## Analisa Kuantitas Dan Kualitas Air Sumur Bor Di Desa Tihang Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu
Mufti Audha
“Jurusan Teknik Sipil Universitas Baturaja
Jalan Ki Ratu Penghulu Karang Sari No. 02301 Telpon (0735) 326122 Fax (0735) 321822 Baturaja – 32113 OKU Sumatera Selatan
Email : muftiaudha8@gmail.com ”

## ABSTRAK
Penelitian  ini  membahas  tentang  kuantitas  dan  kualitas  air  bersih  yang  selama  ini  digunakan  oleh  masyarakat  di Desa  Tihang  Kecamatan  Lengkiti  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Dalam  proses  sehari-hari  masyarakat  sekitar banyak  memanfaatkan air  sumur bor untuk  mempermudah aktifitas sehari-hari. Terdapat 7 titik Sumur BOR  yang berada1663  jiwa  (pusat  data  statistik  2016).  Oleh  karena  itu  Desa  Tihang  termasuk  kedalam  kategori  pedesaan dengan pemakaian air sebanyak 50 liter/jiwa/hari. Sistem distribusi air sumur bor dilaksanakan dengan menyalurkan air hasil dari sumur dengan menggunakan Pompa ke booster intake. Debit pompa distribusi ditentukan berdasarkan fluktuasi pemakaian air dalam satu hari jadwal. Ternyata setelah melakukan uji air yang telah sampai ke masyarakat secara  sederhana  didapat  Ph  air  lolos  kedalam  persyaratan  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan  Permenkes  No.  32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan  Lingkungan dan Persyaratan  Kesehatan  Air.  Kualitas air dari ketiga sumber ini cukup bagus karena berdasarkan hasil uji air secara sederhana menunjukkan air tidak berbau. Dan dari  hasil  analisa  uji  Laboratorium  baik  Fisik  maupun  Kimia  untuk  kejernihannya  cukup  karena  perbedaan  yang tidak terlalu jauh, pH yang paling besar yaitu pH 7,40 di Dusun V sedang pH dari ketiga Dusun tersebut hanya beda 1%. Tetapi hasil air dari Dusun III, IV maupun V cukup baik untuk dijadikan sebagai bahan baku air minum karena pH nya yang netral serta tidak beracun. Setelah dilakukan uji sederhana pH air di Desa Tihang yaitu Dusun III, IV dan V lolos persyaratan yang berlaku.
Kata Kunci : Kuantitas, Kualitas, Air Sumur Bor .

## ABSTRACT
This  research  discusses  the  quantity  and  quality  of  clean  water  that  has  been  used  by  the  community  in  Tihang Village,  Lengkiti  District,  Ogan  Komering  Ulu  Regency.  In  the  daily  process,  the  local  community  uses  a  lot  of drilled  well  water to  facilitate their daily activities. There are 7 Drilled  Well points in  Tihang  Village, but  only 3 Drilled  Well  points  are  active.  Tihang  Village  has  a  population  of  1663  people  (2016  statistic  data  center). Therefore, Tihang Village is include  in the rural category  with  water consumption  of 50 liters /  person /  day. The borehole  water  distribution  system  is  carried  out  by  flowing  the  air  from  the  well  using  the  intake  pump  to  the booster, the distribution  pump discharge is determined based on fluctuations in  water use in  one  day schedule. It turns out that after conducting a simple water test that has reached the community, the pH of the water passes into the requirements stipulated under Permenkes No. 32 of 2017 concerning Environmental Health Quality Standards and  Water  Health  Ruquirements.  The  quality  of  water  from  these  of  laboratory  test  analysis,  both  Physical  and Chemical, the clarity is sufficient because the differences are not too far a way. The highest pH was 7.40 in Hamlet V, while the pH the three hamlets  way only 1% different, However, the results of water from Dusun III, IV, V are good enough to  be used as raw material  for drinking  water because the pH in  Tihang Village, namely vilage III, IV, and V passed the applicable requirements.
Keyword : Quantity, Quality, Drilled Well Water.
1. Pendahuluan
Pada masa sekarang, dengan semakin berkembangnya  kegiatan  kota  dan  bertambahnya  jumlah penduduk  yang  bermukin  di  daerah  kota  menimbulkan dampak yang cukup besar pada sistem drainase perkotaan. Terganggunya  sistem  drainase  tersebut  di  karekan banyaknya  lahan  dataran  rendah  yang  di  kremasi  menjadi pemukiman sehingga terjadinya perubahan sistem pengaliran  yang  ada.  Hal  ini  mengakibatkan  kurang maksimalnya  fungsi  dari  saluran  air  di  kawasan  komplek perumahan  Talang  Aman  Residance  Baturaja  sebagai sistem drainase yang dapat mengalirkan air saat terjadinya hujan.  Dengan  demikian  bila  terjadi  hujan  pada  komplek perumahan  talang  aman  residence  sering  kali  terdapat genangan-genangan  air  yang  sangat  menggangu  aktifitas masyarakat  pada  kawasan  tersebut.  Secara  umum  terjadi genangan-genangan  air  dalam  kota  oleh  berbagai  factor, antara lain :
a. Terjadinya  pendangkalan  sungai-sungai  kecil  akibat dari  sampah  yang  berasal  dari  limbah  rumah  tangga dan  limbah  industri  yang  di  alirkan  secara  langsung melalui sungai tersebut.
b. Kurangnya  kemampuan  tanah  dalam  penyerapan  air untuk mencegah terjadinya genangan air.
c. Dimensi saluran yang tidak dapat menampung aliran yang ada
d. Sistem drainase yang kurang terpadu dan perencanaanya tidak disertai dengan survey
e. Pengembangan  kawasan  dataran  rendah  untuk dijadikan  kawasan  pemukiman  dan  perkantoraan yang  tidak  mengindahkan  sistem  tata  air  yang membentuk wilayah tersebut
f. Penimbuhan  tanah  pada  kawasan    dataran  rendah tanpa sarana, drainase yang tepat
g. Curah hujan yang tinggi sehingga saluran yang  telah ada tidak dapat menampung dan mengaliran air.
h. Tidak  tersedianya  kolam  penampungan  air  hujan yang  cukup  untuk  menampung  kelebihan  air  yang terjadi akibat curah hujan yang tinggi.
Melihat kondisi kawasan komplek perumahan talang aman  residence  batu  kuning  baruraja  sebagai  lahan  di sekitar  kawasan  tersebut  masih  berupa  semak-semak  dan hujan  sehingga  kurang  menguntungkan  bagi  sistem pembangunan  air.  Jadi  penanggulangan  permasalahan banjir  yang sering terjadi pada kawasan dataran rendah di perlukan  penelitian mengenai  bagaimana  mengatasi kelebihan  air  tersebut  agar  tidak  menimbulkan  genangan air.

