## PERENCANAAN INSTALASI PENYALUR PETIR KURN R-150 PADA GEDUNG AUDITORIUM UNIVERSITAS NUSA CENDANA KUPANG
Michael L. Simanullang 1 , Frans J. Likadja 2 , Agusthinus S. Sampeallo 3
1,2,3) Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana Kupang Nusa Tenggara Timur, Indonesia
Email: michaelsimanulang2000@gmail.com, frankylikadja@yahoo, agussampeallo65@gmail.com
Info Artikel

## ABSTRACT
Histori Artikel: Diterima Mar 31, 2023 Direvisi Jul 11, 2023 Disetujui Sep 06, 2023 This  study  aims  to  plan  the  lightning  conductor  installation  of  the  auditorium building because the index value of the building's lightning conductor needs is 16, and  the  building's  Nd  of  0.43  per  year  is  greater  than  the  frequency  of  lightning strikes  allowed  in  buildings,  namely  Nc  =  0.1  per  year.  This  research  uses  a descriptive research method, namely planning the lightning distributor installation using  the  KURN  R-150  lightning  rod  and  its  lightning  distributor  installation equipment,  as  well  as  designing  the  grounding  electrode  needed  so  that  the grounding  resistance  value  of  the  auditorium  building,  by  SNI  0225-5-510:  2020 standards,  namely  ≤5  Ω. From  the  results of  analysis and calculations,  using the KURN R-150 electrostatic type lightning installation placed on a 3 meters pole above the building with a protection radius of 55,543.46 meters, using a 50 mm2 diameter BC  (Bare  Copper)  conductor  and connected  to  a  multi  parallel  grounding  system planted  in  the  ground  as  many  as  14  electrode  rods  with  a  diameter  of  1.6  cm, obtained  a  grounding  resistance  of  4,888  Ω,  or  has  met  the  resistance  standard according to SNI 0225-5-510: 2020.
Keywords: Building, Lightning Installation, Electrode Rods, Grounding Electrodes
_________________________________________________________________

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan instalasi penyalur petir pada  gedung auditorium karena nilai indeks kebutuhan penyalur petir gedung tersebut sebesar 16 dan Nd gedung tersebut sebesar 0,43 per tahun, lebih besar dari frekuensi sambaran petir  yang  diperbolehkan  pada  gedung  yaitu  Nc  =  0,1  per  tahun.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu merencanakan instalasi penyalur petir dengan menggunakan penangkal petir KURN R-150 beserta peralatan instalasi penyalur  petirnya,  serta  merancang  elektrode  pentanahan  yang  dibutuhkan  agar nilai  tahanan  pentanahan  gedung  auditorium,  sesuai dengan  standar  SNI  0225-5- 510:2020, yaitu ≤5 Ω. Dari hasil analisa dan perhitungan, dengan menggunakan instalasi  penangkal  petir  tipe  elektrostatis  KURN  R-150  yang  ditempatkan  pada tiang  setinggi  3  meter  di  atas  gedung  dengan  radius  proteksi  55.543,46  meter, dengan  menggunakan  penghantar  BC  (Bare  Copper)  berdiameter  50  mm2  dan dihubungkan dengan sistem pentanahan multi paralel yang ditanam di dalam tanah sebanyak 14 batang elektrode berdiameter 1,6 cm, didapatkan tahanan pentanahan sebesar  4.888  Ω,  atau  telah  memenuhi  standar  tahanan  menurut  SNI  0225-5- 510:2020.
Kata  kunci:  Gedung,  Instalasi  Penangkal  Petir,  Batang  Elektrode,  Elektrode Pentanahan
Penulis Korespondensi: Frans J. Likadja Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana, Desa Oeltuah, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. frankylikadja@yahoo.com

## 1. PENDAHULUAN
Petir merupakan gejala alam yang umumnya terjadi dan  muncul  pada  saat  musim  hujan,  dan  sering menimbulkan kerusakan yang merugikan manusia. Terjadinya  sambaran  petir  di  musim  hujan  dapat menyebabkan kondisi berbahaya baik itu terjadinya kerusakan  perangkat  elektronik  serta  membahaya- kan manusia itu sendiri yang merupakan pengguna perangkat  elektronik  tersebut,  [ 1 ].  Keselamatan manusia  serta  keamanan  peralatan  dalam  sebuah gedung  merupakan  prioritas  utama  dalam  sistem kelistrikan  pada  gedung  tersebut  yang  patut diperhatikan dengan seksama, [ 2 ] .
