## Strategi Pengelolaan Sistem Drainase Perumahan Soka Park Kabupaten Bangkalan Sebagai Upaya Pengendalian Banjir

## Strategy Of Drainage System Management In Soka Park Housing Area At Bangkalan District As An Effort To Control Flood Disaster
Riza Himawan Abrianto 1 *, Slamet Subari 2 , Akhmad Farid 3 1 Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang Bangkalan 69162, Indonesia
2 Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang Bangkalan 69162, Indonesia
3 Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang Bangkalan 69162, Indonesia
*Email korespondensi: rizahimawan05@gmail.com

## ABSTRAK
Permasalahan banjir di Kabupaten Bangkalan sampai saat ini belum dapat tertangani secara menyeluruh walaupun  Pemerintah  telah  berupaya  semaksimal  mungkin  untuk  mengatasinya.  Dengan  adanya permasalahan  tersebut,  maka  Pemerintah  Kabupaten  Bangkalan  menetapkan  bahwa  setiap pembangunan harus diikuti dengan penyelesaian banjir di sekitar wilayah tersebut termasuk Perumahan Soka Park yang merupakan salah satu pengembang di wilayah Kecamatan Socah. Tujuan dari tesis ini untuk  mengetahui  besar  debit  banjir  rancangan  serta  menentukan  kapasitas  saluran  drainase, merencanakan  desain  sistem  drainase  yang  optimal  dalam  mengatasi  genangan  dan  mengetahui pengelolaan drainase yang tepat sebagai upaya pengendalian banjir pada wilayah sekitar Perumahan Soka Park. Sumber data menggunakan data primer berupa pengamatan langsung dan data sekunder yang berasal dari dinas terkait. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa debit rancangan 10 tahun sebesar 1.84 m 3 .detik -1 dengan rencana 2 tipe saluran berpenampang persegi dan bahan dasar beton pra cetak, yaitu saluran tersier, dimensi lebar = 0.25 m, tinggi dan jagaan = 0.5 m serta saluran sekunder dengan dimensi lebar = 0.8 m, tinggi dan jagaan = 0.8 m. Selanjutnya, pemilihan alternatif jika terjadi backwater yaitu  dengan  membangun  kolam  retensi.  Peran  pemerintah  yang  dapat  berpengaruh  langsung mengendalikaan  banjir  di  sekitar  kawasan  perumahan  adalah  pemasangan  tanggul  sungai  dan normalisasi sungai dengan cara pengerukan secara berkala.
Kata kunci: banjir, drainase, kolam retensi, pengelolaan lahan

## ABSTRACT
The problem of flood disaster in Bangkalan District so far hasn’t been able to be handle thoroughly even though the Government made every effort to overcome it. With these problems, the Government of Bangkalan District stipulates that every development must be followed by flood resolution around the area, including Soka Park Housing area which is one of the developers in the Socah of Bangkalan District. The aim of this study is to determine the magnitude of the design flood discharge, and determine the capacity of the drainage channel, plan the  optimal  drainage  system  design  in  overcoming  inundation,  and  determine  the  appropriate  drainage management as an effort to control flooding in the area around Soka Park Housing area. This study use primary data in the form of direct observation and secondary data from the relevant Department. Based on the analysis, it is known that the 10-year design flowrate is 1.84 m 3 .second -1 with a plan of 2 types of rectangular channels and precast concrete base materials, namely tertiary canals, dimensions of width is 0.25 m, height is 0.5 m and a secondary channel with dimensions of width is 0.8 m, height is 0.8 m. Furthermore, the selection of alternatives in case of backwater is to build a retention pond. The role of the government that can directly influence flood control around residential areas is the installation of river embankments and river normalization by periodic dredging.
Keywords: flood, drainage, retention pond, land management