## 2.1. Penelitian Terdahulu
Penelitian  Nur  Hapni  (2011)  yang  berjudul “KAJIAN  PEMBANGUNAN  SISTEM  DRAINASE BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KAWASAN PERUMAHAN” rumusan  masalah  Bagaimana arah aliran drainase  eksisting  di  daerah  Zona  I  menggunakan  metode Metode  Estimasi  Data  Hujan  yang  Hilang  hasilnya menyimpulan  lingkungan  sangat  mempengaruhi  system drainase tersebut lokasi kepulauan batam
Penelitian  Linda  Budi  Lestari  (2016)  yang berjudul  “PERENCANAAN  SISTEM  DRAINASE KABUPATEN  MAGELANG”  rumusan  masalah  Banjir atau  genangan  air  akibat  peristiwa  hujan  di  Kota  Bandar Lampung  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  unsur  lahan menggunakan  metode  Metode  Perhitungan  Debit  Banjir hasilnya bahwasannya kabupatan yang sedang berkembang  harus  di  kondisikan  tata  letak  ruang    karna mempengaruhi system pembuangan di kabupaten tersebut
Penelitian  Andri  Setiawan  (2015)  yang  berjudul ”ANALISIS  SISTEM  SALURAN  DRAINASE  PADA JALAN  PERJUANGAN  MEDAN”  rumusan  masalah Bagaimana  besar  luapan  air  yang  terjadi  saat  pada  saat banjir?  menggunakan  metode  Pengukuran  topografi (elevasi).  hasilnya  Pendangkalan  saluran  bisa  diantisipasi dengan menangani permukaan tanah dengan menanam

## 2.2. Definisi Drainase
Secara umum drainase di definisikan sebagai ilmu pengetahuan  yang  mempelajari  usaha  untuk  mengalirkan air  permukaan  ke  tempat  penampungan  atau  daerah resapan  air.  Sedangkan  drainase  perkotaan  merupakan ilmu drainase khusus pengkajian kawasan perkotaan  yang erat  kaitannya  dengan  kondisi  lingkungan  fisik  dan lingkungan  sosial  budaya  yang  ada  di  kawasan tersebut,dengan demikian criteria desain drainase tersebut. Perencanaan  drainase  perkotaan  di  landasi  pada  konsep pembangunan  yang  berwawasan  lingkungan    yang berkaitan  kontervasi  sumber  air  yang  mengendalikan  air hujan  supaya  tidak  terjadi  genangan-genangan  air, pengendalian  tersebut  di  lakukan  dengan  cara  membuat sistem drainase terpadu sehingga air hujan dapat segera di alirkan.

## 2.3. Pembagian Drainase
Drainase  menurut  soewarno  (1991)  terbagi  sebagai berikut :
a. Menurut sejarah terbentuknya.
1) Drainase  alamiah  yaitu  drainase  yang terbentuk  secara  alami  dan  terhambat bangunan-bangunan penunjang seperti bangunan  berlimpah,pasangan  batu/beton, gorong-gorong  dan  lain-lain.  Saluran  ini terbentuk  oleh  goresan  air  yang  bergerak karena  gravitasi  yang  lambat  laun  terbentuk jalan airyang permanen
2) Drainase  Buatan  yaitu  drainase  di  buat dengan tujuan tertentu sehingga memerlukan bangunan-bangunan khusus seperti selokan,pasangan  batu,gorong-gorong,pipa dan lain-lain
b. Menurut letak bangunan
1) Drainase  permukaan  (surface  drainage)  yaitu saluran  yang  ada  di  atas  permukaan  tanah yang berfungsi mengalirkan limpasan permukaan.
2) Drainase  bawah  permukaan  (sub  surface drainage)  yaitu  saluran  yang  bertujuan mengalirkan  air  limpasan  permukaan  melalui media  di  bawah  permukaan  tanah  di
karenakan  alas  an-alasan  tertentu  seperti tuntutan fungsi permukaan tanah yang tidak di perbolehkan  adanya  saluran  seperti  lapangan terbang taman dan lain-lain

## Menurut Kontruksi
1. Saluran  terbuka,  yaitu  saluran  yang  lebih cocok  untuk  drainase  hujan  yang  terletak  di daerah yang mempunyai luasan yang cukup
2. Saluran  tertutup,  yaitu  saluran  yang  pada umumnya miring di pakai untuk air kotor

