## Setting Koordinasi Over Current Relay pada Trafo 60 MVA 150/20 Kv dan Penyulang 20 KV

## Badaruddin, Budi Wirawan
Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana Jakarta Email: bsulle@gmail.com
Abstrak -- Tenaga listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok saat ini. Oleh karenanya tenaga listrik  harus  tersedia  secara  ekonomis  dengan  memperhatikan  mutunya  baik  tegangan  maupun arus  dan  frekuensi  beserta  keandalannya.  Guna  menjaga  kelangsungan  saluran  tenaga  listrik diperlukan  proteksi  yang  sesuai  dengan  kebutuhan.  Fungsinya  adalah  untuk  melokalisasi  daerah gangguan menjadi sekecil mungkin, jadi hanya daerah yang terganggu saja yang dibebaskan dari rangkaian tenaga listrik dan juga harus mempertimbangkan tingkat keamanan terhadap peralatan stabilitas tenaga listrik serta keamanan terhadap manusia. Dari analisis ini, akan didapat besarnya nilai  settingan  proteksi  relai  arus  lebih  (OCR)  dan  relai  gangguan  tanah  (GFR)  transformator beserta  bagaimana  koordinasi  dari  OCR  dan  GFR  tersebut  yang  ditunjukkan  pada  grafik. Berdasarkan  hasil  tersebut  sangat  diperlukan  evaluasi  setting  relai  dikarenakan  MVA  tiap  tahun pada Gardu Induk tidak selalu sama.
Kata kunci : Setting Koordinasi Arus Lebih Relai Pada Trafo Dan Penyulang
Abstract --  Electric  power  is  one  of  the  basic  needs  right  now.  Therefore  electricity  must  be available economically by taking into account both voltage and current quality and frequency of its reliability. In order to maintain continuity of electrical power lines needed protection in accordance with needs. Its function is to localize the disturbance area as small as possible, so only the affected areas  are  freed  from  the  power  circuit  and  also  must  consider  the  level  of  security  against  the stability  of  electric  power  equipment  and  also  to  human  security.  From  this  analysis,  will  get  the value of reality setting overcurrent protection (OCR) and ground fault relay (GFR) transformer and how the coordination of OCR and GFR is shown in the graph. From the results of an evaluation is needed because relay settings MVA each year at the substation is not always the same.
Keywords : Setting Coordination Over Current Relay On Transformers and feeders

## 1. PENDAHULUAN
Tujuan  utama  dari  sistem  tenaga  listrik adalah penyaluran daya listrik yang mempunyai mutu dan keandalan yang tinggi dan salah satu hal  yang terpenting dalam suatu sistem tenaga listrik  adalah  pengamanan  terhadap  peralatan listrik  yang  digunakan  dari  segala  macam bentuk gangguan.
Pada penelitian ini akan dibahas mengenai  sistem  pengamanan  dari  gangguan hubung  singkat  antar  fasa  tanah  dengan menggunakan  over  current  relai  (OCR)  dan gangguan  hubung  singkat  fasa  tanah  dengan mengunakan  groud  fault  relai  (GFR)  sebagai pengaman  transformator  daya  150/20  kV  dan penyulang 20 kV.
Dalam  tulisan  ini  dapat  dirumuskan permasalahan  bagaimana  menghitung  dan menganalisis  setting  koordinasi  rekai  OCR  dan GFR sehingga proteksi trafo dapat bekerja lebih baik. Dari permasalahan  yang telah disebutkan diatas  maka  tulisan  ini  hanya  akan  dibatasi pada menghitung dan menganalisis penyetelan
koordinasi  relai  proteksi  OCR  dan  GFR  yang terpasang  di  penyulang  20  kV,  incoming  trafo 20 kV dan sisi 150 kV trafo 60 MVA GI manes, menguji hasil perhitungan setting relai OCR dan GFR.  Tulisan  ini  berupaya  untuk  menganalisis penyetelan  dan  menghitung  setting  koordinasi relai proteksi OCR dan GFR yang terpasang di penyulang 20 kV, incoming trafo 20 kV dan sisi 150 kV trafo 60 MVA GI menes.

