlengkapannya. Unit air baku merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku Kebutuhan air baku berdasarkan:
a. Proyeksi  penduduk,  harus  dilakukan  untuk  interval  5  tahun  selama  periode  perencanaan untuk perhitungan kebutuhan domestik
b. Identifikasi jenis penggunaan non-domestik sesuai RSNI T-01-2003 butir 5.2 tentang Tata Cara Perencanaan Plambing
c. Pemakaian air untuk setiap jenis penggunaan sesuai RSNI T-01-2003 butir 5.2 tentang Tata Cara Perencanaan Plambing
d. Perhitungan kebutuhan air domestik dan non-domestik berdasarkan perhitungan butir a, b dan c
e. Kehilangan  air fisik/teknis maksimal  15%  dengan komponen  utama  penyebab  kehilangan atau kebocoran air sebagai berikut:
• Kebocoran pada pipa transmisi dan pipa induk
No. Kategori Kota Jumlah Penduduk Sistem Tingkat Pemakaian Air (liter/orang/hari) 1 Kota Metropolitan >1.000.000 Non Standar 190 2 Kota Besar 500.000 – 1.000.000 Non Standar 170 3 Kota Sedang 100.000 – 500.000 Non Standar 150 4 Kota Kecil 20.000 – 100.000 Standar BNA 130 5 Kota Kecamatan <20.000 Standar IKK 100 6 Kota Pusat Pertumbuhan <3.000 Standar DPP 60 Sumber: SK-SNI Air Minum 2001
• Kebocoran dan luapan pada tangki reservoir
• Kebocoran pada pipa dinas hingga meter pelanggan
Sedangkan kehilangan nonteknis dan konsumsi resmi tak berekening diminiminalkan hingga mendekati nol.
Kebutuhan  air  baku  rata-rata  dihitung  berdasarkan  jumlah  perhitungan  kebutuhan  air domestik,  non  domestik  dan  air  tak  berekening.  Rencana  alokasi  air  baku  dihitung  130%  dari kebutuhan air baku rata-rata.