## 2.4. Landasan Perencanaan
Perencanaan drainase perkotaan perlu memperhatikan fungsi  drainasesebagai  prasarana  kota  yang  di landaskan pada konsep pembangunan yang berwawasan  lingkungan.  Konsep  ini  antara  lain berkaitan  dengan  usaha  konservasi  sumber  daya  air, yang pada prinsipnya adalah mengandalkan air hujan supaya lebih banyak meresap kedalam tanah

## 2.5. Data Perencanaan
Untuk  melakukan  penelitian  mengenai  banjir  sangat di perlukan data-data pendukung yang dapat dianalisa dan di kembangkan sehingga dapat di cari pemecahan masalah yang tepat.
Beberapa hal yang perlu di ketahui antara lain :
a. Data curah hujan Data  curah  hujan  yang  di  pergunakan  untuk penyusunan  suatu  rancangan  pengendalian  banjir dan  curah  hujan  harian  maksimum  yang  terjadi pada daerah tangkapan
b. Data karakteristik daerah pengaliran sungai Data-data  karakteristik  meliputi  bentuk  dan  luas daerah pengaliran sungai, kemiringan lereng serta data tata  guna  lahan  yaitu  luas,jenis  dan  manfaat lahan yang berpengaruh terhadap koefisien aliran.
c. Data sistem drainase
Peninjauan  terhadap    sistem  drainase  yang  telah ada  di  lakukan  untuk  mengetahui  besarnya  debit air  yang  dapat  tertampung  oleh  suatu  sistem drainase  pada  kawasan  tersebut.  Data  tersebut meliputi kondisi saluran arah aliran dan  luas  luas area yang dapat di pergunakan untuk menampung air.
d. Data banjir Perlu  di  ketahui  mengenai  permasalahan  banjir yang  terjadi  pada  suatu  kawasan  yaitu  meliputi saat  terjadinya  genangan,  tinggi  genangan,  lama genangan  dan  luas  area  yang  mengalami genangan

## 2.6 Analisa Hidrologi
Untuk  melakukan  perencanaan  drainase  di  perlukan penggunaan  metode  yang  tepat.  Ketidaksesuaian  dalam penggunaan metode dapat mengakibatkan hasil perhitungan  tidak  dapat  di  terapkan  pada  kondisi  yang sebenarnya.  Analisa  hidrologi  merupakan  faktor  yang paling  berpengaruh  untuk  merencanakan  besarnya  sarana penampungan  dan  pengaliran.  Hal  ini  di  perlukan  untuk
mengaliri  aliran  permukaan  yang  terjadi  agar  tidak mengakibatkan terjadinya genangan. Beberapa aspek yang perlu di tinjau adalah a. Perhitungan curah hujan
Curah hujan mengalir ketempat penampungan segera setelah  mencapai  tanah.  Jumlah  curah  hujan dinyatakan  dalam  millimeter.  Curah  hujan  yang  di perlukan  dalam  perencanaan  adalah  curah  hujan maksimum  yang  di  perlukan  yang  terjadi  pada  tiap- tiap  tahun.  Curah  hujan  tersebut  di  peroleh  dari badan meteologi dan geofisika setempat. Curah hujan tersebut  maksimum  di  urutkan  dari  curah  hujan tertinggi  hingga  curah  hujan  maksimum  terendah. Hal ini di perlukan untuk menentukan interval ulang atau rata-rata suatu curah hujan yang sama atau lebih besar.  Untuk  merencanakan  desain  drainase  suatu kawasan  dalam  kota  digunakan  data  curah  hujan jangka  pendek,  akan  tetapi  bila  data  curah  hujan tersebut  tidak  ada,  maka  kita  dapat  menggunakan data  curah  harian  maksimum  24  jam,  data-data tersebut  di  analisa  menggunakan  empat  distribusi yaitu :
1) Distribusi Log Normal
2) Distribusi Gumbel
3) Distribusi Normal
4) Distribusi Log Personal III
Data  hujan  empiris  di  urutkan  dari  data  yang terkecil  sampai  data  yang  terbesar  dan  rumus yang akan di pakai adalah :
Dimana :
P =Probalitas M =Nomor urut
N = Jumlah data
Harga rata-rata (Ri)  Ri R i =  n
Standar Deviasi (S)
S=  _1  Ri – Ri ) 2
n–1
Koefisiensi Variasi(Cv)
S 2 1  Ri – Ri ) 2 N – 1