## 2. PROTEKSI  TRAFO  60  MVA  150/20  kV DAN PENYULANG 20 kV
2.1.   Transformator Daya
Transformator  adalah  suatu  alat  listrik statis  yang  berfungsi  merubah  tegangan  guna penyaluran  daya  listrik  dari  suatu  rangkaian  ke rangkaian yang lain melalui gandengan magnet berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik.
Gambar 1. Tipe Transformator : (a) tipe core (inti), (b) tipe shell (cangkang)
Transformator  daya  digunakan  untuk merubah  tegangan  dari  tegangan  tinggi  ke tegangan  rendah  begitupun  sebaliknya  agar didapatkan  penyaluran  daya  yang  efisien. Kemampuan  transformator  untuk  merubah tegangan ini diperoleh karena dua macam lilitan yaitu  lilitan  primer  dan  lilitan  sekunder, sehingga  perbandingan  jumlah  lilitan  dengan langsung  menetapkan  perbandingan  tegangan dan dengan terbalik menetapkan perbandingan arusnya.
Transformator  daya  berfungsi  sangat penting  dalam  penyaluran  daya  listrik,  oleh karena  itu  trafo  harus  diamankan  untuk mencegah  kerusakan  akibat  gangguan,  baik gangguan  yang  terjadi  di  dalam  trafo  itu  sendri maupun  gangguan  yang  terjadi  di  luar  trafo yang  dapat  mengakibatkan  kerusakan  pada trafo tersebut (Gonen,1988).

## 2.2.   Gangguan  Pada  Transformator  Daya Dan Penyulang
Gangguan  yang  terjadi  pada  sistem tenaga  listrik  dapat  digolongkan  menjadi  dua bagian  yaitu  gangguan  yang  bersifat  tetap (permanen)  dan  gangguan  yang  bersifat sementara  (temporer).  Gangguan  yang  bersifat permanen  adalah  gangguan  yang  dapat mengakibatkan  kerusakan  secara  permanen, misalnya  hubung  singkat  pada  kabel  atau belitan  trafo  karena  tembusnya  isolasi.  Disini pada  titik  gangguan  memang  terjadi  kerusakan yang  permanen.  Peralatan  yang  terganggu tersebut  bisa  dioperasikan  kembali  setelah bagian  yang  rusak  diperbaiki  atau  diganti. Penyebab  gangguan  permanen  antara  lain penuaan  isolasi,  kerusakan  mekanis  isolasi, tegangan lebih dsb.
Gangguan yang bersifat  sementara adalah  gangguan  yang  tidak  mempunyai kerusakan  secara  permanen  di  titik  gangguan, misalnya flashover antara  penghantar fasa dan tanah/tiang  karena  sambaran  petir,  dahan pohon  yang  menyambar  konduktor  karena tertiup  angin,  atau  burung/binatang  lain  yang
terbang/merayap  mendekati  konduktor  fasa dsb.  Gangguan  Hubung  singkat  yang  terjadi antar fasa (dua fasa atau tiga fasa) atau antara satu  fasa  ke  tanah,  dapat  bersifat  sementara atau permanen.

## 2.3 Relai  Arus  Lebih  Sebagai  Pengaman Gangguan    Antar  Fasa  Dan  1  Fasa  Ke Tanah
Gangguan  di  dalam  trafo  dapat  berupa gangguan  satu  fasa  ke  tanah,  gangguan  antar fasa,  gangguan  antar  belitan,  gangguan sadapan,  gangguan  bushing  dsb.  Gangguan yang  terbanyak  adalah  gangguan  satu  fasa  ke tanah,  sedangkan  gangguan  antar  fasa  relatif sedikit karena kedudukan belitan setiap fasanya terpisah (Instruction Manual BE1-851 ) .
Gambar 2. Relai Arus Lebih
Relai  hubung  singkat  yang  settingnya diatas  arus  beban  maksimum,  kurang  atau tidak sensitif terhadap gangguan fasa ke tanah, karena  nilai  arus  gangguan  tanah  yang  relatif kecil  sedangkan  nilai  setting  relai  arus  hubung singkat  diatas  arus  beban.  Relai  gangguan tanah  juga  bisa  salah  jauh  pada  sistem distribusi.