## Ketentuan Teknis
1. Air Baku
Sumber air yang dapat digunakan sebagai sumber air baku meliputi: mata air, air tanah, air permukaan dan air hujan.
2. Dasar-Dasar Perencanaan Bangunan Pengambilan Air Baku : A. Survei  dan  identifikasi  sumber  air  baku,  mengenai  :  mata  air,  debit,  kualitas  air, pemanfaatan.
B. Perhitungan debit sumber air baku
1. Pengukuran debit mata air, menggunakan:
a. Pengukuran debit dengan pelimpah.
Alat  ukur  pelimpah  yang  dapat  digunakan.  Alat  ukur  Thomson  berbentuk  V dengan sudut celah 30º, 45º, 60º, 90º.
Alat ukur Thomson sudut celah 90º dengan rumus:
Q   =   1,417. H 3/2 ...........................................(2)
dimana: Q = debit aliran (m³/detik) H = tinggi muka air dari ambang
1,417  = konstanta konversi waktu (perdetik)
b. Penampung  dan  pengukuran  volume  air  dengan  mengukur  lamanya  (t)  air mengisi penampungan air yang mempunyai volume tertentu:
c.
.................(3)
Dengan  mengukur  perubahan  tinggi  muka  air  (H)  dalam  penampangan  yang mempunyai luas tertentu (A) dalam jangka waktu tertentu maka dapat dihitung :
..........................................(4)
2. Potensi Air Tanah
a) Perkiraan potensi air tanah dangkal dapat diperoleh melalui survei terhadap 10 buah sumur gali yang bisa mewakili kondisi air tanah dangkal di desa tersebut.
) det / ( ) ( ik L t A x H Q
Debit = ) det / ( ) ( ik L t n penampunga Volume Q air Debit =
b) Perkiraan potensi sumur tanah dalam dapat diperoleh informasi data dari instansi terkait,  meliputi:  kedalaman  sumur,  kualitas  air  dan  kuantitas  serta konstruksinya.
3. Perhitungan debit air permukaan terdiri dari:
a) Perhitungan debit air sungai
Pengukuran debit sungai dilakukan dengan mengukur luas potongan melintang penampang basah sungai dan kecepatan rata-rata alirannya, dengan rumus: .........................................................................(5) ...................................................................(6)
dimana: Q   =  debit (m³/detik)
A    =   luas penampang basah (m²) R   =   jari-jari hidrolik (m)
S    =    kemiringan/ slope m    =   koefisien Bazin
Selain  pengukuran  perlu  diperoleh  data-data  lain  dan  informasi  yang  dapat diperoleh  dari  penduduk.  Data-data  yang  diperlukan  meliputi  debit  aliran, pemanfaatan sungai, tinggi muka air minimum dan tinggi muka air maksimum.
b) Perhitungan debit air danau Perhitungan debit air danau dilakukan berdasarkan pengukuran langsung. Cara ini  dilakukan  dengan  pengamatan  atau  pencatatan  fluktuasi  tinggi  muka  air selama  minimal  1  tahun.  Besarnya  fluktuasi  debit  dapat  diketahui  dengan mengalikan perbedaan tinggi air maksimum dan minimum dengan luas muka air danau.
Pengukuran ini mempunyai tingkat ketelitian yang optimal bila dilakukan dengan periode  pengamatan  yang  cukup  lama.  Data-data  di  atas  dapat  diperoleh  dari penduduk setempat tentang fluktuasi yang pernah terjadi (muka air terendah).
c) Perhitungan debit embung
Pengukuran  debit  yang  masuk  ke  dalam  embung  dapat  dilakukan  pada  saat musim  penghujan,  yaitu  dengan  mengukur  luas  penampang  basah  sungai/parit yang  bermuara  di  embung  dan  dikalikan  dengan  kecepatan  aliran.  Sedangkan volume tampungan dapat dihitung dengan melihat volume cekungan untuk setiap ketinggian air. Volume cekungan dapat dibuat pada saat musim kering (embung tidak terisi air) yaitu dari hasil pemetaan topografi embung dapat dibuat lengkung debit (hubungan antara tinggi air dan volume).
V A Q . = S R C V . . = R m Chezy koefisien C + = = 1 6 , 157