## Koefisien Variasi (Cv)
Cv = S Ri
Koefisien asimetris (Cs)
Cs =             N Ri – Ri (n – 1)(n – 2)(n – 3)S 4
1. Distribusi Log Normal
Digunakan Log Normal type 11 yang bersifat
Cs = 0
Cs= 3Cv+Cv Persamaan yang di gunakan
Dimana : R r =  Besarnya  variable  dalam  jangka waktu ulang T tahun Ri = Harga Rata-rata S = Standar Deviasi
Y  =  Faktor  frekuensi  Y.  dapat  di  cari
dari label nominal log
2. Distribusi Gumbel Sifat sebaran dan distribusi gumbel ini adalah Cs =1,4 Cs = 5,4
Akan  tetapi  bila  koefisien  asimetris  serta koefisien  nurtosis  dari  data  curah  hujan mendekati  nilai  tersebut,  maka  sebaran gumbel dapat di
gunakan.  Penggambaran  distribusi  ini  pada kertas gumbel yang merugikan persamaan :
R r = Ri + S (Y – Yn) Sn
…………..    Persamaan 2.3
Dimana :
R r =  Besarnya  variable  dengan  jangka waktu ulang T tahun
Ri= Harga rata-rata S = Standar Deviasi
3. Distribusi Normal
Sifat dari sebaran distribusi normal adalah
C s = 0 C k = 0
Bila nilai C dan Cs data curah hujan tersebut mendekati  nilai  di  atas,  maka  distribusi normal ini dapat digunakan dengan persamaan.
RT = Ri + S . K        ……………………..
Persamaan 2.4
Dimana :
Ri= Harga rata-rata S = Standar deviasi
K= Nilai variable reduksi gaus
4. Distribusi Log person III a. Sifat dari distribusi ini adalah
C= 0
C= 4-6 Bila  nilai  C  dan  C  data  curah  hujan tersebut mendekati nilai di atas maka  distribusi  Log  person  III  ini  dapat digunakan persamaan :
Untuk  mengetahui  besarnya  debit  air hujan  rencana  dengan  skala  ulang tertentu  digunakan  distribusi  log  person type  III  penggunaan  dilakukan  dengan cara  menghitung  nilai  rata-rata  deviasi baku, serta koefisien kemiringan.
b. Perhitungan waktu pengaliran Untuk  mengetahui  waktu  yang  di perlukan  air  untuk  mengalir  di  tentukan berdasarkan rumus Kripich (1940)
Tc = 0,0195L 0,77 S -0,385

## ………… Persamaan 2.6
Dimana :
Tc = waktu pengaliran (menit) L   = panjang lereng (m) S   = kemiringan lereng
c. Perhitungan Intersitas hujan Besarnya  curah  hujan  terjadi  berbeda- beda  sesuai  dengan  lama  terjadinya hujan.  Perhitungan  tinggi  curah  hujan dalam  periode  tentunya  menggunakan persamaan Mononobe :
I =  R   24 2/3
24   tc
………… Persamaan 2.7
Dimana : I   = Intensitas hujan (mm/jam) R    =  Curah  Hujan  maksimum  dalam  24 jam (mm) Tc = lama waktu konsentrasi
d. Perhitungan debit air hujan Perkiraan  volume  limpasan  total  dan waktu  yang  di  perlukan  untuk  mengaliri air  (waktu  konsentrasi)  dari  suatu
kawasan daerah pengaliran sungai sangat di perlukan dalam perencanaan drainase.
Panjang pengaliran di tentukan berdasarkan limpasan dengan tipe kemiringan  lereng  yang  sama.  Metode yang  di  pergunakan  untuk  menentukan besarnya  debit  air  hujan  menggunakan metode rasional.
Metode  rasional  adalah  metode  umum yang  paling  sering  di  pergunakan. Metode ini dapat menggambarkan antara besarnya debit limpasan dengan besarnya  curah  hujan.  Tetapi  dalam penerapannya  metode  ini  mempunyai berkurangnya debit puncak akibat tampungan  saluran  di  abaikan  sehingga puncak  aliran  dari  seluruh  kawasan  di anggap  sama.  Untuk  area  dengan kemiringan  lereng  yang  kecil  dapat  di anggap bahwa hujan berlangsung dengan debit  air  hujan  yang  sama  untuk  jangka waktu  yang  sama  sehingga  puncak limpasan  akan  sama  dengan  laju  curah hujan  persatuan  waktu  untuk  mengatasi kelemahan  tersebut  maka  di  pergunakan metode rasional yang akan di
simulasikan berdasarkan kemiringan lereng  yang  berbeda.  Hal  ini  di  lakukan karena setiap area mempunyai kemiringan  yang  tidak  sama,  sehingga menghasilkan debit air yang berbeda. Metode  rasional  yang  di  pergunakan yaitu :
QH= 0.00278.C.i.A
………… Persamaan 2.8 Dimana : QH = debit rencana (m/dt) C = Koefisien limpasan I  =  intersitas  selama  waktu  konsentrasi (mm/jam) A = luas daerah (ha)
Penentuan  koefisien  limpasan  hujan pada suatu area di dasarkan pada kondisi daerah  pengaliran  berdasarkan  tata  guna lahan dan karakteristik hujan terjadi pada area tersebut.
e. Perhitungan debit air kotor Besarnya debit air kotor yang di hasilkan dari  pola  pemanfaatan  lahan  suatu kawasan di tentukan berdasarkan tingkat kepadatan penduduk  yang ada pada area tersebut dan penggunaan air bersih untuk setiap  orang.  Dari  kebutuhan  akan penggunaan  air  bersih  tersebut  di asumsikan  bahwa  air  yang  terbuang menghasilkan  limbah  rumah  tangga sebesar 75% sehingga untuk menentukan besarnya  debit  air  kotor  QK(m/dtk)
didapat  75%  dengan  jumlah  penduduk dan  penggunaan  air  bersih  (  liter/orang /hari) sesuai dengan persamaan :
f. Dimensi saluran Untuk  mempermudah  tahun  pengerjaan dimensi  saluran  di  seragamkan  yaitu  34 cm x 34 cm.

