## Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)
ISSN 2714-8912 (media online), ISSN 2714-7150 (media cetak) Volume 3, No. 4, August 2022, Page 348 − 355 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/josyc DOI 10.47065/josyc.v3i4.2134

## Analisis Efisiensi Inverter pada Grid-Connected 50 KWp Unpam Viktor
Woro Agus Nurtiyanto 1* , Perani Rosyani 1 , Lili Solihin 2 , Wiji Prayogo 2
1 Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro,Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
2 Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia Email: 1* dosen00855@unpam.ac.id , 2 dosen837@unpam.ac.id , 3 dosen00860@unpam.ac.id , 4 wijiprayogo979@gmail.com Submitted: 18/08/2022 ; Accepted: 30/08/2022 ; Published: 30/08/2022
Abstrak −Efisiensi  Grid-tied  Inverter  dalam  mengkonversi  energi  listrik  yang  bersumber  dari  Pembangkit  Listrik  Tenaga Surya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar efisiensi Grid-tied inverter berdasarkan hasil pengujian di lapangan, serta bermanfaat dijadikan referensi untuk mengetahui unjuk kerja dari sebuah inverter yang terhubung ke jaringan utilitas. Metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik pengukuran langsung menggunakan alat ukur Seaward PV meter dan monitoring aplikasi IsolarCloud app dan panel kontrol untuk mengetahui daya output yang diserap oleh beban dengan lokasi penelitian di ruang inverter lantai 7 kampus Universitas Pamulang Viktor. Hasil penelitian menunjukan bahwa efisiensi tertinggi  tercapai  dengan  nilai  98,4%  di  mana  dapat  dikatakan  inverter  dapat  mengkonversi  hampir  seluruh  energi  yang dihasilkan solar sel, dengan rata-rata arus short circuit (Isc) 16% lebih besar dari arus maximal power (Imp) dan tegangan open circuit (Voc) lebih besar 21% dari tegangan maximal power. Hasil analisis juga menunjukan bahwa kenaikan arus berpengaruh terhadap efisiensi inverter walaupun tidak signifikan.
Kata Kunci: Efisiensi; Grid-Tied Inverter; Universitas Pamulang; IsolarCloud app
Abstract −The efficiency of grid-tied inverters in converting electrical energy sourced from solar power plants. The purpose of this study is to find out how efficient the Grid-tied inverter is based on the results of field tests, and it is useful as a reference to  determine  the  performance  of  an  inverter  connected  to  the  utility  grid.  Quantitative  research  methods  with  direct measurement  techniques  use  the  Seaward  PV  meter  measuring  instrument  and  the  IsolarCloud  monitoring  application  and control panel to determine the output power absorbed by the load with the research location in the inverter room on the 7th floor of the Pamulang Viktor University campus. The results show that the highest efficiency is achieved with a value of 98.4% where it can be said that the inverter can convert almost all of the energy produced by solar cells, with an average short circuit current (Isc) 16% greater than the maximum current (Imp) and open circuit voltage (Voc) is 21% greater than the maximum power voltage. The results of the analysis also show that the increase in current has no significant effect on the efficiency  of the inverter.
Keywords : Efficiency; Grid-Tied Inverter; Pamulang University; Isolarcloud Monitoring