## PENDAHULUAN
Permasalahan banjir di
Kabupaten Bangkalan  sampai  saat  ini  belum  dapat tertangani  secara  menyeluruh  walaupun Pemerintah  Kabupaten  Bangkalan  melalui Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan Permukiman  telah  berupaya  semaksimal mungkin untuk mengatasinya. Pertambahan penduduk  yang  tidak  diimbangi  dengan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan mengakibatkan pemanfaatan lahan perkotaan menjadi
tidak teratur. Pemanfaatan  lahan  yang  tidak  tertib  inilah yang  menyebabkan  persoalan  drainase  di perkotaan menjadi sangat kompleks. Hal ini juga  disebabkan  oleh  tingkat  kesadaran masyarakat yang masih rendah dan acuh tak acuh  terhadap  penting  dan  perlunya memecahkan  permasalahan  banjir  yang dihadapi  Pemerintah  Daerah.  Dengan adanya permasalahan diatas maka Pemerintah  Daerah  menetapkan  bahwa setiap  adanya  pembangunan  harus  diikuti dengan penyelesaian banjir disekitar wilayah tersebut.
Dalam  bidang  teknik  sipil,  drainase secara  umum  dapat  didefinisikan  sebagai suatu  tindakan  teknis  untuk  mengurangi kelebihan  air,  baik  yang  berasal  dari  air hujan,  rembesan,  maupun  kelebihan  air irigasi  dari  suatu  kawasan  atau  lahan, sehingga fungsi kawasan atau lahan tersebut tidak  terganggu.  Perencanaan  sistem drainase  dilakukan  untuk  menentukan kapasitas  sekaligus  arah  aliran  saluran drainase  sehingga  mampu  mengalirkan debit banjir rancangan secara efektif.
Kolam  retensi  merupakan  bangunan penyimpanan air sementara
yang mempunyai  keunggulan  mudah  dalam pelaksanaan dengan biaya rendah, bangunan ini umumnya direncanakan karena keterbatasan  lahan.  Kolam  retensi  dalam penelitian ini difungsikan sebagai penampung  debit  banjir  untuk  sementara waktu dan membuangnya ketika muka air di saluran  primer  mulai  surut.  Adanya  daya tampung kolam retensi dari saluran drainase sebelum  masuk  ke  dalam  saluran  primer untuk mereduksi limpasan hujan pada suatu kawasan.  Selain  itu, long  storage dibangun untuk  memenuhi  kebutuhan  air  baku pertanian  serta  mengendalikan  banjir dibagian hilir sungai utama (Harianto, 2017).
Selanjutnya, penambahan jetty yang merupakan sebuah bangunan air tegak lurus pantai  yang  diletakkan  pada  kedua  sisi muara  sungai  yang  berguna  untuk mengurangi pendangkalan alur oleh sedimen pantai dan untuk penganggulangan banjir (B et al., 2020).

## BAHAN DAN METODE

## A. Pengumpulan Data
Setelah  mengetahui  kondisi  daerah  studi, kemudian  dilakukan  pengumpulan  data penunjang.  Data-data  yang  diperlukan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Peta lokasi studi untuk mengetahui lokasi studi perencanaan.
2. Peta topografi.
3. Peta tata guna lahan.
4. Skema  jaringan  drainase  dan  jalan eksisting sekitar kawasan studi.
5. Data  curah  hujan  guna  keperluan hidrologi. Data curah hujan diambil dari Stasiun Hujan Bangkalan, Stasiun Burneh DAM  Tunjung  serta  Stasiun  Socah.  Data hujan  yang  diperlukan  dari  tahun  2000- 2019.
6. Data  jumlah  rumah  untuk  menetapkan jumlah penduduk yang akan menempati perumahan  tersebut  sehingga  diketahui kebutuhan  air  yang  berada  di  kawasan studi.

## B. Analisa Hidrologi
Curah  hujan  rancangan  merupakan  curah hujan terbesar tahunan yang mungkin terjadi di  suatu  daerah  dengan  periode  ulang tertentu.  Metode  yang  digunakan  dalam studi ini adalah Log Pearson III karena metode ini  dapat  digunakan  untuk  semua  sebaran data  serta  sesuai  untuk  berbagai  macam koefisien kepencengan dan koefisien kepuncakan  (Kementrian  Pekerjaan  Umum dan Perumahan Rakyat, 2017).
Tahapan untuk menentukan curah hujan rancangan  dengan  menggunakan  metode Log Pearson III adalah sebagai berikut:
1. Mengubah curah hujan harian maksimum ke dalam bentuk logaritma. ...........................(1)
2. Menghitung nilai logaritma rata-rata.
3. Menghitung standart deviasinya (simpangan baku).
................(2)
4. Menghitung koefisien kepencengan:
....(3)
5. Hitung logaritma curah hujan rancangan dengan kala ulang tertentu. Log Xt = log x + G. Si ............................(4) 6. Menghitung antilog dari Xt Dengan keterangan:
xi = data hujan (mm) x = rerata data hujan (mm) n = jumlah data Xt = ch rancangan (mm) Logx = rerata logaritma curah Hujan tahunan maksimum G = konstanta

## C. Debit Banjir Rancangan
Debit  banjir  rancangan  adalah  jumlah  debit air  hujan  dan  debit  air  kotor.  Debit  banjir rancangan  ini  nantinya  akan  digunakan dalam penentuan kapasitas saluran drainase. Bentuk  persamaan  dari  debit  banjir rancangan tersebut terdapat pada Persamaan 5.
Qr = Qah + Qak ...........................................(5)
Keterangan:
Qr = debit banjir rancangan (m 3 .dt -1 ) Qah = debit air hujan (m 3 .dt -1 )
Qak = debit air kotor (m 3 .dt -1 )