## 2.7 Analisa Saluran
Banyaknya  debit  air  hujan  dan  debit  air  kotor  yang ada dalam kawasan area  harus segera di alirkan agar tidak  menimbulkan  genangan-genangan  air.  Untuk dapat  mengalirkan  harus  segera  di  perlukan  saluran yang dapat  menampung aliran air tersebut ke tempat penampungan.  Penampungan  tersebut  dapat  berupa sungai atau kolam penampungan. Kapasitas pengaliran  dari  saluran  tergantung  pada  bentuk, kemiringan dan kekasaran saluran. Sehingga penentuan kapasitas tampungan area berdasarkan atas bersarnya  debit  air  hujan  dan  debit  air  kotor.  Untuk menghitung  aliran  di  dalam  saluran  di  gunakan persamaan manning
Q = V . A V = 1  .R 2/3 .S 1/2 ………… Persamaan 2.10
R = A P
Dimana : N = koefisien kekasaran saluran R = jari – jari hidrolis
S = kemiringan hidrolis
Q = kapasitas saluran (m / dtk) V = kecepatan rata-rata aliran (m/dL’k)
Untuk  penampangan  saluran berbentuk persegi empat digunakan A = b . h
P = b + 2 h
Untuk  penampangan  berbentuk  trapesium
digunakan
Dimana : P = Kelilingi penampang basah(m)
A = Luas penampang basah (m) B = Lebar dasar saluran (m)
h = Tinggi Air (m)
m = kemiringan dinding saluran
4.1 Penentuan Distribusi curah hujan
Dalam  perhitungan  curah  hujan  berdasaran  data  curah hujan  kurun  waktu  2009-2018.  Pengolahan  data  curah hujan di lakukan untuk mengetahui intensitas curah hujan, data  terlebih  dahulu  di  olah  secara  statistik  kemudian secara grafik.
Tabel 4.1 Data Curah Hujan
NO Tahun Ri (mm) P ( % ) ( Ri-Ri )1 (  Ri -  Ri)2 ( Ri-Ri )3 (Ri –Ri)4 1 2009 159,10 9,09 -55,34 3062,51 28723,81 680719,48 2 2010 353,83 18,18 138,86 1928,20 71690,61 118564,39 3 2011 168,83 27,27 -44,61 1990,05 -78811,93 385804,99 4 2012 175,50 36,36 -38,90 1513,21 -34644,55 -14414,21 5 2013 219,41 45,45 5,01 25,10 15813,25 6252,94 6 2014 133,75 54,54 -80,65 6504,4 27518,30 57343,99 7 2015 151,50 63,64 -62,9 4083,21 68077,74 21479,32 8 2016 230,83 72,73 16,43 2696,16 195992,25 14755,55 9 2017 260,41 81,82 46,01 2116,92 948666,04 80990,92 10 2018 192,83 90,91 -21,49 4618,20 -98495,39 937832,23 ∑ 2144,99 15005,15 578165,70 886998,51
Sumber Dinas Pertanian Ogan Komering Ulu 2009-2018
a. Menentukan curah hujan rata-rata
(𝑅𝑖) = ∑ 𝑅𝑖 𝑛 𝑖=1
___________
n
= 2144,4
10 = 214,4 mm
b. Menentukan standard deviasi
S 2 = 1 𝑛−1 ∑(𝑅𝑖 − 𝑅𝑖) 2 = 1 10−1 𝑥 23148,66 = 2572,07
c. Menentukan Koefisien Variasi Cv = 𝑆 𝑅𝑖 = 38,26 214,4 = 0,18
d. Menentukan koefisiensi asimetris (Cs) Cs = 𝑛 ∑ (𝑅−𝑅𝑖)² 𝑛 𝑖=1 (𝑛−1)(𝑛−2)𝑆³
= 10(578165,70)³
(10−1)(10−2)(38,26)³ = 0,80 e. Menentukan koefisiensi (Ck)
Ck = 𝑛² ∑ (𝑅𝑖−𝑅𝑖) 4 𝑛 𝑖=1 (𝑛−1)(𝑛−2)𝑆 4 = (10) 2 (88699858,51) (10−1)(10−2)(10−3)(38,26)⁴ = 8,21

## 4.1.1 Distribusi Gumble
Dari table hubungan redused mean (Yn) dengan jumbla data (n) = 10 serta redused standard deviantion (Sn), maka di peroleh
Yn = 0,4592 (table reduced mean) Sn = 0,9496 (table reduced standard devintion) Y T = 2,2502 (table reduced prioda function of reduced variated)
R T = R + 𝑌 𝑇−𝑌𝑛 𝑆 𝑛 = 214,44 + 2,2502−0,4592 0,9496 = 216,326

## 4.1.2 Distribusi Log Pearson III
Besarnya debit air hujan rencana dengan kala ulang tertentu akan di ketahui dengan menggunakan log pearson type III
Table 4.2 Distribusi Log Pearson Type III
N0 Tahun Ri(mm) P (%) Log Ri (Log Ri- LogR) (LogRi- LogRi) 2 (LogRi-LogRi) 2 1 2009 159,10 9,09 2,185 -0,096 0,0091216 -0,000884736 2 2010 353,83 18,18 2,548 -0,267 0,071289 -0,019034163 3 2011 169,83 27,27 2,230 -0,051 0,002601 -0,000132651 4 2012 175,50 36,36 2,245 -0,036 0,001296 -4,6656x 10 - 5
5 2013 219,41 45,45 2,341 0,06 0,036 0.000216 6 2014 133,75 54,54 2,127 -0,155 0,024025 0,003723875 7 2015 151,50 63,64 2,180 -0,101 0,010201 0,001030301 8 2016 230.83 72,73 2,263 -0,018 0,000324 5,832x 10-6 9 2017 260,91 81,82 2,417 -0,0393 0,0015449 6,0698457x 10-5 10 2018 192,83 90,91 2,283 0,002 0.0004 6,4x 10-11 2144,4 22,81 0,057261% 0,0162553789 Sumber hasil analisa data log pearson III
LogR = 1 𝑛 ∑ 𝐿𝑜𝑔𝑅 𝑛 1−1 = 22,811 10 = 2,281
S logR = √∑ (𝐿𝑜𝑔𝑅𝑖−𝐿𝑜𝑔𝑅)² 𝑛−1 = √ 0,57261 10−1 = 0,079
Dari table distribusi Log pearson Type III priode ulang 10 tahun, harga KT = 1,2956
LogR T = LogR + K T S logR
= 2,281+ (1,2956)x(0,079) = 2,38 R 10 = 192,83mm