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  dokumen  Kebijakan Energi  Nasional  (KEN) Indonesia,  yang  mana  dokumen  tersebut  mengatur  tentang bidang energi sebagai panduan dengan tujuan untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan energi yang bermanfaat untuk mendukung pembangunan nasional. Salah satu maksud dan tujuan dari KEN yaitu bauran renewable energy atau EBT nasional dengan persentase minimal sebesar 23% pada tahun 2025 dan meningkat 8% menjadi 31% pada 5 tahun berikutnya dari keseluruhan total konsumsi energi nasional. Namun, kenyataan tersebut masih jauh dari kata  terealisasikan,  pasalnya  bauran  EBT  Indonesia  pada  tahun  2021  masih  sangat  tergolong  rendah,  menurut menteri ESDM Arifin Tasrif bauran EBT pada tahun 2021 tercatat hanya berkisar sebesar 11,2% (Pribadi, 2021; Putu  et  al.,  2020).  Atas  dasar  itulah  universitas  pamulang  membangun  PLTS  grid-connected  50  KWp  sebagai bahan pembelajaran dan usaha untuk mempercepat target yang telah ditetapkan.
Solar  Power  plant  atau  yang  biasa  disebut  (PLTS)  merupakan  suatu  sistem  yang  mampu  mengkonversi energi cahaya dari matahari menjadi sumber energi listrik, dalam hal ini energi yang diterima oleh photovoltaic atau  solar  cell  adalah  dalam  bentuk  cahaya  atau  radiasi  untuk  menghasilkan  listrik  arus  searah  (DC).  Inverter merupakan salah satu  subsistem penting di  mana  perangkat  inverter dapat  mengubah arus DC (Direct  Current) yang sebelumnya dihasilkan oleh solar cell menjadi arus AC untuk menyuplai beban AC atau jika sistem tersebut terhubung dengan jaringan PLN yang biasa disebut On-Grid atau Grid-connected (Malik, 2018; Wijaya, 2012).
Inverter  merupakan  komponen  paling  kompleks  dalam  sistem  PLTS,  secara  umum  bagian  utama  dari sebuah  inverter  adalah  DC  link  bus,  kontroler,  sistem  pengaman  dan  yang  tidak  kalah  penting  adalah semikonduktor daya sebagai sakelar, di mana komponen elektronika daya yang digunakan dapat berbentuk SCR, Transistor dan Mosfet yang beroperasi sebagai sakelar dan pengubah (Malik, 2018).
Grid-tie inverter adalah salah satu jenis dari inverter yang digunakan untuk menghubungkan PLTS dengan jaringan listrik, Inverter jenis ini akan secara otomatis mensinkronkan energi yang dihasilkan oleh sel surya dengan tegangan  jala-jala  jaringan  listrik  (Grid)  PLN,  GTI  juga  didesain  untuk  otomatis  berhenti  menyuplai  daya  ke jaringan jika tidak mendeteksi tegangan pada jaringan PLN, hal inilah yang menjadi keunggulan GTI dibanding dengan jenis inverter yang lainnya (Nahela, 2019).
Pada paper kali ini fokus yang dilakukan adalah menganalisa efisiensi grid tie inverter dengan kapasitas 44 KVA  dengan  sumber  PLTS  yang  terhubung  ke  dalam  jaringan  listrik  (Grid  Connected)  PLN.  Metode  yang digunakan untuk mendapat parameter efisiensi adalah dengan cara monitoring menggunakan aplikasi Isolarcloud,

## Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)
ISSN 2714-8912 (media online), ISSN 2714-7150 (media cetak) Volume 3, No. 4, August 2022, Page 348 − 355 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/josyc DOI 10.47065/josyc.v3i4.2134
panel kontrol dan juga pengukuran langsung menggunakan PV meter Seaward dan clamp meter. dengan begitu analisa dapat dilakukan dengan mendapat nilai input tegangan dan arus dan nilai output tegangan dan arus. Di sisi lain akan dianalisa juga bagiamana pengaruh naik-turunnya arus terhadap efisiensi

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1. kerangka penelitian
Proses  pengujian  GTI  melibatkan  beberapa  alat  dan  bahan  yang  telah  dibahas  sebelumnya,  pada  proses “ANALISA EFISIENSI INVERTER PADA GRID- CONNECTED 50 KWP UNPAM” terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan agar penelitian berjalan sesuai dengan rencana. Tahapan penelitian tersebut dimuat dalam gambar 1. yang berbentuk diagram alir atau flowchart.
Gambar 1. Diagram Flowchart (Kerangka pemikiran)
Gambar 1. Diagram flowchart . Berisi penjelasan tentang tahapan penelitian yang menggambarkan urutan logis untuk mendapatkan hasil penelitian sesuai dengan harapan dan gambaran sistem. Jika ada gambar dan tabel, itu harus disajikan dengan nama tabel dan gambar yang disertai dengan nomor urut.

## 2.2. Alat dan Bahan
Alat dan bahan sebagai penunjang dalam berjalannya analisa efisiensi inverter.

## 2.2.1. Alat
Alat yang digunakan sebagai penunjang dalam penelitian kali ini adalah: 1) Grid-tied inverter,  GTI  merupakan  Instrumen  utama  dalam  penelitian ini  yang  berfungsi  sebagai  pemasok daya AC pada jaringan ( grid ), inverter yang digunakan yaitu inverter SUNGROW SG40CX.
Gambar 2. Circuit Diagram GTI SUNGROW SG40CX.
2) Panel Kontrol, digunakan untuk memonitoring nilai arus dan tegangan yang dipakai ke baban dalam kata lain output inverter. Nilai tegangan dan arus ini yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penelitian.

## Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)
ISSN 2714-8912 (media online), ISSN 2714-7150 (media cetak) Volume 3, No. 4, August 2022, Page 348 − 355 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/josyc DOI 10.47065/josyc.v3i4.2134
3) PV meter Seaward, digunakan untuk mengukur tegangan dan arus DC pada input inverter. Untuk menyalakan cukup  dengan  menekan  tombol  Riso  dan Mode  secara  bersamaan,  kemudian  gunakan  probe  MC4  untuk mengukur arus dan tegangan, untuk mengetahui nilai arus dan tegangan tekan tombol AUTO , untuk mematikan perangkat  tekan  kembali  tombol  Riso  dan  Mode  secara  bersamaan  selama  beberapa  detik  sampai display dalam keadaan off . PV meter Seaward 200 juga dapat digunakan untuk mengukur arus AC pada output dengan cara dikombinasikan dengan Clamp meter Seaward. Clamp meter seaward ditunjukan pada gambar 4.
Gambar 4. Seaward PV meter.
4) Seaward Clamp meter, perangkat ini dapat digunakan untuk mengukur arus input DC maupun arus output AC dengan batas maksimal 300 A. untuk cara penggunaannya  harus  dikombinasikan dengan Seaward PV meter 200, cara pengukuran cukup dengan Switch on sakelar ke range arus yang paling besar (untuk pencegahan bila arus yang diukur lebih besar), kemudian kaitkan clamp meter dengan salah satu kabel, untuk DC bisa salah satu kabel +/- dan untuk AC bisa salah satu kabel Fasa/Netral yang dapat di lihat pada gambar 5.
Gambar 5. Seaward Clamp Meter.
5) Perangkat lunak yang digunakan untuk monitoring daya pada GTI yaitu IsolarCloud APP. Aplikasi ini dapat menampilkan  data-data  seperti  daya  yang  dihasilkan  oleh  inverter,  alarm  peringatan,  total  energi  yang dihasilkan perhari, dan informasi nilai arus dan tegangan pada setiap string. Untuk login cukup dengan scan barcode yang  tersedia  pada  sisi  samping  inverter  dan  verifikasi  dengan  menggunakan  Id:  user  Password: 88888888. Untuk menampilkan nilai tegangan dan arus tiap string dapat menekan pada tab Run information dapat dilihat pada gambar 6.
Gambar 6. Tampilan awal IsolarCloud APP.
6) Perangkat lunak untuk membuat skema rangkaian listrik yaitu proteus 8.
7) Perangkat lunak autoCAD 2020, Micosoft Office 2019 yang digunakan sebagai pelengkap dalam menyusun tugas akhir.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Pengujian Menggunakan Alat Ukur dan Monitoring
Pada  bagian  ini  akan  dibahas  perbandingan  antara  tegangan open  circuit (Voc)  dan  arus short  circuit dengan tegangan maximal  power (Vmp)  dan  arus maximal  power (Imp),  dengan  menggunakan  alat-alat  yang  telah disebutkan sebelumnya pada BAB III. Pada sub bab ini akan dilakukan perbandingan antara pengukuran langsung

## Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)
ISSN 2714-8912 (media online), ISSN 2714-7150 (media cetak) Volume 3, No. 4, August 2022, Page 348 − 355 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/josyc DOI 10.47065/josyc.v3i4.2134
dengan  monitoring.  Pengukuran  langsung  dilakukan  dengan cara  memutus input pada  GTI,  yang  didapat  dari pengukuran langsung adalah arus dan tegangan input tanpa beban (Voc dan Isc) di mana Voc dan Isc lebih besar dari Vmp dan Imp. Hasil pengukuran dapat di lihat pada table 1.
Tabel 1. Pengukuran arus dan tegangan input
Nilai arus dan tegangan input dari Pengukuran Langsung No. String Tegangan (Voc) Arus (Isc) String 1 876 V 2,74 A String 2 874 V 2,71 A String 3 874 V 2,72 A String 4 873 V 2,66 A String 5 873 V 2,73 A String 6 873 V 2,69 A Nilai arus dan tegangan input dari monitoring No. String Tegangan (Vmp) Arus (Imp) String 1 738,8 V 2,55 A String 2 738,8 V 2,42 A String 3 755,5 V 2,54 A String 4 755,5 V 2,39 A String 5 757,6 V 2,31 A String 6 757,6 V 2,58 A
Pada hasil pengujian tabel 1. menunjukan bahwa Tegangan dan Arus yang terukur menggunakan alat ukur adalah  tegangan open  circuit (Voc)  dan  arus short  circuit sedangkan  arus  dan  tegangan  yang  terukur  pada monitoring IsolarCloud  APP adalah tegangan maximal power dan arus maximal power (Vmp dan Imp) pada tabel 4.4 pengambilan data tiap-tiap string dengan monitoring aplikasi terdapat jeda waktu sekitar kurang lebih 10 menit, pada tegangan Voc dan Vmp string 1 terdapat perbedaan sebesar 137,2 V atau kenaikan pada Voc sebesar 18,6% kemudian  pada string  2  terdapat  perbedaan  135,3  V  atau  kenaikan  pada  Voc  sebesar  18,3%,  string 3  terdapat perbedaan  118,5  V  atau  kenaikan  pada  Voc  sebesar  15,7%,  string  4  terdapat  perbedaan  sebesar  117,5  V  atau kenaikan pada Voc sebesar 15,5%, string 5 terdapat selisih 115,4 V atau kenaikan pada Voc sebesar 15,2%, string 6 terdapat selisih 115,4 V atau kenaikan pada Voc sebesar 15,2%. tegangan open circuit string 1 s/d string 6 terdapat perbedaan di mana Voc lebih besar dengan selisih rata-rata sekitar 123,2 V atau dengan kenaikan rata-rata Voc sebesar 16,4% terhadap Vmp. hal ini membuktikan bahwa Voc > Vmp. Sedangkan untuk arus short circuit string 1 s/d 6 terdapat perbedaan dengan selisih rata-rata sekitar 0,24 A atau Isc > Imp sebesar sekitar 16,4%.

## 3.2. Analisis Efisiensi GTI
Efisiensi maksimal dari GTI adalah sebesar 98,7%. Berdasarkan hasil pengujian dengan rentang waktu mulai dari jam 09:00 s/d jam 14:00 WIB dengan beban  yang bervariasi. Nilai   efisiensi  dihitung dengan  hasil  yang didapat adalah             sebagai berikut:

## Tabel 2. Analisis Efisiensi GTI.
Jam 09:00 DC input (V.A) AC output (V.A) MPPT 1 737,6 V × 12,4 A = 9 146,2 L1 232,4 V × 38,88 A = 9 036 MPPT 2 740,4 V × 12,7 A = 9 403,1 L2 234,9 V × 38,63 A = 9 074,2 MPPT 3 745,0 V × 12,5 A = 9 312,5 L3 231,4 V × 38,97 A = 9 017,6 Total 27.861,82 Total 27.127,55 𝜂 = (27 127,55)/(27 861,82 )X 100%  = 97,36%
Jam 10:00 DC input (V.A) AC output (V.A) MPPT 1 719,2 V × 15,4 A = 11 076 L1 231,2 V × 47,77 A = 11 044,4 MPPT 2 722,8 V × 15,9 A = 11 492 L2 233,2 V × 47,45 A = 11 065,5 MPPT 3 721,3 V × 15,9 A = 11 569 L3 229,5 V × 47,89 A = 10 990,7 Total 34.037 Total 33.100,5 𝜂 =  (33.100,5)/(34.037)× 100% = 97,3% Jam 11:00 DC input (V.A) AC output (V.A) MPPT 1 717,2 V × 16,0 A = 11 475 L1 229,6 V × 49,39 A = 11 340 MPPT 2 700,0 V × 16,6 A = 11 620 L2 231,6 V × 49,07 A = 11 364,6 MPPT 3 742,8 V × 16,1 A = 11 960 L3 228,3 V × 49,51 A = 11 303,1 Total 35 054,3 Total 34 008 𝜂 = (34.008)/(35 054,3)× 100%  = 97%

## Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)
ISSN 2714-8912 (media online), ISSN 2714-7150 (media cetak) Volume 3, No. 4, August 2022, Page 348 − 355 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/josyc DOI 10.47065/josyc.v3i4.2134
Jam 12:00 DC input (V.A) AC output (V.A) MPPT 1 713,3 V × 15,9 A = 11 341 L1 234,7 V × 48,35 A = 11 347,7 MPPT 2 711,1 V × 16,7 A = 11 876 L2 237,3 V × 48,04 A = 11 400 MPPT 3 720,8 V × 16,6 A = 11 965 L3 233,3 V × 48,43 A = 11 299 Total 35 182,2 Total 34 064,44 𝜂 =  (34 064,44)/(35 182,2)× 100% = 96,8% Jam 13:00 DC input (V.A) AC output (V.A) MPPT 1 723,7 V × 15,3 A = 11 072 L1 231,2 V × 47,61 A = 11 007,4 MPPT 2 722,7 V × 15,8 A = 11 419 L2 233,4 V × 47,30 A = 11 040 MPPT 3 729,1 V × 15,7 A = 11 448 L3 230,0 V × 47,72 A = 10 975,6 Total 33 938,3 Total 33 023 𝜂 = (33.023)/(33.938,3)× 100%  = 97,3% Jam 14:00 DC input (V.A) AC output (V.A) MPPT 1 749,3 V × 11,5 A = 8 617 L1 228,2 V × 38,04 A = 8 680,7 MPPT 2 748,6 V × 12,1 A = 9 058 L2 230,8 V × 37,78 A = 8 719,6 MPPT 3 756,8 V × 11,8 A = 8 930 L3 227,0 V × 38,19 A = 8 669,1 Total 26 605,3 Total 26 070 𝜂 = (26.070)/(26.605,3)× 100%  = 97,9%
Gambar 7. Grafik Efisiensi Terhadap Waktu.
Hasil data pada gambar 7.  diketahui bahwa efisiensi tertinggi terjadi pada pukul 14:00 WIB dengan nilai efisiensi  sebesar  97,9%,  sedangkan  efisiensi  terendah  terjadi  pada  pukul  12:00  yaitu  sebesar  96,8%,  terjadi penurunan sebesar 0,06% dari pukul 09:00 ke pukul 10:00 WIB, setelahnya terjadi penurunan sebesar 0,3% dari pukul  10:00  ke pukul 11:00, kenaikan terjadi dari  pukul  11:00 ke  pukul  12:00 sebesar  0,2%  dari  97% menjadi 97,2%, kemudian naik sebesar 0,1% pada jam 13:00 menjadi 97,3% dan naik sebesar 0,6% menjadi 97,9% pada pukul 14:00 WIB. Gambar 4.18 menunjukan kurva pengaruh arus terhadap efisiensi.
Gambar 8. Grafik Pengaruh Arus Terhadap Efisiensi.
Pada gambar 8. terlihat bahwa baik arus input maupun output terlihat tidak stabil, arus input maksimum pada pengujian adalah sebesar 49,2 Ampere terjadi pada pukul 12.00 WIB dan output maksimum sebesar 147,97 Ampere terjadi pada pukul 11.00 WIB, sedangkan arus minimum terjadi pada pukul 14.00 WIB di mana arus input sebesar  35,4  Ampere  dan  output  sebesar  114,01  Ampere  di  waktu  yang  sama.  Dilihat  pada  gambar  8.  dapat

## Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)
ISSN 2714-8912 (media online), ISSN 2714-7150 (media cetak) Volume 3, No. 4, August 2022, Page 348 − 355 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/josyc DOI 10.47065/josyc.v3i4.2134
disimpulkan bahwa arus memiliki pengaruh terhadap efisiensi, pada saat pukul 09.00 arus output terukur sebesar 116,48 Ampere dengan efisiensi  sebesar 97,36%, satu  jam kemudian arus  output  naik  menjadi  143,11 Ampere dengan efisiensi  97,3% dan naik  menjadi  147,97  Ampere pada  satu jam berikutnya  dengan  efisiensi  97%,  saat pukul 12.00 WIB terjadi penurunan sebesar 3,15 Ampere menjadi 144,82 Ampere dengan efisiensi sebesar 97,2% lalu satu jam kemudian turun menjadi 142,63 Ampere pada pukul 13.00 WIB dengan efisiensi 97,3% dan pada pukul 14.00 arus output turun menjadi 114,01 Ampere dengan efisiensi sebesar 97,6% dari grafik dan penjelasan yang telah disampaikan pada pengujian dapat disimpulkan bahwa kenaikan arus mempengaruhi efisiensi inverter, di mana saat arus naik maka efisiensi akan turun sebaliknya ketika arus turun maka efisiensi inverter akan naik.