Instalasi  Penyalur  Petir  adalah  suatu  sistem perangkat  yang  didesain  untuk  dapat  menyalurkan arus  sambaran  petir  yang  mana  arus  petir  ini memiliki  nilai  yang  sangat  besar  dan  sangat berbahaya  bagi  manusia,  maupun  perangkat elektronika yang berada di dalam suatu gedung, [ 3 ]. Pentanahan  merupakan  unsur  penting  dari  suatu instalasi  penyalur  petir,  [ 4 ].  Pentanahan  wajib dirancang untuk menyalurkan sambaran petir yang diterima  ujung  tombak  penyalur  petir  ke  dalam tanah,  dengan  begitu  bahaya  sambaran  petir  dapat teratasi  dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  hambatan pentanahan  harus  dibuat  serendah  mungkin,  dan nilainya harus memenuhi pedoman yang tercantum dalam standar dan peraturan yang ditentukan yaitu ≤5 Ω, [ 5 ], [ 6 ].
Gedung auditorium Universitas Nusa Cendana yang terletak  di  jalan  Adi  Sucipto,  Kelurahan  Penfui, Kota Kupang adalah sebuah gedung fasilitas utama dalam kegiatan terbuka sivitas akademika Universitas Nusa Cendana seperti kegiatan wisuda dan dies natalis. Gedung ini juga digunakan sebagai sarana  kegiatan  ilmiah  antara  lain  seminar, workshop Pendidikan  dan  kegiatan  sejenisnya, dimana di dalam gedung ini dilengkapi peralatan – peralatan elektronik sebagai penunjang kegiatan di dalam  gedung  auditorium.  Di  musim  hujan sambaran  petir  dapat  menjadi  penyebab  kerusakan perangkat elektronika di dalam gedung auditorium Universitas Nusa Cendana. Maka dari pada itu nilai tahanan  pentanahan  yang  tepat  sangat  diperlukan dalam  upaya  melindungi  gedung  auditorium
Universitas  Nusa  Cendana  beserta  isinya  dan  juga orang yang berada di sekitarnya dari sambaran petir. Berdasarkan  pengukuran  awal  menggunakan  alat ukur  tahanan  pentanahan, eart-htester KEW  4102 A,  dilakukan  pada  tanggal  9  Juni  2022,  diperoleh nilai  tahanan  pentanahan  pada  gedung  auditorium Universitas Nusa Cendana Kupang sebesar  25 ohm atau masih diatas nilai ≤5 Ω.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan  perencanaan  instalasi  penyalur  petir yang efektif guna melindungi gedung beserta isinya dan  juga  orang  yang  berada  di  sekitar  gedung auditorium Universitas Nusa Cendana dari ancaman sambaran petir maupun induksi petir yang terjadi.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merencanakan instalasi  penyalur  petir  menggunakan  penangkal petir  elektrostatik,  KURN  R-150  dan  peralatan instalasi  penyalur  petirnya,  serta  rekonfigurasi elektoda  pentanahan  yang  dibutuhkan,  agar  nilai tahanan  pentanahan  bangunan  gedung  auditorium Universitas  Nusa  Cendana  Kupang,  sesuai  dengan standar  SNI  0225-5-510:2020,  yakni  ≤5  Ω. Pengukuran  tahanan  pentanahan  pada  lokasi  lahan auditorium  Universitas  Nusa  Cendana  Kupang, menggunakan Instrumen instrument Kyoritsu Earth Tester 4102A,  Pengukuran  tahanan  pentanahan menggunakan metode tiga titik seperti terlihat pada Gambar  1 . Probe kedua  (C2)  pada  alat  ukur ditancapkan ke dalam tanah dengan jarak sejauh D terhadap probe pertama  (C1)  yang  elektrodenya dihubungkan  dengan  elektroda  bumi.  Sedangkan probe ketiga  (P2)  ditempatkan  pada  jarak  sejauh 62%  dari  D.  Misalkan,  jika  jarak  antara probe pertama dan kedua adalah 10 m, maka probe ketiga berjarak 6,2 m dari probe pertama. Bahwa seluruh probe harus  dalam  keadaan  satu  garis  lurus.  Saat pelaksanaannya  pengukuran  ini  dapat  dilakukan berulang  kali  dengan probe pertama  dihubungkan dengan probe kedua.  Jika  dimungkinkan probe kedua dan ketiga posisinya dapat diubah ubah-ubah berdasarkan  jaraknya  untuk  mendapatkan  nilai resistansi terbaik, [ 7 ], [ 8 ].