## 4.1.3 Distribusi Log Normal
Dari Perhitungan sebelumnya di peroleh Curah hujan rata-rata(Ri)   = 214,44 mm Koefisien Variasi (Cv)       = 0,18 Standard deviasi (S)           = 38,26 Dari Tabel Distribusi Log pearson III perhitungan sebelumnya di dapat Cv= 0,18 Dan priode ulang 5 tahun di peroleh nilai Kt= 13,184 Persamaan peramalan menurut distribusin log normal adalah :
Rt = Ri + T k S = 214,44 + 1,3184x38,26 = 264,88 mm

## 4.1.4 Ditribusi Normal
Dari perhitungan sebelumnya di peroleh Curah hujan rata-rata(Ri)   = 214,44 mm Koefisiensi Variasi (Cv)     = 0,18 Standard Deviasi (S)           = 38,26 Persamaan Distribusi Log Normal adalah
R T = Ri + S.K
Dari Tabel Distribusi Log Normal dengan priode ulang 5 tahun di peroleh nilai
K T = 1,28
R 10 = 214,44 =38,26 x 1,28 = 263,41 mm
Dari  perhitungan  di  atas,  maka  untuk  memilih  data  yang akan  di  pakai  adalah  dengan  cara  menguji  kuadrat penyimpanan  anatara  hasil  distribusi  observasi  terhadap penyimpanan ideal sesuai uji test chi kuadrat. Hasil terbaik adalah  hasil  yang  menunjukan  penyimpanan  yang  ideal yaitu data terkecil
Tabel 4.3 tabel uji test distribusi
kemungkinan Ef Normal Log Normal Gumble Log Pearson Of (Ef- Of) Of (Ef- Of) Of (Ef- Of) Of (Ef- Of)
P ≤ 0.20 2 3 1 1 1 3 1 3 1 0.20 ≤ P 0.40 2 2 0 3 1 1 1 1 1 0.40 ≤ P 0.60 2 1 1 2 0 1 1 2 0 0.60 ≤ P 0.80 2 2 0 3 1 3 1 2 0 0.80 ≥ P 2 3 0 1 1 2 0 2 0 X 2 = ∑ (𝐸𝑓−𝑂𝑓) 𝐸𝑓 10 10 2 10 4 10 4 10 2 0,2 0,4 0,4 0,2
Sumber berdasar test distribusi chi kuadrat
Berdasarkan  hasil  uji  test  distribusi  chi  kuadrat  di  atas, maka  penyimpanan  terkecil  adalah  distribusi  log  pearson III  jadi  untuk  perhitungan  selanjutnya  di  gunakan distribusi log pearson III

## 4.2 Perhitungan intensitas curah hujan rencana
Untuk  mengetahui  perhitungan  intensitas  curah  hujan rencana  yang  terjadi  menggunakan  persamaan  formula DR. mononobe :
I = 𝑅₂₄ 24 ( 24 𝑡 ) ²/ ₄
Dimana :
I    =  Intensitas  curah  hujan  rencana  selama  waktu konsentrasi (mm/jam) R 24 = Curah hujan harian maksimum (mm) t    =  waktu  kosentrasi  (jam)  dari  hasil  perhitungan sebelumnya di ketahui : curah hujan harian maksimum (R24) = 263,41
Tc = 0,0195 x (L/S 2/3 ) 0,77 60(jam) ………………………Rumus Kirpich Dimana : Sloop rencana = 0.005 Saluran primer   = 129,5 Saluran skunder   = 130 cm Saluran tersier   = 250 cm
Saluran tersier : Tc = 0,0195 (L/S 1/2 ) 0,77 / 60 (jam) = 0,0195 (250/0,005 1/2 ) 0,77 / 60 (jam) = 0,28 jam
Maka di ambil nilai tc = 0,28 jam
I = 263,41 24 ( 24 0,28 ) 2/3 = 213,36
Saluran Skunder :
tc = 0,0195 (L/S 1/2 ) 0,77 /60 (jam
= 0,0195 (130/0,005 1/2 ) 0,77 /60 (jam)
= 0,08 jam
Maka di ambil nilai tc = 0,08 jam
I = 263,41 24 ( 24
0,08 ) = 491,85 mm/ jam
Saluran primer :
Tc = 0,0195(L/S 1/2 ) 0.77 /60 (jam)
= 0,0195(57,5/0,005 1/2 ) 0,77 / 60 (jam)
= 0,0018
Maka di ambil nilai tc = 0,0018 jam
I = 263,41 24 ( 24
0,0018 ) = 16,71 mm/jam