## 2.4 Teori Komponen Simetris
Teori  komponen  simetris  merupakan metode  yang  sangat  penting  dan  merupakan pokok perubahan berbagai artikel dan penyelidikan  uji  coba  gangguan  tak  simetris pada  sistem  transmisi,  yang  terjadi  karena hubung  singkat,  impedansi  antar  saluran, impedansi dari satu atau dua saluran ke tanah, atau penghantar yang terbuka.
Himpunan seimbang komponen itu adalah:
1.  Komponen  urutan  positif,  yang  terdiri  dari tiga  fasor  yang  sama  besarnya,  terpisah satu  dengan  yang  lain  dalam  fasa  sebesar 120º  dan  mempunyai  urutan  fasa  yang sama seperti fasor aslinya.
2.  Komponen  urutan  negatif,  terdiri  dari  tiga fasor  yang  sama  besarnya,  terpisah  satu dengan  yang  lain  dalam  fasa  sebesar  120º
dan mempunyai urutan fasa yang berlawanan seperti fasor aslinya.
3.  Komponen  urutan  nol,  terdiri  dari  tiga  fasor yang sama besarnya dan dengan pergeseran  fasa  nol  antara  fasor  yang  satu dengan yang lain.
Karena  setiap  fasor  tak  seimbang  yang asli  adalah  jumlah  komponen  fasor  asli  yang dinyatakan  dalam  suku-suku  komponennya adalah:
V a = V a1 + V a2 + V a0 V b = V b1 + V b2 + V b0 V c = V c1 + V c2 + V c0