## 3. METODE PENELITIAN
Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

## Gambar 3.1. Diagram Alur Penelitian

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Proyeksi Perkembangan Penduduk
Perkembangan penduduk merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam suatu perencanan  sarana  dan  jaringan  air  minum.  Data  perkembangan  penduduk  dibutuhkan  untuk peroyeksi kebutuhan air minum sampai akhir tahun perencanaan, minimal data jumlah penduduk dibutuhkan 5 tahun terakhir.
Tabel. 4.1. Jumlah penduduk kabupaten OKU Timur Tahun 2004-2013
Dari  cacatan  tabel  diatas  tahun  2003  penduduk  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Timur 547.995jiwa, sedang jumlah penduduk tahun 2013 berjumlah 642.200 jiwa. Jadi bila dihitung laju pertumbuhan  penduduk  selama  10btahun  adalah  94.205  jiwa.  Laju  Pertambahan  jumlah penduduk yang dialami oleh Kabupapten Ogan Komering Ulu Timur adalah 1.75 %.
Metoda proyeksi penduduk yang umum digunakan dlm melakukan perhitungan adalah : a. Metoda Arimetika
b. Metoda Geometrik
c. Metoda Regresi Linier
d. Metoda Regresi Logaritmik
Dengan  ke  empat  metoda  tersebut  dilakukan  pendekatan  terhadap  jumlah  penduduk  yang sebenarnya dengan melihat grafik perhitungan penduduk kebelakang/mundur (dengan data dasar penduduk  alamiah),  untuk  setiap  metoda  yang  dibandingkan  terhadap  jumlah  penduduk sebenarnya.  Metoda  yang  mempunyai  nilai  standar  deviasi  yang  paling  kecil  dan  koefisien korelasi dengan nilai mendekati angka satu dipilih sebagai metoda proyeksi penduduk terpilih
Tabel. 4.2. Proyeksi Penduduk Pedesaan Mendayun 2014-2035
Jumlah Pertumbuhan No. Tahun Penduduk Pnduduk (jiwa) (%) 1 2004 547,995 2 2005 556,631 1.55 3 2006 564,824 1.45 4 2007 576,699 2.06 5 2008 584,834 1.39 6 2009 590,092 0.89 7 2010 609,715 3.22 8 2011 619,460 1.57 9 2012 628,827 1.49 10 2013 642,200 2.08 Rata-rata 1.75
Sumber : Martapura Dalam Angka 2004 s.d 2009
Sumber : RTRW Kabupaten OKU Timur 2012 - 2032
Tabel  5.39. Proyeksi Penduduk Pedesaan Mendayun SPAM Pedesaan Prioritas Kec. Madang Suku I Dirinci Per-Desa 2014 - 2035
2015 2020 2025 2030 2035 1 AGUNG JATI 4,565 4,978 5,429 5,921 6,458 2 GUNUNG TERANG 5,354 5,839 6,368 6,945 7,574 3 MENDAYUN 4,508 4,916 5,362 5,848 6,377 4 TRIDADI 1,396 1,522 1,660 1,810 1,974 Jumlah Total 15,822 17,255 18,819 20,524 22,384 Sumber : Analisa Konsultan, 2015