## 4.3 Desain saluran
Bentuk  saluran di rencanakan atas efisiensi  lahan dan  efisiensi  bahan,  sehingga  kapasitas  tampung lebih efektif  selain  itu penggunaan  bahan saluran yang menggunakan bahan batu bata. Kemampuan saluran  untuk  menampung  aliran  di  pengaruhi oleh  faktor  kemiringan,  kekerasan  saluran  dan elevasi dasar saluran.
Dalam  perencanaan  saluran  drainase  di  gunakan bentuk trapezium, dengan bahan dari batu bata di plaster. Kemiringan dinding 3:1 dengan koefisien pengaliran (C) =0,80          dan angka kekerasan (k)  =60  intensitas  curah  hujan  rencana  (lt)= 213,63  mm/jam,  (ls)=491,58  mm/jam,  (lp)= 16,71, batas kecepatan aliran (V) yaitu :
a) Saluran tersier    = 0,15 - 0,45 m/dtk
b) Saluran skunder = 0,45 - 0,60 m/dtk
c) Saluran primer = 0,60 – 1,00 m/dtk
4.3.1 Perencanaan Debit banjir
Dari hasil perhitungan di dapat : I = 491,85 mm/jam C = 0,8 ASt = 0,00250 km 2 ASs = 0,00130 km 2 Asp = 0,0057 km 2
Besarnya debit air hujan yang terjadi menggunakan rumus Mulvaney :
QSt = 0,278.C.I. Ast = 0,278. 0,8 . 213,63. 0,00250
=  0,1187 m 3/ dtk QSs = 0,278. C.I. Ass
= 0,278. 0,8. 419,58 . 0,00130
= 0,1213 mm/dtk QSp = 0,278. C.I QSp
= 0,278 . 0,8 . 16,71 . 0,0057
= 0,0219 mm/dtk
Kapasitas  saluran  yang  di  sediakan  selain  di  tinjau berdasarkan  debit  air  hujan  perlu  juga  di  tinjau berdasarkan  debit  air  kotor  yang  di  hasilkan  dari  rumah tangga. Maka perhitungan debit air kotor :
Qst = 1,2 [75% ( 200𝑙𝑡𝑟/𝑑𝑡 1000𝑜𝑟𝑔 + 𝑗𝑙ℎ𝑜𝑟𝑔 )]
= 1,2 [75% ( 200 1000 +  50)]
= 0,04518m 3 /dt
Qst tot = 0,04517- 0,0057 = 0,0394 m 3 /dtk
QSS = 1,2 [75% ( 200𝑙𝑡𝑟 1000𝑜𝑟𝑔 +  40𝑗𝑙ℎ𝑜𝑟𝑔)]
= 0,03618m 3 /dtk
QSS tot = 0,1213- 0,03618 = 0,08512 m 3 /dtk
QSp = 1,2 [75% ( 200𝑙𝑡𝑟 1000𝑜𝑟𝑔 +  35𝑗𝑙ℎ𝑜𝑟𝑔)]
=0,03168 m 3 /dtk
QSp = 0,03168-0,02192 = 0,00776 m 3 /dtk
Table 4.4 Hasil perhitungan debit saluran
NO Salu ran Leas Area Jum lah Q air hujan Q air kotor Q total 1 SP 0,00250 50 0,0394 0,04517 0,0394 2 SS 0,00130 40 0,08512 0,1213 0,08512 3 ST 0,0057 35 0,00776 0,03168 0,00776 4.3.1 Perhitungan saluran primer 1. Saluran Primer Diketahui K = 60
B = h S = 0,005
M = 1 N = 0,05 Q = 1,681 a. = (b+m.h)=(h+1,5h).H = (h + 1,5h) = 2,5h b. Keliling basah (P)
P= b + 2h √1 − 𝑚 ²
= h – 2h √1 − 1,5 ² = h – 3,606h
= 4,606 h c. Jari – jari hidrolis ® R = 𝐴 𝑃 = 2,5ℎ ²
4,606ℎ R = 0,543 h
d. Debit aliran air (Q) Q =K.S 1/2 1,681 = 60.0,0 005 1/2 R = 1,681 (60).0,005 = 0,3962
= A.R 2/3 = 2,5h 2 . 0,543h 2/3 = 1,357h 8/3 1,3575h 3/8 = 0,07219 H 8/3 = 0,3962
1,3575 0,29187𝑚
H = (0,29187) 3/8 m H = 0,4400 m = 44cm Maka tinggi air (h) :
H = 44cm
Lebar saluran (b) : B = h = 0,44 m
Tinggi jagaan ( freeboard ) F : F = 25%. h = 25%. 0,44 + 0,11 = 0,55m A = 2,5h 2 = 2,5 (0,44) 2
A = 0,484 m 2
Kecepatan aliran (V) :
V = 1 𝑛 R 2/3 S 1/2
V = 1 0,05 ( 0,543.0,44) 2/3 0,005 1/2
V = 0,5445m/dtk
1. Dimensi Saluran primer Dari hasil perencanaan saluran primer di ambil debit maksimum Q maks 1,681m 3 /dtk) dan kecepatan aliran (“v maks = 0,5445 M 3 /dtk).
Dimensi saluran :
H = 44 cm B = 44 cm A = 75 cm F = 25% x h = 11,25cm
H = 44 cm + 11,25 cm = 55,25 cm V = 0,5445 M 3 /dtk
4.3.3 Perhitungan saluran sekunder
1. Luas penampang
Di ketahui :
K = 60
b = h
S = 0,005 M = 1
n = 0,05
Q = 0,5852 A. = ( b + m. h) = ( h + 1,5h ). H = ( h + 1,5h) = 2,5h b. keliling basah (P)