2.1 Diagram Alir Penelitian
Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.
Mulai Pengumpulan Data Primer dan Sekunder Menghitung Indeks Kebutuhan Penyalur Petir Total Nilai Indeks > 12 Ya Tidak Menghitung Ng Menghitung Ae Menentukan Titik Tengah dan Tinggi Tiang Instalasi Penyalur Petir Hitung Konduktor Penyalur Petir Hitung Tahanan Jenis Tanah Tentukan Jumlah Elektroda dan Konfigurasi Elektroda Hitung Nd Nd>Ne Tidak Tidak Diperlukan Instalasi Petir Ya Tahanan Pentanahan < 5 Ohm Tidak Ya Kesimpulan Selesai
Gambar 2. Diagram Alir Penelitian
Berdasarkan diagram alir pada Gambar 2, dapat ditentukan langkah penelitian sebagai berikut:
1) Mengukur tahanan tanah dengan menggunakan earth tester Kyoritsu 4102A. 2) Perhitungan tahanan jenis tanah 3) Perhitungan Indeks kebutuhan instalasi penyalur petir 4) Perhitungan nilai kerapatan sambaran petir ke tanah rata-rata tahunan (Ng) 5) Perhitungan area cakupan ekuivalen (Ae) 6) Perhitungan frekuensi rata-rata tahunan sambaran petir ke bangunan (Nd)
7) Menentukan  penempatan  dan  tinggi  tiang Instalasi  penyalur  petir  sesuai  ketentuan  pada manual book KURN R-150.
8) Menghitung ukuran konduktor penyalur petir
9) Menentukan jumlah elektroda dan konfigurasi elektroda

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Lokasi Bangunan Gedung
Gedung auditorium Universitas Nusa Cendana atau biasa  dikenal  dengan  gedung  Graha  Undana dibangun  kurang  lebih  selama  delapan  tahun  dan akhirnya selesai dibangun pada tahun 2021, gedung ini terletak di jalan Adi Sucipto, Kelurahan Penfui, Kota Kupang. Gedung auditorium Universitas Nusa Cendana,  dengan  luas  lahan  ±26.042  m 2 dan  luas bangunan  4.609  m 2 .  Gedung  ini  berkapasitas  4000 orang  dan  merupakan  sering  digunakan  untuk kegiatan antara lain dies natalis, seminar dan kuliah umum.  Bangunan  gedung  auditorium  Universitas Nusa Cendana dengan daya listrik terpasang sebesar 630  KVA  dan  dilengkapi  dengan  peralatan  listrik dan  perangkat  elektronika  yakni Air  Conditioner , sound system , lampu sorot, komputer, sistim sensor api, exhaust  fan ,  pompa  air  dan  generator  set sebagai  cadangan  daya  saat  sumber  listrik  utama padam.

## 3.2 Luasan Gedung Auditorium Universitas Nusa Cendana Kupang
Gedung  auditorium  Universitas  Nusa  Cendana Kupang  memiliki  luas  lahan  ±26.042  m 2 dan  luas Gedung ini adalah ±4.609 m 2 .
Gedung  memiliki  ukuran  panjang  bangunan  69 meter  dan  lebar  bangunan  52  meter,  serta  titik tertinggi  bangunan  yakni    25,3  meter. Gambar  3 berikut  memperlihatkan  tampak  atas  Gedung  dan Gambar  4 ,  memperlihatkan  tampak  samping Gedung.
Gambar 3. Tampak Atas Gedung Auditorium Universitas Nusa Cendana Kupang
Gambar 4. Tampak Samping Gedung Auditorium Universitas Nusa Cendana Kupang

## 3.3 Sambaran Petir dan Hari Guruh
Sebuah  bangunan  dapat  atau  tidaknya  untuk diperlengkapi  dengan  instalasi  penyalur  petir ditentukan dengan menggunakan Standar Nasional  Indonesia  (SNI  03-7015-2004) dimana diperlukannya  data  sambaran  petir  dan  hari  guruh per tahun, [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ].