## 2.5 Sistem Per-Unit (p.u)
Dalam    sistem  per-unit  terdapat  empat besaran dasar yaitu besaran dasar daya dalam kilovolt-ampere  (kVA)  atau  megavolt-ampere (MVA),  besaran  dasar  tegangan  dalam  volt  (V) atau  kilovolt  (kV),  besaran  dasar  impedansi dalam  ohm  ( Ω)  dan  besaran  arus  dalam ampere (A).
Pada  umumnya  besaran  daya  dipilih pertama,  lalu  salah  satu  tegangan  dipilih sebagai tegangan dasar, tegangan sistem yang lainnya dapat ditentukan dengan menggunakan referensi  dari  rating  primer  dan  sekunder  trafo. Tegangan dasar biasanya menggunakan tegangan  fasa-fasa  dalam  kilovolt.  Formula untuk menghitung besaran dasar adalah:
b b b kV 3 kVA I   b 2 b b 2 b b b b MVA ) (kV kVA 1000 ) (kV I 3 1000 kV Z      
dimana:
I b = besaran dasar arus (A) KV b = besaran dasar tegangan (kV l-l ) kVA b = besaran dasar daya (kVA) MVA b = besaran dasar daya (MVA) Z b = besaran dasar impedansi ( Ω/fasa) Elemen  impedansi  biasanya  dinyatakan dalam  ohm  atau  milliohm  atau  dalam  persen pada  suatu  peralatan.  Impedansi  kabel  secara umum  dinyatakan  dalam  ohm  dan  impedansi trafo  dalam  persen  dengan  rating  kVA/MVA. Sebagai  contoh  5%  pada    trafo  500  kVA. Besaran  impedansi  sebenarnya  dapat  dirubah ke  dalam  besaran  per-unit  dengan  rumus (Gonen,1988):
2 b b e pu kV 1000 kVA Z Z    dimana: Z pu = impedansi per-unit Z pu e = impedansi per-unit pada rating kVA dari elemen Z e = impedansi sebenarnya dalam ohm Z % = impedansi yang dinyatakan dalam persen kVA e = daya sebenarnya dalam kVA
kV e = tegangan sebenarnya dalam kV Jika  resistansi  diabaikan  maka  rumus tersebut  menggunakan  besaran  reaktansi    (X) sebagai pengganti dari impedansi (Z).
2.6 Analisa Gangguan Pada Sistem Distribusi 20 kV
Gangguan pada  sistem  tenaga  listrik dapat dikategorikan dengan :
1. Gangguan  paralel (shunt  faults) atau hubung singkat
2. Gangguan  simultan (simultaneous  faults) atau  mempunyai  lebih  dari  satu  gangguan yang terjadi pada waktu yang bersamaan.
Pada  umumnya  gangguan  satu  fasa  ke tanah  terjadi  karena  satu  penghantar  fasanya terhubung  singkat  ke  tanah  baik  secara langsung  atau  terhubung  dengan  kawat  tanah. Gambar berikut akan memperlihatkan gambaran  umum  dari  gangguan  satu  fasa  ke tanah pada titik F dengan impedansi gangguan Z f , memperlihatkan rangkaian ekivalen jaringan urutan.
Gangguan  fasa  ke  tanah  yang  terjadi dimisalkan  pada  fasa  a  dengan  V f adalah tegangan sebelum terjadi gangguan (V f = 1.0  0º p.u). Dimana:
f 2 1 0 o a2 a1 a0 3Z Z Z Z 0 1,0 I I I       
Arus gangguan untuk fasa adalah
I af = I a0 + I a1 + I a2 Atau
I af = 3I a0 = 3I a1 = 3I a2
Pada  umumnya,  gangguan  antar  fasa pada sistem tenaga listrik ketika dua penghantar  terhubung  singkat.  Gambar  3 menunjukkan  gambaran  umum  dari  gangguan antar  fasa  pada  titik  gangguan  F  dengan impedansi gangguan Z f dan rangkaian ekivalen 2
b e e b % pu kV kV kVA 100 kVA Z Z
        
2 b e e b pu pu kV kV kVA kVA Z Z         e
jaringan  urutan,  dengan  V f adalah  tegangan sebelum terjadi gangguan (V f = 1,0  0º p.u).
Gambar 3. Gangguan Fasa-Fasa Gambaran Umum
Dari gambar diperoleh
I af = 0 I bf = - I cf V bc = V b – V c = Z f I bf arus urutan dapat dirumuskan
I a0 = 0 f 2 1 o a2 a1 Z Z Z 0 1,0 I I      
Dengan mensubsitusikan persamaan maka  diperoleh  arus  gangguan  untuk  fasa  b dan c adalah:
I bf = - I cf = 3 I a1  -90º
2.7 Sistem Pembumian Transformator

## Daya
Sistem  pembumian  pada  trafo  dibagi menjadi empat tipe, yaitu (PLN, 2006):  Trafo yang tidak dibumikan.
 Trafo  yang  dibumikan  dengan  tahanan tinggi.
 Trafo  yang  dibumikan  dengan  tahanan rendah.
 Trafo  yang  dibumikan  langsung (solid grounding).