## D. Debit Air Hujan
Salah  satu  metode  yang  digunakan  untuk menghitung  debit  air  hujan  pada  saluran drainase  adalah  metode  Rasional  (Yusuf  et
al., 2021). Rumus pada Persamaan 6 banyak digunakan untuk drainase perkotaan dengan daerah pengaliran yang sempit
Q = 0.278 x C x I x A .............................(6)
Keterangan Q   = debit limpasan (m 3 .dt -1 ) C   = koefisien pengaliran I   = intensitas hujan selama waktu tiba banjir (mm.jam -1 ) A   = luas daerah (km 2 )
Dimana  intensitas  hujan  selama  waktu tiba banjir diperoleh dari Persamaan 7.
I  = 3 / 2 24 24 24       c t x R .................................(7) Keterangan:
I = intensitas hujan selama waktu konsentrasi (mm.jam -1 ) R 24 = curah hujan maksimum harian dalam 24 jam (mm.jam -1 )
t c = waktu konsentrasi (jam)
Sedangkan waktu konsentrasi berasal dari:
77 . 0 60 0195 . 0        S L x tc ........................(8) Keterangan:
L   = panjang saluran (m) S   = kemiringan rata-rata saluran

## E. Debit Air Kotor
Debit air kotor adalah debit yang berasal dari buangan  rumah  tangga,  bangunan  gedung, instansi  dan  sebagainya.  Adapun  besarnya kebutuhan air penduduk rata-rata adalah 150 liter/orang/hari.  Sedangkan  debit  air  kotor yang harus dibuang di dalam saluran adalah 70% dari kebutuhan air bersih (Priyantoro et al., 2013).
Q ak = A q
Pn x .............................................(9)
Q ak = A 0.0121 Pn x ...................................(10) Keterangan: Qak = debit air kotor Pn = jumlah penduduk (jiwa) q = jumlah air buangan(l/dt/orang)

## F. Analisa  Kapasitas  Saluran  Drainase Sebagai Tampungan Sementara
Dari  Hasil  Analisis  debit  banjir  rancangan, diperoleh  debit  maksimum  dan  waktu konsentrasi  dari  saluran  yang  ditinjau, kemudian  dilanjutkan  dengan  analisa kapasitas tampungan  hingga  ke  pembuatan grafik hubungan antara tampungan  saluran drainase  dengan  debit  banjir  yang  melalui saluran primer.
Dengan metode hidrograf satuan
berdasar  data  Qmax,  Tc  dan  Td  dan ditabulasikan kemudian
digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1. Hidrograf Aliran Masuk Sumber: (Natakusumah et al., 2011)

## G. Tahapan Penyelesaian Analisis
1. Melakukan studi pustaka mengenai teori yang akan dipakai.
2. Mengumpulkan
data-data yang diperlukan untuk kepentingan perhitungan. 3. Analisa hidrologi dengan cara menghitung  curah  hujan  rancangan dengan  metode Log  Pearson III  dengan kala ulang 10 tahun.
4. Perhitungan  debit  banjir  rancangan  (Qr) untuk evaluasi saluran drainase:
a. Menghitung waktu konsentrasi.
b. Menghitung  intensitas  hujan  rencana  (Ir) dengan rumus Mononobe.
c. Menentukan koefisien pengaliran (C) dari peta tata guna lahan wilayah studi.
d. Menentukan  luas  daerah  pengaliran  (A) dari peta topografi.
e. Menghitung debit air hujan (Qah) dengan metode rasional.
f. Menghitung penetapan jumlah penduduk di dalam kawasan perumahan.
g. Menghitung debit air kotor (Qak).
h. Menghitung  debit  rancangan  (Qr)  kala ulang 10 tahun.
i. Analisa  hidrolika  kapasitas  saluran terhadap  debit  banjir  rancangan  dengan rumus Manning.
j. Analisa
saluran drainase sebagai tampungan sementara.
k. Evaluasi  kapasitas  tampungan  saluran drainase  terhadap  debit  banjir  rancangan akibat backwater .
l. Peran pemerintah dalam mengelola Sungai Jambu  sebagai  upaya  mengendalikan banjir.
m. Kesimpulan dan pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perhitungan Curah Hujan Daerah
Besarnya  curah  hujan  maksimum  rata-rata daerah diperoleh dengan menggunakan data dari stasiun hujan harian, yaitu stasiun hujan Bangkalan,  stasiun  Burneh  DAM  Tunjung serta  stasiun  Socah  dengan  periode pengamatan  data  curah  hujan  yang digunakan selama 20 tahun dari tahun 2000 hingga  2019.  Sebelum  dilakukan  analisa hujan  rencana  terlebih  dahulu  dilakukan perhitungan hujan rata rata yang dilakukan dengan  menggunakan  cara  aritmatik  yaitu dengan  cara  menjumlahkan  hujan  harian maksimum  pada  setiap  stasiun  per  tahun dibagi  dengan  jumlah  stasiun  yang digunakan.
2. Analisa Hidrologi
Analisa hidrologi
digunakan untuk memperoleh  besaran  intensitas  hujan  yang kemudian  diolah  menjadi  debit  maksimum yang  kemungkinan  dapat  terjadi  di lapangan.  Data  hujan  maksimum  tahunan berdasarkan  pencatatan  3  stasiun,  yaitu: stasiun  hujan  Bangkalan,  stasiun  Burneh DAM Tunjung serta stasiun Socah.
Pada perhitungan diketahui hujan harian maksimum  pada  periode  ulang  10  Tahun sebesar 105.23 mm, digunakan periode ulang 10 tahun dikarenakan daerah tangkapan air Sungai  Jambu  sebagai  saluran  pembuang utama <500 Ha (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Dan  Perumahan  Rakyat  Nomor 12/PRT/M/2014  Tahun  2014  Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan,
2014).