Data  sambaran  petir  dan  hari  guruh  Kota  Kupang diperoleh dari Stasiun Meteorologi Kelas II El Tari Kupang  bahwa  hari  guruh  di  Kota  Kupang  pada tahun  2021  sebanyak  118  hari  [ 12 ],  dan  sambaran petir yang terjadi sebanyak 91.568 sambaran, [ 13 ]. Mengacu  pada  Badan  Meteorologi,  Klimatogi  dan Geofisika  (BMKG)  frekuensi  sambaran  petir  yang diperbolehkan  pada  bangunan  (N c )  adalah  10 -1 per tahun.

## 3.4 Perhitungan Indeks Kebutuhan Instalasi Penyalur Petir
Mengacu  pada  SNI  03-7015-2004 tentang indeks penyalur petir pada bangunan gedung sebagaimana dilihat pada Tabel 1, berikut .
Tabel 1. Indeks Penyalur Petir pada Bangunan Gedung Indeks  Kriteria Keadaan Eksisting Nilai A Macam dan jenis bangunan Gedung yang memuat  sangat banyak orang seperti teater,  gedung ibadah, sekolah, dan museum 3 B Bahan komponen penyusun bangunan Gedung berkonstruksi beton bertulang  dengan atap logam 1 C Kriteria tinggi bangunan mencapai 25-35 meter dari tanah 5 D Kriteria Situasi Bangunan Berada di kaki bukit ,  mencapai 75% tinggi bukit atau di pegunungan hingga 100  MDPL 1 E Kriteria dan total hari guruh 64 hingga 128 hari 6 Total Nilai 16
Dari Tabel  1 di  atas,  diperoleh  perhitungan  total indeks  kebutuhan  penyalur  petir  bangunan  gedung auditorium  Undana  adalah  16,  maka  gedung auditorium  Universitas  Nusa  Cendana  memiliki perkiraan  bahaya  terkena  sambaran  petir  yang sangat  besar,  oleh  karena  itu  sangat  diperlukan peralatan pengaman gedung dari sambaran petir.
3.5 Kerapatan Sambaran Petir ke tanah rata – rata tahunan (N g )
Kerapatan  sambaran  petir  rata-rata  tahunan  dapat dijabarkan sebagai berikut:
Jumlah  hari  guruh  dalam  setahun  (Td)  =  118  hari, sehingga,  nilai  kerapatan  sambaran  petir  ke  tanah adalah:
N g = 0,04 x T d 1,25 Per km 2 /tahun N g = 0,04 x 118 1.25 N g = 15,55 Per km 2 /tahun
3.6 Area cakupan ekivalen Gedung Auditorium Universitas  Nusa  Cendana  Kupang  yang menarik sambaran petir (A e )
Area  cakupan  ekuivalen  gedung  auditorium Universitas Nusa Cendana adalah sebagai berikut: A e = a.b + (6.h (a+b)) + 9h 2 = (69x52)+[(6 x25,3)x(69+52)] + 9(25,3) 2 =  3588 + [151.8 x 121] +  5760.8 = 3588 + 18367.8 + 5760.8
A e =  27.716,6 m 2
Luas  area  cakupan  ekuivalen  gedung  auditorium Universitas  Nusa  Cendana  Kupang  yang  dapat terkena sambaran petir (A e ) adalah 27.716,6 m 2 .
3.7 Frekuensi  sambaran  petir  langsung  yang diprakirakan  pada  Gedung  Auditorium Universitas Nusa Cendana (N d )
Frekuensi  sambaran  petir  yang  mungkin  terjadi pada gedung auditorium Universitas Nusa Cendana adalah sebagai berikut:
Diketahui : N g = 15,55 Per km 2 /tahun A e = 27.716,6 m 2 maka,
N d = N g x A e x 10 -6 per tahun = 15,55 x 27.716,6 x 10 -6 N d = 0,43 per tahun Jadi besar frekuensi sambaran petir langsung yang
diprakirakan pada gedung auditorium Universitas Nusa Cendana (N d ) adalah 0,43 sambaran petir per tahun.