Jumlah  Penduduk (Jiwa)
No. DESA / KELURAHAN

## 4.2. Proyeksi Kebutuhan Air
Perhitungan  kebutuhan  air  minum  masyarakat  di  area  pelayanan  masa  mendatang, merupakan komponen penting dan menentukan dalam penyusunan perencanaan pengembangan air minum. Dengan mengetahui kebutuhan air minum masyarakat masa mendatang, maka dapat diperkirakan  kebutuhan  debit  air  baku  yang  diperlukan,  sekaligus  menentukan  apakah ketersediaan sumber air baku yang akan digunakan mencukupi atau tidak.
Perencanaan  Kebutuhan  Air  merupakan  salah  satu  tahap  awal  dan  mendasar  dalam perencanaan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum  agar  investasi  yang  disediakan  sesuai  kebutuhan. Kegiatan  perencanaan  kebutuhan  air  terdiri  dari  kegiatan  Analisa  Kependudukan  dan  Analisa Kebutuhan Air.
Analisa Kependudukan diperlukan untuk mengetahui proyeksi jumlah penduduk selama periode  perencanaan,  pola  konsumsi  pemakaian  air  dan  tingkat  pelayanan.  Hasil  analisa kependudukan selanjutnya dijadikan dasar penentuan kebutuhan air minum di daerah pelayanan. Beberapa asumsi dan kriteria yang digunakan adalah adalah:
a. Konsumsi Pemakaian air
Konsumsi Pemakaian air untuk sambungan rumah dibedakan berdasarkan sistem yang akan diterapkan, yaitu sistem Ibukota Kabupaten, Sistem Ibukota Kecamatan dan sistem perdesaan yang  diperkirakan  mengalami  peningkatan sesuai peningkatan  sosial  ekonomi masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel. 4.3.  Konsumsi Pemakaian air Kabupaten OKU Timur
Periode Sistem Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan  Perdesaan 2015 – 2020 100 90 60 2021 – 2025 100 90 70 2026 – 2030 110 100 80 2031 – 2035 120 110 80 Sumber: Hasil Analisa

## b. Kehilangan Air
Kehilangan  air  sistem eksisting saat ini, masih  cukup  tinggi  namun  demikian  akurasi nilai kehilangan air tidak dapat ditentukan karena tidak adanya meter air unit produksi dan bebul tersedia data kubikasi pencatatan penjualan air. Diperkirakan tingkat kehilangan air melebihi 30%. Diharapkan pada periode 2015-2020 tingkat kehilangan air berada pada kisaran 25%, selanjutnya setiap periode mangalami penurunan sehingga periode 2021-2025 sebesar 27%, periode 2026-2030 sebesar 29% dan periode 2031-2035 menurun sesuai standar perencanaan menjadi 30%.