## Tabel 1. Curah Hujan Rancangan
Periode Ulang (T) Curah Rata-rata (Log Xi) Standart Deviasi (Sd Log X) Faktor Distribusi Hujan Harian Maksimum (Log X) Hujan Harian Maksimum (X) 5 1.81 0.15 0.729 1.925 84.1 10 1.81 0.15 1.371 2.022 105.23 50 1.81 0.15 2.749 2.231 170.17 100 1.81 0.15 3.313 2.316 207.18 Sumber: Hasil Analisis 3. Perhitungan  Debit  Air  Hujan  dengan

## Metode Rasional
Untuk menghitung debit rancangan air hujan pada  saluran  drainase  digunakan  rumus rasional  karena  rumus  ini  dapat  digunakan untuk perencanaan saluran drainase dengan catchment  area yang  tidak  terlalu  luas.  Pada daerah  studi  terdapat  berbagai  macam  tata guna lahan maka koefisien pengaliran yang digunakan  adalah  koefisien  dari  berbagai peruntukan  tanah.  Adapun  koefisien pengaliran diambil nilai persentasenya.
Perhitungan dimulai dengan
merencanakan  dimensi  saluran  tersier dimana  disesuaikan  dengan  hasil  debit
Gambar 1. Peta Lokasi Kawasan Perumahan Sumber : Developer Soka Park
kumulatif unit rumah. Selanjutnya merencanakan  dimensi  saluran  sekunder dengan  menjumlahkan  debit  dari  saluran tersier yang akan ditampung. Terakhir akan dihasilkan debit total Perumahan Soka Park yang nantinya langsung terbuang ke sungai utama  atau  tertahan  sebagian  karena  debit sungai utama yang lebih besar.
Tabel  2.  Perhitungan  Debit  Air  Hujan Saluran  Tersier  Kala  Ulang  10 Tahun
 Menuju saluran sekunder 1 Saluran Panjang Luas Total Debit Air Hujan Qkumulatif L A Q (m) (km 2 ) (m 3 .dt -1 ) (m 3 .dt -1 ) T1 100.36 0.0024 0.09249 0.09249 T2 95.53 0.0014 0.05923 0.15171 T3 95.07 0.00182 0.07527 0.22699 T4 93.48 0.00142 0.06081 0.2878 T5 93.02 0.00178 0.07645 0.36425 T6 91.43 0.00141 0.06158 0.42583 T7 90.97 0.00175 0.07708 0.50291 T8 89.38 0.00223 0.09535 0.59827 T9 95.25 0.00234 0.09519 0.69346 T10 108.76 0.00237 0.09060 0.78406 T11 136.27 0.00265 0.08204 0.86610  Menuju saluran sekunder 2 Saluran Panjang Luas Total Debit Air Hujan Qkumulatif L A Q (m) (km 2 ) (m 3 .dt -1 ) (m 3 .dt -1 ) T12 94.49 0.00257 0.10253 0.10253 T13 100.91 0.0035 0.14274 0.24527 T14 84.00 0.00134 0.0624 0.30767 T15 84.00 0.00134 0.05479 0.36246 T16 77.00 0.00124 0.05370 0.41616 T17 77.00 0.00115 0.05750 0.47366 T18 77.00 0.00119 0.05940 0.53305 T19 77.00 0.00119 0.05940 0.59245 T20 77.00 0.00164 0.07791 0.67036 T21 54.49 0.00101 0.06502 0.73538 T22 129.00 0.00366 0.12045 0.85583 T23 192.39 0.00658 0.11731 0.97314
Tabel  3.  Perhitungan  Debit  Air  Hujan
Saluran  Sekunder  Kala  Ulang  10 Tahun Saluran Sekunder Menuju Intensitas Luas Debit Air Hujan Sungai Jambu I A Q mm.jam -1 km 2 m 3 .dt -1 1 96.87262324  0.02157 0.86610 2 120.4031923  0.02643 0.97314 total 1.83923 Sumber: Hasil Analisis 4. Perhitungan Debit Air Buangan Penduduk Pada  perhitungan  debit  air  buangan penduduk jumlah penduduk
pada perumahan  ditetapkan  dengan  jumlah rumah  yang  telah  disediakan.  Dengan memakai  standart  jumlah  penduduk  pada tiap  rumah  yang  telah  tercantum  pada Standart  Nasional.  Berikut  data  penetapan jumlah penduduk Perumahan Soka Park:
- Luas Area Pemukiman : 26,896 m 2
- Tipe rumah yang disediakan :
1. T45 sebanyak : 244 rumah
2. T50 sebanyak : 35 rumah
3. T72 sebanyak : 11 rumah
- Total rumah : 290 rumah
- Standart  jumlah  penduduk  dalam  1 rumah = 5 orang,
- Sehingga 290 x 5 = 1,450 orang
5.  Perhitungan  Debit  Banjir  Rancangan Total
Selanjutnya  dapat  diketahui  debit  banjir rancangan  10  tahun  sesuai  Permen  PUPR tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Drainase Perkotaan  dimana  Sungai  Jambu  memiliki daerah  tangkapan  air  <500  Ha  sebagai berikut.
Tabel 4. Perhitungan Debit Banjir Rancangan
Total Kala Ulang 10 Tahun Saluran Qah Qak Qtotal m 3 .dt -1 m 3 .dt -1 m 3 .dt -1 Sekunder 1 0.866096  0.00003 0.86612 Sekunder 2 0.973138  0.00002 0.97316 total 1.83929 Sumber: Hasil Analisis 6.   Analisa Hidrolika Perhitungan ini dilakukan untuk
mengetahui  dimensi  saluran  yang  mampu
untuk  menampung  dan  mengalirkan  debit banjir rancangan dengan persamaan Manning . Melalui persamaan ini akan terpilih ukuran  dimensi  saluran  yang  tepat  dalam menampung  debit  rancangan  di  dalam perumahan.  Hasil  perhitungan  terdapat pada Tabel 5 dan Tabel 6.