## 3.3. Pengujian Fitur Anti-Islanding pada GTI
Anti-Islanding seperti yang telah diuraikan pada paragraph sebelumnya yang merupakan sebuah fitur yang sangat berguna bagi inverter jenis on-grid agar dapat memutus suplai daya listrik ke jaringan ketika GTI tidak mendeteksi tegangan pada jaringan utilitas. Kali ini penulis menguji fitur anti-islanding dengan GTI dalam  keadaan sedang bekerja dalam artian memasok daya ke jaringan utilitas, pengujian dilakukan dengan cara memutus aliran arus yang terkoneksi ke beban pada panel kontrol.
Gambar 9. Panel Kontrol Output Inverter.
Pada gambar 9. terdapat 3 MCCB di mana saat melakukan pengujian fitur anti-islanding tersebut, MCCB yang terhubung ke jaringan diputus sambungannya, dengan cara menurunkan tuas MCCB tersebut, setelah itu GTI akan secara otomatis memutus  suplai  daya  listrik  walaupun  input  PV  masih  memproduksi  Daya  listrik.  Dalam kondisi  ini inverter akan tetap dalam kondisi off selama tidak mendeteksi  tegangan atau frekuensi pada jaringan utilitas. Pada penunjukan ketika GTI sedang dalam kondisi islanding maka led pada bagian depan GTI akan berubah menjadi warna merah yang ketika normal adalah berwanra biru. Sedangkan pada tampilan IsolarCloud APP setelah terjadi islanding di mana akan ada fault alarm dengan notifikasi grid power outage atau yang artinya pemadaman jaringan utilitas, saat  jaringan utilitas kembali  bertegangan maka GTI akan  secara otomatis kembali menyuplai daya listrik ke jaringan utilitas.
Gambar 10. GTI yang sedang dalam kondisi Islanding .
Pada gambar 10. terlihat bahwa LED notifikasi yang berada pada sisi depan inverter berwarna merah yang mengindikasikan bahwa sedang terjadi fault atau kegagalan yang mana GTI tidak mendeteksi tegangan ataupun frekuensi dari jaringan utilitas, sehingga GTI berhenti menyuplai daya ke jaringan.

## Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)
ISSN 2714-8912 (media online), ISSN 2714-7150 (media cetak) Volume 3, No. 4, August 2022, Page 348 − 355 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/josyc DOI 10.47065/josyc.v3i4.2134
Gambar 11. Tampilan dasar IsolarCloud APP ketika terjadi Islanding
Sedangkan tampilan pada aplikasi ditampilkan pada gambar 11. di mana ketika terjadi islanding tampilan awal  aplikasi  akan  menampilkan fault  alarm yang mengindikasikan  bahwa  GTI  tidak  mendeteksi  tegangan  di jaringan utilitas.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan pengujian berasar efisiensi di lapangan didapat Besar nilai efisiensi maksimal yang terukur dari hasil pengujian secara langsung yaitu 98,4% yang terjadi pada pengujian pada pukul 14:00 WIB, hasil tersebut berbeda dengan yang tertulis di manual book Inverter SUNGROW SG40CX di mana spesifikasi tertulis efisiensi maksimal sebesar 98,7%. Nilai efisiensi rata-rata dari hasil pengujian adalah sebesar 96,9%. Serta terbukti bahwa kenaikan arus  berpengaruh  terhadap  nilai  efisiensi  tersebut,  di  mana  ketika  arus  baik output maupun input naik  maka efisiensi GTI akan turun. Pada pengukuran arus input menggunakan alat ukur dengan kurun waktu pukul 09:00 s/d  14:00  WIB,  input  arus  short  circuit (Isc)  lebih  besar  dari  arus  maximal  power (Imp)  dengan  nilai  rata-rata sebesar Isc 16% > Imp. Pada pengukuran tegangan input meggunakan alat ukur dengan kurun waktu pukul 09:00 s/d 14:00 WIB, tegangan open circuit (Voc) lebih besar dari tegangan maximal power (Vmp) dengan nilai rata- rata sebesar Voc 21% > Vmp. Salah  satu  fitur  GTI  yaitu  anti-islanding,  yang  terdapat  pada  inverter SUNGROW  SG40CX  saat  pengujian  terbukti  efektif  ketika  dilakukan  simulasi  islanding,  Inverter  otomatis memutus suplai daya dengan selang waktu beberapa detik ketika tidak mendeteksi tegangan pada jaringan utilitas.