## Faktor Hari Maksimum dan Jam Puncak
Faktor hari maksimum dan jam puncak untuk sistem ibukota Kabupaten, Ibukota Kecamatan dan sistem perdesaan adalah sebagai berikut:
Faktor hari maksimum, F mak = 1,1
Faktor jam puncak, F peak = 1,75
Sumber : Permen PU 18 Tahun 2007
Tabel. 4.4. Proyeksi Kebutuhan Air Minum

## 4.3. Rencana Pengembangan
Sistem  Pedesaan  Prioritas  Mendayun  direncanakan  melayani  wilayah  pedesaan  di Kecamatan Madang Suku I, adapun desa yang dilayani adalah Desa Agung Jati, Desa Gunung Terang, Desa Mendayun, Desa Tridadi. Jumlah penduduk administratif daerah pelayanan adalah sebanyak 15.822 jiwa. Sampai saat ini di ibukota kecamatan belum ada sistem perpipaan, adapun rencana pembangunan sistem merupakan pembangunan sistem baru dengan sistem perpipaan.
Kegiatan Pembangunan yang dilakukan dengan membangun sistem SPAM baru mulai dari unit air baku, unit transmisi air baku, unit produksi, jaringan distribusi air dan unit pelayanan baik untuk  memenuhi  pelayanan  air  non  domestik  wilayah  4  (empat)  desa  tersebut  diatas,  adapun rencana untuk pembangunan SPAM Pedesaan Prioritas Mendayun antara lain:
• Tahap I (2019-2020)
a) Studi  Kelayakan  dan  Perencanaan  pengembangan  SPAM  sistem  Pedesaan  Priorias Mendayun sebesar 30 liter/detik (2019);
Tabel  5-40. Proyeksi Penduduk Pedesaan Prioritas Mendayun SPAM Pedesaan Prioritas Kecamatan Madang Suku I Dirinci Per-Desa 2014 - 2035
2015 2020 2025 2030 2035 1 Jumlah Penduduk Jiwa 15,822 17,255 18,819 20,524 22,384 Persentase Pelayanan % 25 25 40 60 80 Pendudk Terlayani Jiwa 3,955 4,314 7,528 12,314 17,907 2 Sambungan Rumah (SR) - Persen Sambungan Rumah % 90 90 93 95 95 - Jml.Penduduk Terlayani SR Jiwa 3,560 3,882 7,001 11,699 17,012 - Jiwa/Unit Sambungan Rumah Jiwa/Unit 5 5 5 5 5 - Jumlah Sambungan Rumah Unit 712 776 1,400 2,340 3,402 - Tambahan SR Pertahun Unit 712 13 141 194 226 - Kebutuhan Air L/Org/hr 90 90 100 110 110 - Debit (Q SR) Ltr/dtk 3.71 4.04 8.10 14.89 21.66 3 Hidran Umum (HU) - Persen Hidran Umum % 10 10 7 5 5 - Jml.Penduduk Terlayani HU Jiwa 396 431 527 616 895 - Jiwa/Unit Hidran Umum Jiwa/Unit 50 50 50 50 50 - Jumlah Hidran Umum Unit 8 9 11 12 18 - Kebutuhan Air L/Org/hr 30 30 30 30 30 - Debit (Q SR) Ltr/dtk 0.14 0.15 0.18 0.21 0.31 4 Total Kebutuhan Domestik 3.85 4.19 8.29 15.11 21.97 5 Kebutuhan Non Domestik - Persentase % 20 20 20 20 20 - Debit (Q nd) Ltr/dtk 0.77 0.84 1.66 3.02 4.39 6  Keb.Domestik+Non Domestik Ltr/dtk 4.61 5.03 9.94 18.13 26.36 7 Kehilangan Air % 25.00 25.00 28.00 29.00 30.00 Ltr/dtk 1.15 1.26 2.78 5.26 7.91 8 Kebutuhan Air Rata-rata Ltr/dtk 5.77 6.29 12.73 23.39 34.27 Faktor 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 9 Kebutuhan Air Maksimum Ltr/dtk 6.35 6.92 14.00 25.73 37.70 m3/hari 548.22 597.89 1,209.53 2,222.73 3,257.25 Faktor 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 10 Kebutuhan Air Jam Puncak Ltr/dtk 10.09 11.01 22.27 40.93 59.98 m3/hari 872.16 951.20 1,924.26 3,536.16 5,181.98
Sumber : Hasil Perhitungan Konsultan
SATUAN URAIAN NO PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM PERTAHUN
b) Pembangunan / Pengembangan SPAM sistem Pedesaan Priorias Mendayun kapasitas 20 liter/detik,  berupa  pembangunan  unit  air  baku,  pipa  transmisi  air  baku  dan  distribusi (2020).
• Tahap II (2021-2025)
a) Pengembangan  distribusi  pelayanan  dengan  membangun  pipa  distribusi  skunder  di daerah pengembangan pelayanan (2021);
b) Pemasangan  pipa  retikulasi  dan  sambungan  pelanggan  berupa  sambungan  rumah  dan hidran umum (2022);