## 7. Kapasitas  Saluran  Sebagai  Tampungan Sementara
Pada  daerah  perkotaan  yang  rawan  banjir dibutuhkan  dimensi  saluran  bukan  hanya untuk mengalirkan aliran drainase tapi juga sebagai  tampungan  sementara.  Dalam kawasan  perumahan  ini  untuk  membuang jumlah  debit  banjir  harus  menunggu  debit banjir di saluran primer hingga menjadi debit normal.  Karena  elevasi  yang  rendah  antar elevasi dasar saluran primer dengan elevasi kawasan  perumahan  yang  akan  dibangun. Sesuai  data  pengamatan  elevasi  jalan terendah diketahui +4.30, sedangkan elevasi hilir  saluran  sekunder  +3.30  sehingga diusahakan  elevasi  air  boleh  menggenang rata-rata  pada  +3.55  hingga  +4.15  agar memiliki jagaan sekitar 25 cm.
Tampungan  sementara  ini  berfungsi untuk  membantu  menampung  banjir langsung dari saluran drainase pada saat air tidak  dapat  mengalir  dikarenakan  saluran yang  biasa  digunakan  untuk  mengalirkan banjir  mengalami  debit  puncak.  Prosentase kemampuan  saluran  drainase  perumahan sebagai  daya  tampung  sementara  ketika terjadi banjir puncak yaitu 88%. Total Vol.   = Vol. 1 + Vol. 2 + Vol. 3 = 136.19 + 140.54 + 267.24 = 543.97 m 3 Keterangan : - Volume  1  berasal  dari  jumlah  kapasitas saluran  tersier  yang  menuju  saluran sekunder 1.
- Volume  2  berasal  dari  jumlah  kapasitas saluran  tersier  yang  menuju  saluran sekunder 2.
- Volume  3  berasal  dari  jumlah  kapasitas  2 saluran sekunder.