## REFERENCES
[1] Alfayet Umar, R., Adam, K. B., & Aprillia, B. S. (2021). PERANCANGAN INVERTER TENAGA SURYA ON GRID SATU FASA.
[2] China Power Supply Society, IEEE Power Electronics Society, Institute of Electrical and Electronics Engineers. Nanjing Section,  &  Institute  of  Electrical  and  Electronics  Engineers.  (2014).  Anti-islanding  Modeling  of  Grid-tied  Inverters. https://ieeexplore.ieee.org/document/7037933
[3] Hidayat, F., & Krismadinata, K. (2019). Rancang Bangun VVVF Inverter 3 Fasa untuk Operasi Motor Induksi Tiga Fasa dengan  Antarmuka  Komputer.  INVOTEK:  Jurnal  Inovasi  Vokasional  Dan  Teknologi,  19(2),  47–56. https://doi.org/10.24036/invotek.v19i2.609
[4] Malik, A. (2018). ANALISIS RANGKAIAN INVERTER 12V DC-220V AC DENGAN SUMBER PANEL SURYA PADA BEBAN MOTOR LISTRIK SATU FASA.
[5] Nahela, S. (2019). 357586-analisa-unjuk-kerja-grid-tied-inverter-t-f0d9b692. ISSN 1858-1463.
[6] Narendiran, S., & School of Electrical Engineering, V. U. V. I. (2013). Grid Tie Inverter and MPPT-A Review.
[7] Pribadi,  A.  (2021,  December  14).  Upaya  Konkrit  dan  Terencana  Capai  Target  Bauran  23%  Di  Tahun  2025. Https://Ebtke.Esdm.Go.Id/.
[8] Putu, G., Nyoman, I., Kumara, S., & Setiawan, N. (2020). Grid Tie Inverter Untuk PLTS Atap Di Indonesia: Review Standar  Dan  Inverter  Yang  Compliance  Di  Pasar  Domestik  UNJUK  KERJA  PEMBANGKIT  LISTRIK  TENAGA SURYA ROOFTOP 158 KWP PADA KANTOR GUBERNUR BALI View project
[9] Photovoltaics View project. https://www.researchgate.net/publication/343537853
[10] Sampeallo,  A.  S.,  Galla,  W.  F.,  &  Mbakurawang,  F.  (2021).  ANALISIS  KINERJA  PLTS  25  KWP  DI  GEDUNG LABORATORIUM RISET TERPADU LAHAN KERING KEPULAUAN UNDANA TERHADAP VARIASI
[11] BEBAN. Jurnal Media Elektro |, VII(1).
[12] Sungrow. (2019a). SUNGROW SG40CX Manual Book. https://en.sungrowpower.com/
[13] Sungrow. (2019b). SUNGROW SG40CX Spesification.
[14] Telkom University. (2021).  Macam-macam Komponen Elektronika.
[15] Https://Fit.Labs.Telkomuniversity.Ac.Id/.
[16] Vernandez,  A.  B.  (2018).  DETEKSI  ISLANDING  PADA  PHOTOVOLTAIC  TERHUBUNG  GRID  BERBASIS TRANSFORMASI WAVELET.

## Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)
ISSN 2714-8912 (media online), ISSN 2714-7150 (media cetak) Volume 3, No. 4, August 2022, Page 348 − 355 https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/josyc DOI 10.47065/josyc.v3i4.2134
[17] Wijaya,  R.  (2012).  UNIVERSITAS  INDONESIA  ANALISIS  KARAKTERISTIK  GRID-TIE  INVERTER  SKRIPSI RONY WIJAYA 0606029473 FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO DEPOK JUNI 2012.
[18] Yasin, M., Samman, F. A., & Sadjad, R. S. (2017). Desain dan Analisis Inverter Tiga Fasa untuk Aplikasi Sistem PLTS Terhubung Grid PLN sebagai Referensi. In Jurnal Penelitian Enjiniring (Vol. 21, Issue 02). Fakultas Teknik