c) Pemasangan  pipa  retikulasi  dan  sambungan  pelanggan  berupa  sambungan  rumah  dan hidran umum (2023);
d) Pemasangan  pipa  retikulasi  dan  sambungan  pelanggan  berupa  sambungan  rumah  dan hidran umum (2024);
e) Pengembangan  distribusi  pelayanan  dengan  membangun  pipa  distribusi  skunder  di daerah pengembangan pelayanan (2025);
• Tahap III (2026-2035)
a) Pemasangan  pipa  retikulasi  dan  sambungan  pelanggan  berupa  sambungan  rumah  dan hidran umum (2026);
b) Pemasangan  pipa  retikulasi  dan  sambungan  pelanggan  berupa  sambungan  rumah  dan hidran umum (2027);
c) Pemasangan  pipa  retikulasi  dan  sambungan  pelanggan  berupa  sambungan  rumah  dan hidran umum (2028);
d) Pemasangan  pipa  retikulasi  dan  sambungan  pelanggan  berupa  sambungan  rumah  dan hidran umum (2029);
e) Studi  Kelayakan  dan  Perencanaan  pengembangan  SPAM  sistem  Pedesaan  Priorias Mendayun sebesar 20 liter/detik (2030);
f) Pembangunan / Pengembangan SPAM sistem Pedesaan Priorias Mendayun kapasitas 20 liter/detik,  berupa  pembangunan  unit  air  baku,  pipa  transmisi  air  baku  dan  distribusi (2031).
g) Pengembangan  distribusi  pelayanan  dengan  membangun  pipa  distribusi  skunder  di daerah pengembangan pelayanan (2032);
h) Pemasangan  pipa  retikulasi  dan  sambungan  pelanggan  berupa  sambungan  rumah  dan hidran umum (2033);
i) Pemasangan  pipa  retikulasi  dan  sambungan  pelanggan  berupa  sambungan  rumah  dan hidran umum (2034);
j) Pengembangan  distribusi  pelayanan  dengan  membangun  pipa  distribusi  skunder  di daerah pengembangan pelayanan (2035);
Pada tahun 2015, total kebutuhan air rata-rata untuk sistem perpipaan Pedesaan Prioritas Mendayun  sebesar  5,77  liter/detik.  Sedangkan  kebutuhan  hari  maksimum  dan  kebutuhan  jam puncak  masing-masing  sebesar  6,35  liter/detik  dan  10,09  liter/detik.  Pada  tahun  2020  total kebutuhan  air  rata-rata  mengalami  peningkatan  yaitu  sebesar  6,29  liter/detik.  Sedangkan kebutuhan hari maksimum dan kebutuhan jam puncak masing-masing sebesar 6,92 liter/detik dan 11,01  liter/detik.  Pada  akhir  perioda  perencanaan  (tahun  2035)  kebutuhan  air  rata-rata  sebesar 34,27  liter/detik.  Sedangkan  kebutuhan  hari  maksimum  dan  kebutuhan  jam  puncak  masing- masing  sebesar  37,70  liter/detik  dan  59,98  liter/detik.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada gambar berikut:
Tabel. 4.5.  Kebutuhan air system pedesaan prioritas Kel. Mendayun
Gambar 4.1. Kebutuhan Air Pedesaan Prioritas Mendayun
Sumber  air  yang  berpotensi  untuk  melayani  Sistem  Penyediaan  Air  Minum  (SPAM) Pedesaan Prioritas Mendayun adalah air permukaan yaitu Sungai komering yang memiliki debit rata-rata 215,02 meterkubik/detik, adapun lokasi intake berada pada titik kordinat 3°59'23,72"LS dan 104°29'26.73"BT. Dikarenakan topografi yang relatif datar maka sistem pengaliran dilakukan dengan  perpompaan  baik  untuk  air  baku  maupun  untuk  distribusi.  Dari  hasil  pengamatan  saat survei kualitas air Sungai Komering tidak baik dengan warna kecoklatan, untuk itu diperlukan pengolahan lengkap.
Sistem  penyediaan  air  minum  IKK  Pedesaan  Prioritas  Mendayun  direncanakan  akan melayani kebutuhan air minum 4 pedesaan di Kecamatan Madang Suku I, adapun rincian desa pelayanan  adalah  Desa  Agung  Jati,  Desa  Gunung  Terang,  Desa  Mendayun,  Desa  Tridadi. Diperkirakan kebutuhan air sampai tahun 2035 diperkirakan sebesar 37,70 liter/detik.