## 3. PROTEKSI OVER CURRENT RELAY
(OCR) DAN GROUND FAULT RELAY (GFR)
3.1.   Relai  Proteksi  Pada  Transformator Daya Dan Penyulang Definisi  relai  proteksi  menurut The Institute Of
Electrical And Electronic Engineering (IEEE)  adalah  suatu  peralatan elektrik  yang  didesain  untuk  mengartikan
kondisi  masukan  pada  keadaan  tertentu, setelah  kondisi  tersebut  dispesifikasikan,  yang ditujukan  untuk  memberi  respon  yang  dapat menyebabkan  pengoperasian  kontak  didalam suatu  kesatuan  rangkaian  listrik.  Kondisi
masukan biasanya berupa sinyal listrik, mekanik, atau besaran lainnya.
Gambar 4. Blok Diagram Relai Selain relai proteksi digunakan peralatan-
peralatan
pendukung
yang dapat membebaskan sistem dari bagian yang terganggu, antara lain (Komari, 2003):
1.  Trafo  Arus  (CT)  dan/atau  Trafo  Tegangan
(PT)
2.  Pemutus Tenaga (PMT)
3.  Battere (aki)
Gambar 5. Hubungan Komponen Sistem
Proteksi
Keterangan :
PMS   = Pemisah PMT = Pemutus tenaga R = Relai PT = Trafo Tegangan CT = Trafo Arus TC = Trip Coil
F = Fuse B
= Battre
Relai  menggunakan  besaran  listrik  yang dihubungkan  dengan  sistem  tenaga  listrik melalui  trafo  arus  dan/atau  trafo  tegangan. Peralatan  ini  memberikan  perlindungan  dari tegangan yang tinggi pada sistem tenaga listrik dan mengurangi medan magnet pada kumparan sekunder untuk dihubungkan dengan relai.
Z f a b c I af = 0 I bf I cf = -I bf F
Gambar 6.  Hubungan Relai Dalam Sistem Tenaga Listrik
Pada  Gambar  6  diperlihatkan  dalam kondisi  normal  PMT  menutup  dan  daya  dapat disalurkan, apabila terjadi gangguan maka relai akan  merasakan  gangguan  tersebut  melalui trafo  arus  dan/atau  trafo  tegangan  dan  akan memberikan sinyal kepada PMT untuk membuka  dengan  bantuan  battre,  sehingga penyaluran daya terhenti.
Relai proteksi mempunyai fungsi antara lain:
1.  Mendeteksi adanya gangguan atau keadaan abnormal  lainnya  pada  bagian  sistem  yang diamankannya.
2.  Memisahkan  bagian  yang  terganggu  dari bagian  sistem  yang  masih  beroperasi dengan  cara  memerintahkan  trip  kepada PMT yang bersangkutan.
3.  Memberitahukan  adanya  gangguan  kepada operator,  yaitu  dengan  cara  membunyikan alarm dan menyalakan lampu tanda gangguan.
4.  Relai  proteksi  mutakhir  dapat  memberi informasi  jarak  lokasi  gangguan  dan  letak gangguan.
Suatu  relai  poteksi  harus  memiliki beberapa syarat-syarat utama antara lain: 1.  Kepekaan (Sensitivity)
2.  Keandalan (Reliability), Keandalan  dapat dibagi atas :
- Keandalan (Dependability)
- Keamanan (Security) - Ketersediaan (Availability) 3.  Selektifitas 4.  Kecepatan Ada  kemungkinan  suatu  sistem  proteksi gagal bekerja karena kegagalan komponennya. Misalnya kegagalan/kelemahan battre, terputusnya  rangkaian  trip,  gangguan  pada PMT, kerusakan relai dsb.
Oleh  karena  itu  sistem  harus  dilengkapi oleh  proteksi  utama (main  protection) dan proteksi  cadangan (backup  protection) ,  dimana setiap tipe ini mempunyai fungsi dan cara kerja masing-masing:
1.  Proteksi Utama
2.  Proteksi Cadangan
3.4.  Prinsip  Dasar  Penyetelan  Relai  OCR dan GFR trafo dan penyulang
Setting OCR trafo pada penyulang 20 kV untuk  arus  kerja  minimum  adalah  sebagai berikut.
Fungsi  OCR  pada  penyulang    adalah sebagai pengaman utama penyulang  terhadap gangguan  hubung  singkat  fasa-fasa  eksternal yaitu  gangguan  pada  jaringan  TM.  OCR  pada penyulang  di  koordinasikan  dengan  OCR  pada incoming trafo yang berfungsi sebagai pangaman  cadangan  apabila  OCR  pada penyulang gagal bekerja.
Setting  arus  kerja  berdasarkan  arus beban penyulang:
Is1 = 1,2 x Ibeban Is2 = 1,2 x In peralatan
Sehingga  didapat  rumus  dalam  besaran sekunder:
( ) A (sekunder)
Sedangkan  waktu  dan  karakteristik  kerja untuk kurva standar inverse(SI) didapat rumus:
dan  rumus  untuk  menghitung  waktu kerja aktual adalah sebagai berikut:
dimana:
Ihs    =  Hubung  singkat  maksimum  dua  fasa  di pangkal penyulang / di dekat busbar TM Is    = Setting arus kerja dalam Ampere primer t     = Waktu kerja 0,2-0,5 detik Setting GFR trafo  pada penyulang 20 kV
Isg1 = (0,2 – 0,3) x Ibeban Setting
arus  kerja  pada  peralatan  terkecil  (CT,  PMT,
NGR dan kabel), adalah: Isg2 = (0,2 –  0,3)  x  In  Peralatan terkecil
Sehingga didapat dalam besaran sekunder:

## ( )
Setting waktu dan karakteristik kerja Untuk kurva standar inverse(SI) didapat rumus:
dan rumus untuk menghitung waktu kerja aktual adalah sebagai berikut:
TMS ( h ) , − 1 o, 14
TMS o, 14
( h ) , − 1
TMS ( h ) , − 1 o, 14 TMS o, 14
( h ) , − 1
dimana :
Ihs = Hubung singkat maksimum satu fasa
di busbar 20 KV
Isg
=  Setting  arus  kerja  GFR  dalam Ampere primer
t =  Waktu kerja yang di inginkan 0,2-0,5 detik
4. PENYETELAN DAN KOORDINASI OVER CURRENT RELAY PADA
TRAFO  60  MVA  150/20  kV  DAN  PADA PENYULANG 20 kV DI GI MENES
Penyetelan  Relai  Arus  Lebih  OCR  Dan Relai  Gangguan  Tanah  GFR  Pada  Penyulang 20 kV, Incoming Trafo 20 kV Dan Trafo 150 kV Menentukan arus di sisi primer pada relai OCR pada penyulang 20 kV,adalah sebagai berikut:
I set 20 kV
= 1,2 x CT primer = 1,2 x 600 A = 720 A (primer)
Selanjutnya  perhitungan  arus  di  sisi sekunder    pada  relai  OCR  pada  penyulang  20 kV, adalah sebagai berikut:
I set 20 kV =
= = 6 A (sekunder)
Perhitungan  waktu  kerja  relai  OCR  pada penyulang 20 kV yang diinginkan  0,3 detik dan arus  hubung  singkat  berdasarkan  tebel  (4.2) sebesar  11,97  kA,  maka  didapat  waktu  setting pada relai (td), adalah sebagai berikut:
( s se         r mer )
TMS ( 11, ) , − 1 ,14
,
TMS = 0,124 detik
Karena  di  relai  hanya  mempunyai  TMS dengan  range  0,025 –  1,5  dengan  step  0,025 maka dipilih td = 0,125 detik, untuk mengetahui pemeriksaan  waktu  kerja  relai  atau  waktu sebenarnya dengan apa yang di inginkan maka dapat  di  hitung  berdasarkan  berdasarkan rumus, adalah sebagai berikut:
,14 ( s se         r mer ) d ,14 ( )
t = 0,303 detik
Untuk menentukan arus di sisi primer pada relai GFR  pada  penyulang  20  kV,  adalah  sebagai berikut:
I set 20 kV = 0,2 x CT primer = 0,2 x 600 A = 120 A (primer)
Selanjutnya  perhitungan  arus  di  sisi sekunder    pada  relai  GFR  pada  penyulang  20 kV, adalah sebagai berikut:
I set 20 kV = =
= 1 A (sekunder)
Perhitungan  waktu  kerja  relai  GFR  pada penyulang 20 kV yang diinginkan  0,5 detik dan arus  hubung  singkat  berdasarkan  tebel  (4.2) sebesar  960,095  kA,  maka  didapat  waktu setting pada relai (TMS) dapat dihitung dengan menggunakan rumus, adalah sebagai berikut:
( s se         r mer )
( )
TMS = 0,152 detik
Karena  di  relai  hanya  mempunyai  TMS dengan  range  0,025 –  1,5  dengan  step  0,025 maka dipilih td = 0,150 detik, untuk mengetahui pemeriksaan  waktu  kerja  relai  atau  waktu sebenarnya dengan apa yang di inginkan maka dapat  di  hitung  berdasarkan  rumus,  adalah sebagai berikut:
,14
( s se         r mer ) d ,14 ( )
t  = 0,494 detik