## Tabel 5. Analisa Rencana Kapasitas Saluran Tersier
 Saluran tersier menuju saluran sekunder 1 Tersier Q Slope b h A P w V m 3 .dt -1 m m m 2 m m m 3 .dt -1 T1 0.09249 0.00498 0.25 0.35 0.0875 0.95 0.15 1.05701 T2 0.05923 0.00523 0.25 0.35 0.0875 0.95 0.15 0.67691 T3 0.07528 0.00526 0.25 0.35 0.0875 0.95 0.15 0.86029 T4 0.06081 0.00535 0.25 0.35 0.0875 0.95 0.15 0.69501 T5 0.07645 0.00538 0.25 0.35 0.0875 0.95 0.15 0.87376 T6 0.06158 0.00547 0.25 0.35 0.0875 0.95 0.15 0.70379 T7 0.07709 0.00550 0.25 0.35 0.0875 0.95 0.15 0.88099 T8 0.09535 0.00559 0.25 0.35 0.0875 0.95 0.15 1.08977 T9 0.09519 0.00525 0.25 0.35 0.0875 0.95 0.15 1.08793 T10 0.09061 0.00460 0.25 0.35 0.0875 0.95 0.15 1.03549 T11 0.08204 0.00367 0.25 0.35 0.0875 0.95 0.15 0.93760  Saluran tersier menuju saluran sekunder 2 Tersier Q Slope b h A P w V m 3 .dt -1 m m m 2 m m m 3 .dt -1 T12 0.10254 0.00529 0.25 0.35 0.0875 0.95 0.15 1.17186 T13 0.14275 0.00495 0.25 0.35 0.0875 0.95 0.15 1.63145 T14 0.06240 0.00595 0.25 0.35 0.0875 0.95 0.15 0.71314 T15 0.05479 0.00595 0.25 0.35 0.0875 0.95 0.15 0.62616 T16 0.05370 0.00649 0.25 0.35 0.0875 0.95 0.15 0.61370 T17 0.05750 0.00649 0.25 0.35 0.0875 0.95 0.15 0.65712 T18 0.05940 0.00649 0.25 0.35 0.0875 0.95 0.15 0.67883 T19 0.05940 0.00649 0.25 0.35 0.0875 0.95 0.15 0.67883 T20 0.07791 0.00649 0.25 0.35 0.0875 0.95 0.15 0.89040 T21 0.06502 0.00918 0.25 0.35 0.0875 0.95 0.15 0.74311 T22 0.12045 0.00388 0.25 0.35 0.0875 0.95 0.15 1.37658 T23 0.11731 0.00260 0.25 0.35 0.0875 0.95 0.15 1.34066 Tabel 6. Analisis Kapasitas Saluran Sekunder Rencana Saluran Sekunder Q Slope b h A P w V m 3 .dt -1 m m m 2 m m m.dt -1 1 0.86612 0.00210 0.8 0.6 0.5 2.0 0.20 1.8044 2 0.97316 0.00278 0.8 0.6 0.5 2.0 0.20 2.02742
8. Analisis Kapasitas Drainase
Dari  data  perhitungan  dapat  dibuat  sebuah hidrograf  inflow  Perumahan  Soka  Park sebagai berikut:
Diketahui: Qp 10max : 1.83923 m 3 .dt -1
Tc  (waktu  terjadinya  debit  banjir  puncak) : 0.34 jam Td (lama pengaliran dalam saluran) : 18.02 menit T 0 (lama  aliran  permukaan  ke  saluran terdekat) : 2.40 menit
Maka dapat dibuat sebuah hidrograf dengan
1. Meletakkan Qmax pada durasi t c .
2. Menarik  garis  dari  Qmax  menuju  ke titik 0.
3. Menarik  garis  dari  Qmax  menuju  ke titik 59 menit.
Dari hidrograf inflow
dapat disimulasikan hubungan antara debit inflow, outflow dengan  kapasitas  tampungan drainase.  Berikut  perhitungan  terhadap  Qr 10 tahun:
 Menghitung waktu sebaran debit
= t d +t 0 +t c +t d = 18.02 + 2.40 + 20.42 +18.02 = 59 menit
 Menghitung volume inflow pada menit pertama Vol.inflow = Qr menit pertama x 60
= 0.09196 x 60
= 5.5177 m 3
 Membuat  Hidrograf  debit  saluran primer/pembuang  (Sungai  Jambu) eksisting.  Berikut  data  saluran  primer eksisting:
1. Q normal = 0.20 m 3 .dt -1 2. Q banjir = 1.20 m 3 .dt -1 3. Lebar (b) = 12 m 4. V = 0.90 m.dt -1 5. h max = 1.80 m 6. Elevasi dasar saluran  = +1.30 7. Tc = 30 jam 8. Td = 27 menit 9. T 0
= 3 menit
10. Lama perkiraan terjadinya hujan = 87  menit Durasi  waktu  debit  puncak  saluran primer  dengan  debit rancangan  perumahan memiliki  selisih  waktu  10  menit  sehingga saat  kawasan  perumahan  mengalami  debit
puncak, air masih dapat mengalir akan tetapi pada  menit  ke-28  terjadi  arus  balik ( backwater ).  Debit  rancangan  perumahan kembali  mengalir  normal  pada  menit  ke-36 setelah  debit  puncak  dari  saluran  primer mulai  menurun.  Total  debit  yang  meluap yaitu  sebesar  78  m 3 dalam  kurun  waktu  87 menit.
Hasil penggambaran
hidrograf tampungan antara debit perumahan dengan debit  saluran  primer  (Sungai  Jambu) disajikan pada Gambar 2.
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 De bi t Waktu (menit) HIDROGRAF DEBIT Debit Perumahan Debit Sungai Jambu
Gambar 3. Hidrograf Debit Perumahan Soka Park dan Saluran Primer Sumber: Hasil Analisis
Mekanisme  pengoperasian  pintu  klep otomatis  adalah  pada  saat  muka  air  hulu (saluran sekunder perumahan) lebih rendah dari muka air di hilir pintu (saluran primer) maka  karena  berat  sendiri  pintu  akan menutup.
Tekanan
hidrostatis yang merupakan  tekanan  yang  diakibatkan  oleh zat  cair  yang  diam  pada  suatu  kedalaman tertentu  di  sebelah  hulu  tidak  mampu melawan berat pintu dan tekanan hidrostatis di  sebelah  hilir.  Sebaliknya,  apabila  elevasi muka air di hulu pintu lebih tinggi daripada elevasi  muka  air  di  hilir  maka  pintu  akan terbuka  secara  berkala.  Pintu  air  ini  terbuat dari fiberglass sehingga mempermudah aliran pada saluran sekunder perumahan terbuang karena bahannya lebih ringan.
9. Model Pengelolaan Banjir
Karena  pada  rencana  awal  dimensi  saluran drainase  tidak  dapat  menampung  secara
keseluruhan  debit  rancangan  ketika  terjadi aliran  balik  ( backwater )  dan  berpotensi menjadi lebih buruk sehingga menimbulkan banjir  di  kawasan  perumahan,  maka diperlukan suatu alternatif.
Berikut adalah berbagai alternatif rencana pengelolaan  banjir  di  kawasan  Perumahan Soka Park:
a. Alternatif  1:  Menambah  kapasitas  2 saluran sekunder dengan cara mengganti saluran yang
telah direncanakan sebelumnya dan memasang 6 unit biopori berukuran diameter 30 cm dan tinggi 60 cm  pada  setiap  unit  rumah  sehingga masih memiliki sisa tampungan 62.02 m 3 belum terisi, memiliki safety factor sebesar 7.9%;
Gambar 4. Rencana Saluran Sekunder dan Biopori Sumber: Hasil Perhitungan
b. Alternatif  2:  Menambah  kapasitas  23 saluran  tersier  dengan  cara  mengganti saluran yang
telah direncanakan sebelumnya  dengan  ukuran  lebar  0.5  m dan  tinggi  0.5  m  dan  memasang  6  unit biopori  berukuran  diameter  30  cm  dan tinggi  60  cm  pada  setiap  unit  rumah sehingga masih memiliki sisa tampungan 131.87  m 3 dengan safety  factor 21%. Sebagai tambahan alternatif 1 dan 2 sama- sama  menggunakan  biopori,  sehingga memerlukan  kontrol  baik  dari  warga perumahan  maupun  pihak  developer agar biopori tetap berfungsi dengan baik.
Gambar 5. Recana Saluran Tersier dan Biopori Sumber: Hasil Perhitungan
c. Alternatif  3:  Membangun  kolam  retensi yang  berada  pada  ruang  terbuka  hijau utama/  taman  Perumahan  Soka  Park untuk menampung seluruh limpasan dari saluran  tersier  23  dengan  total  volume tampungan  210  m 3 sehingga  masih memiliki  sisa  tampungan  131.46  m 3 belum terisi atau safety factor 21%.
Gambar 6.  Rencana Letak Kolam Retensi Pada  Ruang  Terbuka  Hijau Perumahan Soka Park Sumber: Hasil Perhitungan