P = b – 2h √1 − 𝑚²
= h – 2h √1 − 1,5²
= h – 3,606 h = 4,606 h
d) Jari- jari hidrolis (R)
R = 𝐴 𝑃 = 2,5ℎ² 4,606ℎ
R = 0,543 h e) Debit aliran (Q)
Q = K.S 1/2 0,5852 =60.0,005 1/2 = 0,5852 (60).0,005 = 0,1379 = A.R 2/3 = 2,5h 2 . 0,543h 8/3 = 1,357h 8/3
1,3575h 8/3 = 0,1397
H 8/3 = 0,1397 1,3575 0,1601𝑚
H = 0,4242 m H = 0,43 m = 43 cm Maka tinggi air (h) : H = 43 cm
Lebar saluran (b) : B = h = 0,43m
Tinggi jagaan (freeboard) F : F = 25%. H = 25%. 0,43 = 0,1075 Tinggi saluran ( H) : H = h + f = 0,43 + 0,1075 = 0,5375m A = 2,5 2 = 2,5 (0,43) 3 A = 0,46225m 2
Kecepatan aliran (V) :
V = 1 𝑛 𝑅 2/3 S 1/2 V = 1 0,05 ( 0,543.0,03) 2/3 0,005 1/2 V = 0,536m 3 /dtk 2. Dimensi saluran sekunder
Dari hasil perencanaan saluran sekunder di ambil debit maksimum Q maks 0,5852 m 3 /dtk) dan kecepatan aliran ( V maks = 0,536 m 3 /dtk )
Dimensi Saluran : H = 44 cm B =  44 cm A = 0,72m = 720 cm F = 25% x h 25% x 45 = 11,25 cm
H = 44 + 11,25 cm = 55,25 cm
V = 0,536m 3 / dtk
4.3.3 Perhitungan saluran tersier Saluran tersier
Diketahui
K = 60
B = h S = 0,005
M = 1,5 N = 0,05 Q = 0,191 m 3 /dtk
1. A. luas penampang A = (b+m.h) h = (h+ 1,5 h )h = (h 2 +1,5 h 2 ) = 2,5 h 2
B.  keliling basah ( P)
P = b + 2h √1 − 𝑚 2
= h + 2h √1 − 1,5 2
= h + 3,606 h = 4,606 h
C.  jari-jari hidrolis (R)
R = 𝐴 𝑃 = 2,5ℎ 2 4,606ℎ R = 0,543 h
D. Debit aliran (Q)
Q = K.S 1/2
0,191 = 60 . 0,005 1/2 Q = 0,191 (60).0,005 1/2 Q = A.R 2/3 Q = 2,5 h 2 Q = 2,5 2 . 0,543h 2/3 = 1,3575 h 8/3
1,3575h 8/3 = 0,0000159166667
H 8/3 = 0,0000159166667 1,3575 =
0,0000117249847
H 8/3 = ( 0,03423) 3/8
H = 0,34 m
B = h = 0,34m F = h+ 0,34m H = h+f = 0,34 + 0,425 = 0,085m
A = 2,5h 2 = 2,5 ( 0,34) 2 A = 0,4515 m 2
V = 1 𝑛 R 2/3 S 1/2 V = 1 𝑛 (0,543.0,34) 2/3 0,005 1/2 = 0,458m 3 /dtk Dimensi saluran H = 34 cm B = 34 cm
F 25% x h = 25% x 35 = 8,75 cm
H = 34 cm + 8,75 = 43,75 cm A = 0,45 cm = 450 cm V = 0,458 3 m 3 /dtk
Table 4.5 rekapitulasi hasil perhitungan saluran tersier, sekunder dan primer.
No Saluran
Qtot (M 3 /dtk) h (cm) B (cm) V (m 3 /dtk) 1 SP 0,0394 44 44 0,5445 3 m/dtk 2 SS 0,08512 44 44 0,536m 3 /dtk 3 ST 0,0776 34 34 0,458m 3 /dtk
Dimana : V = debit perdetik B= lebar dimensi saluran H= tinggi dimensi saluran 4.5 Perbandingan dimensi saluran
E
= 1/tan(60º) = 0,5774
B = (2.E.H) + (B.H)
= (2.0,5774.0,4806) + (0,5549.0,4806)
= 0,5549 + 0,2666
= 0,8215 (Atas)

## Perbandingan dari semua type saluran drainase

## 5.1 kesimpulan
Dari  debit  air  hujan  dan  debit  air  kotor  di dapat  bahwa  debit  yang  d  tampung  pada  saluran primer  sebesar  0,5445  m 3 /dtk  dan  saluran  sekunder sebesar  0,536  m 3 /dtk  sehingga  dimensi  saluran  yang di  rencanakan  yaitu  44x44cm.  Serta  saluran  tersier sebesar  0,458  m 3 /dtk  sehingga  dimensi  saluran  yang di  rencanakan  yaitu  34cm  x  34  cm.  Dari  hasil kesimpulan perhitungan di atas dapat mengendalikan air  hujan  yang  berlebihan  sehingga  tidak  terjadi banjir lagi

## DAFTAR PUSTAKA
Masalan Hasan, Ir.H,Hidrologi jilid I. fakultas teknik sipil universitas tridinanti Palembang.
Masalan Hasan, Ir,H pengetahuan sumber daya air fakultas teknik universitas tridinanti Palembang.
RAY K.Linsey dan joseph B.franzini,1991, teknik sumber daya air jilid I, Erlangga Jakarta.
Soemart, C.D, Ir. Dipl H. Hidrologi Teknik Erlangga Jakarta