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari  pengujian  yang  telah  dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan antara lain:
1.  Berdasarkan  perhitungan  diperoleh  nilai setting  relai  untuk  nilai  arus  lebih  pada penyulang 20 kV adalah 720 A (primer) / 6A (sekunder)  dan  pada  relai  gangguan  tanah adalah 120 A (primer) / 1 A (sekunder), nilai setting  relai  aruslebih  pada  incoming  trafo 20  kV  adalah  2078  A  (primer)  /  5,19  A (sekunder)  dan  pada  relai  gangguan  tanah 346,4  A  (primer)  /  0,86  A  (skunder),  nilai setting relai arus lebih pada trafo sisi 150 kV adalah  277,12  A  (primer)  /  0,92  A (sekunder) dan relai gangguan tanah 115,47
A (primer) / 0,38 A (sekunder).
2.  Kurva karakteristik yang dipilih adalah kurva standar  inverse  (SI)  dengan  tujuan  unutk mendapatkan  koordinasi  setting  relai  yang baik  antaran  relai  yang  terletak  di  trafo  sisi 150  kV,incoming  trafo  sisi  20  kVdan penyulang 20 kV.
3.  Berdasarkan  perhitungan  diperoleh  setting nilai  TMS  untuk  relai  arus  lebih  pada penyulang  20  kV  adalah  0,125  detik  dan TMS  pada  relai  gangguan  tanah  adalah 0,150  detik,  nilai  setting  TMS  untuk  relai arus lebih pada incoming trafo 20 kV adalah 0,175  detik  dan  TMS  pada  relai  gangguan tanah  adalah  1,150  detik,  sedangkan  nilai
setting  TMS  relai  arus  lebih  pada  trafo  sis 150  kV  0,300  detik,  dan  TMS  untuk  relai gangguan tanah 0,550 detik.
Beberapa  saran  yang  dapat  diusulkan adalah sebagai berikut:
1.  Agar  trafo  gardu  induk  tidak  mengalami gangguan  atau  trip,  maka  pengecekan peralatan  gardu  induk  harus  sering  di periksa, terutama pada relai.
2.  Perlu  dilakukan  pengecekan  atau  evaluasi setting relai pada gardu induk lainnya.
3.  Hendaknya  dilakukan  perbaikan  segera mungkin setelah dideteksi adanya kerusakan atau gangguan.

## DAFTAR PUSTAKA
Gönen, Turan. Modern Power System Analysis , John Wiley And Sons Inc, Canada, 1988.
Instruction Manual BE1-851 Overcurrent
Protection System, Basler Electric, Highland Illinois USA.
Instruction  Manual  GEC  Overcurrent  Relay  for Phase and Earth Faults.
Komari, Proteksi Sistem Tenaga Listrik Filosofi, Strategi  Dan  Analisa  Untuk  Peningkatan Keandalan, PT. PLN (Persero) Jasa Pendidikan Dan Pelatihan, Jakarta, 2003.
Pelatihan O&M Relai Proteksi Gardu Induk, PT.
PLN (Persero) P3B, Jakarta, 2006.