## 10. Peran  Pemerintah  Dalam  Penanganan Banjir
Mengantisipasi  terjadinya  debit  banjir  yang lebih besar dan durasi yang lebih lama serta adanya  pengaruh backwater di  saluran pembuang  sehingga  pintu  air  pada  saluran sekunder  Perumahan  Soka  Park  menutup dengan  jangka  waktu  lebih  lama  maka dibutuhkan suatu skenario penanganan oleh
Pemerintah  daerah  setempat.  Saat  ini catchment  area Sungai  Jambu  juga  mulai mengalami perubahan tata guna lahan yang awalnya  sebagian  besar  berupa  rawa  dan lahan  hijau  berubah  menjadi  kawasan hunian,  maka  perlu  adanya  pengawasan serta penambahan infrastruktur pendukung dari  pemerintah  agar  kawasan  di  sekitar Sungai  Jambu  tidak  berpotensi  mengalami banjir. Berikut beberapa skenario yang dapat dilaksanakan.
a. Skenario I
Pada  skenario  pertama  mengutamakan konservasi  pengelolaan  sumber  daya  air, dimana  dalam  hal  ini  diharapkan  dapat mengurangi  kontribusi  sedimen  yang  ikut mengalir  menuju  Sungai  Jambu  sebagai saluran  pembuang  utama.  Skenario  ini dilakukan  dengan  menanam  tanaman bambu  dan  vetiver  (akar  wangi)  yang memiliki  akar  serabut  kuat  sehingga  dapat menahan laju sedimen yang akan terbuang di bagian sempadan sungai (Sittadewi, 2018).
b. Skenario II
Skenario  kedua  ini  dilakukan  dengan merencanakan  bangunan  air  yang  dapat mengurangi  potensi  banjir  sepanjang  alur
Sungai
Jambu. Pada skenario ini, perencaanan  bangunan  air  pada  Sungai Jambu dibagi menjadi 3 bagian yaitu bagian hulu, bagian hilir dan bagian muara.
Pada  bagian  hulu  sungai  difungsikan sebagai  pengendalian  banjir  juga  untuk memenuhi  air  baku  untuk  pertanian. Infrastruktur  yang  mendukung  dalam pengendalian  banjir  di  bagian  hulu  adalah long  storage .  Selanjutnya,  pada  bagian  hilir dalam  hal  pengelolaan  banjir  dilaksanakan penambahan tinggi tanggul sungai. Penambahan  tinggi  tanggul  sungai  berupa pemasangan sheetpile dengan  tinggi  jagaan paling  aman  dalam  mengatasi  debit  banjir rancangan. Penambahan tinggi tanggul juga memberi kesempatan bagi perumahan yang mengalami masalah genangan banjir dengan cara  mengalirkan  ke  sungai  pembuang utama melalui pompa.
Gambar 8.  Pembagian Alur Sungai Jambu Sumber: Hasil Analisis
Terakhir  pada  bagian  muara  direncanakan bangunan  air  yang  yang  dapat  mengurangi kontribusi
sedimen pada
daerah pantai/pesisir.  Pada  muara  direncanakan pembangunan jetty .
Pelaksanaan dengan mempertimbangkan biaya,  kemudahan  serta  kebutuhan  paling mendesak  saat  ini  maka  dapat  dimulai dengan  membangun  penambahan  tinggi tanggul  Sungai  Jambu  pada  bagian  hilir. Skenario  ini  lebih  bermanfaat  dalam  jangka pendek terhadap genangan yang terjadi pada Perumahan  Soka  Park  karena  secara  teknis debit rancangan perumahan dapat langsung ditampung oleh saluran primer.
c. Skenario III
Skenario  III  ini  merupakan  kombinasi  dari Skenario  I  dan  II,  dimana  tentunya memerlukan  lebih  banyak  dukungan  serta anggaran dalam pelaksanaannya.