## 4.4. Analisis Hidrolis Jaringan Perpipaan Air Bersih dengan Program WaterCAD
Analisa  jaringan  perpipaan  ini  menggunakan  program  Waterdad.  Hasil  analisa  akan menjadi  acuan  dalam  Perencanaan  sistem  jaringan  distribusi  di  Desa  Mendayun  Kecamatan Madang  Suku  I.  Data-data  yang  dipakai  antara  lain  :  data  koordinat,  elevasi  tanah  (kontur), ketersediaan/sumber air baku dan kebutuhan air bersih untuk melayani kebutuhan air bersih di Mendayun, dimana jarak antara sumber air baku dengan derah pelayanan desa Mendayun = 910 M = 0,91 Km dengan elevasi rencana pengambilan air baku (reservoir/intake) + 54.00 dan daerah pelayanan di Desa Mendayun + 57.00 m (dengan elevasi tertinggi pada  + 60.00m), pada jarak 158 m dari sumber air baku.
Sumber  air  baku  dari  Sungai  Komering  yang  direncanakan  masuk  melalui  intake  (di
Tabel  7-25.

## Kebutuhan Air Sistem Pedesaan Prioritas Mendayun
Satuan 2015 2020 2025 2030 2035 17 Pedesaan Prioritas Mendayun Qrata 5.77 6.29 12.73 23.39 34.27 Qmaks 6.35 6.92 14.00 25.73 37.70 Qpeak 10.09 11.01 22.27 40.93 59.98 Sumber : Hasil Analisa Konsultan, 2015 No. Sistem
Kebutuhan Air (liter/detik)
- 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 K EB U TU H A N A IR ( L/ D ) TAHUN Kebutuhan Air Ibukota Kecamatan Mendayun Qrata Qmaks Qpeak
Pompa),  selanjutnya  air  tersebut  dialirkan  menuju  Reservoir  dengan  kapasitas  1.500  m3  pada elevasi  +  54.00,  dimana  Reservoir  difungsikan  sebagai  Water  Settling  Plan  dan  tampungan (pemisahan/pengendapan lumpur dengan air bersih), kemudian dari Reservoir di Alirkan melalui pipa jenis PHDE dengan diameter (6 inc = 15 cm) dengan bantuan Pompa (rumah transfer pump) dengan  Kap.  Debit  20  Ltr/detik  dan  Head  25  m,  untuk  dialirkan  ke  tempat  pengolahan  (IPA) dengan  elevasi  +  57.00  m  untuk  selanjutkan  di  distribukan  ke  Mendayun,  untuk  melayani kebutuhan air bersih penduduk/ masyarakat di Kelurahan Mendayun. Analisis Jaringan perpiaan di Desa Mendayun bi dilihat pada gambar di bawah ini
Gambar 4.2. Trase jaringan perpipaan di Desa Mendayun dengan Watercad
Tabel 4.6. Input jaringan perpipaan dengan program Watercad
Lanjutan Tabel 4.6. ....
Tabel 4.7. Input Junction (data di simpul/koordinat) dengan program Watercad

## Tabel 4.8. Input (data pompa) dengan program Watercad
Label Elevation (m) Control Status Intake Pump Grade (m) Discharge Pump Grade (m) Discharge (l/s) Pump Head (m) Calculated Water Power (kW) PMP1  PMP1 58 On 57.98 83.52 20 25.54 5

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1.  Kesimpulan
1.  Hasil proyeksi penduduk untuk daerah layanan Kelurahan Mendayun pada tahun 2025 yaitu  5.362  jiwa,  sedangkan  untuk  proyeksi  kebutuhan  pada  tahun  2025  dengan pelayanan 4 kelurahan yang meliputi kelurahan Agung Jati, kelurahan Gunung Terang, Kelurahan Mendayun dan Kelurahan Tridadi sebesar 18.819 Jiwa
2.  Hasil  perhitungan  kebutuhan  air  pada  tahun  2025  dengan  Prioritas  Kelurahan Mendayun, Kebutuhan harian rerata adalah 12,73 lt/dtk, kebutuhan maksimum 14,00 lt/dtk, dan kebutuhan total pada jam puncak adalah 22,27 lt/dtk
3.  Dari  simulasi  untuk  pengembagan  sistem  jaringan  distribusi  air  bersih  di  Kelurahan Mendayun didapatkan kondisi hidrolis debit 20 lt/dtk, dengan tekanan pompa 25,54 m dan direncanalan dengan menggunakan jaringan pipa HDPE diameter 6 Inc
5.2.  Saran
1.  Rencana  pengembannan  sistem  jaringan  air  bersih  di  Kelurahan  Mendayun  kedepan dapat mengadakan perhitungan untuk penambahan kapasitas tampungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan air kedepan.
2.  Penggunaan program komputer dalam perhitungan jaringan pipa agar lebih digunakan secara  luas  baik  oleh  peneliti,  industry  maupun  instansi  seperti  PDAM  yang berkecimpung dalam bidang jaringan pipa airminum, namun dengan tidak mengabaikan dasar teori analisis.

## DAFTAR PUSTAKA
Triatmadja,  R,.  2009,  Hidraulika  Sistem Jaringan  Perpipaan  Air Minum,  Penerbit  Beta  Offset,
Yogyakarta.
Menteri  Pekerjaan  Umum.  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  :  18/PRT/M/2007 Penyelenggaraan  Pengembangan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum.  Jakarata  :  Kementrian Pekerjaan Umum
Bentley  Methods.  2007.  User’s  Guide  WaterCAD  v8  for  Windows  WATERBUY  CT.  USA:
Bentley
Triatmojdo, Bambang. 1996. Hidraulika I. Edisi kedua. Yogyakarta: Beta Offset.
Triatmojdo, Bambang. 1996. Hidraulika II. Edisi kedua. Yogyakarta : Beta Offset.