## KESIMPULAN
Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan bahwa  debit  rancangan  pada  lokasi  studi dengan  kala  ulang  10  tahun  sebesar  1.84 m 3 .detik -1 .  Sesuai  perencanaan,  kawasan Perumahan  Soka  Park  terdapat  23  saluran tersier  dan  dua  saluran  sekunder  yang dilengkapi  pintu  klep  di  bagian  hilirnya. Sebagai upaya mereduksi adanya aliran balik ( backwater )  dibangun  kolam  retensi  untuk menampung  seluruh  limpasan  dari  saluran tersier 23 dengan total volum tampungan 210 m 3 sehingga masih memiliki safety factor 21%.
Terakhir peran pemerintah untuk
mendukung  pengelolaan  sungai  sebagai tampungan  drainase  utama  yaitu  membagi sungai  menjadi  tiga  bagian  yaitu  hulu,  hilir
dan  muara.  Pada  bagian  hulu  sungai direncanakan  pembangunan longstorage , pada  hilir  sungai  dilakukan  pemasangan tanggul  sungai  yang  lebih  tinggi  dan  pada bagian muara dibangun jetty .

## DAFTAR PUSTAKA
B,  B.,  Gunawan,  G.,  &  Kaisar,  W.  (2020).
Analisa  Gelombang  Pecah  Terhadap Bangunan  Jetty  Tipe  L  (Studi  Kasus Pantai  Purus,  Kota  Padang). Jurnal Ilmiah  Rekayasa  Sipil , 17 (2),  144–152. https://doi.org/10.30630/jirs.12.2.286 Harianto.  (2017). Optimalisasi  Long  Storage Kaligawe  Untuk  Pengendalian  Genangan Banjir .  Universitas  Muhammadiyah Surakarta. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan
Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014  Tahun  2014  tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, (2014). Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat.  (2017). Modul Perhitungan Hidrologi; Pelatihan Perencanaan  Bendungan  Tingkat  Dasar . Kementerian PUPR. https://pu.go.id/ Natakusumah,  D.  K.,  Hatmoko,  W.,  & Harlan,  D.  (2011).  Prosedur  Umum Perhitungan  Hidrograf  Satuan  Sintetis dengan Cara ITB dan Beberapa Contoh Penerapannya. Jurnal Teknik Sipil , 18 (3), 251. https://doi.org/10.5614/jts.2011.18.3.6 Priyantoro,  D.,  Juwono,  P.  T.,  Suhardjono, Ismoyo,  M.  J.,  Prasetyorini,  L.,  & Pranoto,  E.  S.  (2013).  Penerapan  UB- Drainage  (Underdrain  Box  Storage) untuk  Mereduksi  Genangan  dan Meningkatkan Resapan Air di kampus UB. Jurnal Pengairan , 4 (1), 6–12. Sittadewi, E. H. (2018). Peran Vegetasi Dalam Aplikasi  Soil  Bioengineering. Jurnal Sains  Dan  Teknologi  Mitigasi  Bencana , 12 (2),
29. https://doi.org/10.29122/jstmb.v12i2. 2588 Yusuf, R. M., Suganda, B. R., Barkah, M. N., & Arfiansyah, K. (2021). Analisis Debit Banjir  dengan  Membandingkan  Nilai Debit  Banjir  Metode  Rasional  dan Kapasitas  Debit  Aliran  Sungai  pada Sub-DAS Ciwaringin Kabupaten
Majalengka  Provinsi  Jawa  Barat. Padjadjaran Geoscience Journal , 5 (4), 424– 432.