## 3.8 Penentuan  kelayakan penggunaan proteksi Instalasi Penyalur Petir.
Besar  frekuensi  sambaran  petir  tahunan  setempat yang  diperbolehkan  (N c )  dan  yang ditetapkan  oleh Badan  Meteorologi,  Klimatologi  dan  Geofisika (BMKG)  Kupang  adalah N c =  0.1/tahun [12], sedangkan frekuensi sambaran petir langsung yang diprakirakan  pada  gedung  auditorium  Universitas Nusa Cendana (N d ) = 0.43 per tahun,  maka gedung auditorium  Universitas  Nusa  Cendana layak  untuk diproteksi  menggunakan    instalasi  penyalur  petir, hal  itu  dikarenakan Nilai  N d > N c ,  sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Uraian nilai T d , N g , A e , N d dan N c
T d
(Jumlah Hari guruh per tahun) N g (km 2 /tahun) A e (m 2 ) N d (Per Tahun) N c (Per Tahun) 118 15.55 27716.6 0.43 0.1 3.9 Luasan  Area  Proteksi  Penyalur  Petir  dan Tinggi  Tiang  Penyangga  Penyalur  Petir Kurn R-150
Luasan  area  perlindungan  unit penangkal  petir elektrostatis bergantung  pada  posisi  penempatan- nya  di  atas  bangunan,  semakin  tinggi  letak  po- sisi terminal  petir,  menghasilkan  radius  per- lindungan yang semakin besar [5].
Tinggi tiang penyangga penyalur petir Kurn R-150 ditentukan yakni 3 meter, dengan sudut perlindungan 60 o dan diperoleh radius perlindungan 133-meter  dan  diameter  area  perlindungannya adalah 266 meter. Penempatan tiang penyalur petir diletakkan di titik tertinggi dari gedung auditorium sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5 , berikut.
Gambar 5. Ilustrasi Area Proteksi KURN R-150
Luas  area  yang  diproteksi  oleh  penyalur  petir KURN R-150 adalah sebagai berikut:
Diketahui : r (radius) = 133 meter [ 14 ] Luas daerah proteksi = π x r 2 = 3.14 x 133 2 = 55.543,46 m 2
Jadi,  luas  daerah  yang  diproteksi  penyalur  petir KURN R-150 adalah 55.543,46 m 2
Diketahui luas gedung auditorium Universitas Nusa Cendana adalah 4.609 m 2 , sehingga peletakan tiang penyangga  penyalur  petir  Kurn  R-150  setinggi 3meter  cukup  untuk  melingkupi  seluruh  bagian gedung auditorium Universitas Nusa Cendana.
3.10 Menentukan ukuran
penampang konduktor penyalur petir (A 0 )
Untuk  menentukan  ukuran  luas  penampang konduktor, digunakan asumsi durasi sambaran petir adalah  0.01  detik  (s),  suhu  maksimum  kabel konduktor  BC  ( Bare  Copper )  yang  dipakai  adalah 1000 o C.  Ukuran  panjang  penampang  konduktor penyalur  petir  dapat  dijabarkan  sebagai  berikut: Diketahui: I 0 (Arus Maksimum) = 200000 Ampere s  (asumsi  durasi  sambaran  petir)  =  0.01  detik T (suhu maksimum) = 1000 o C.
A 0 =  I 0 (√ (𝟖.𝟓 𝒙 𝟏𝟎 −𝟔 ) 𝒙 𝒔 𝑳𝒐𝒈𝟏𝟎 ( 𝑻 𝟐𝟕𝟒 +𝟏) ) mm 2 ,
= 200000 (√ (𝟖.𝟓 𝒙 𝟏𝟎 −𝟔 ) 𝒙 𝟎.𝟎𝟏 𝑳𝒐𝒈𝟏𝟎 ( 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝟐𝟕𝟒 +𝟏) )
= 200000 (√ (𝟖.𝟓 𝒙 𝟏𝟎 −𝟖 ) 𝟒.𝟔𝟒𝟗𝟔𝟑𝟓𝟎𝟑𝟔 )
= 200000 (√ (𝟖.𝟓 𝒙 𝟏𝟎 −𝟖 ) 𝟒.𝟔𝟒𝟗𝟔𝟑𝟓𝟎𝟑𝟔 )
= 200000 x (1.352072657 x 10 -4 )
A 0 = 27.04 mm 2 , jadi luas penampang minimal yang digunakan adalah 27.04 mm 2 .
Dari  hasil  perhitungan  di  atas,  luas  penampang minimal  untuk  menyalurkan  arus  petir  ke  tanah adalah  27.04  mm 2 dikarenakan  luas  penampang yang didapat lebih kecil dari ukuran kabel yang ada
di pasaran, maka ukuran kabel yang dipakai adalah 50 mm 2 .
3.11 Tahanan Pentanahan pada Gedung Auditorium  Universitas  Nusa  Cendana Kupang
Pengukuran  nilai  tahanan  tanah  dilakukan  dengan cara ditancapkannya sebuah elektroda batang secara vertikal  sepanjang  3  m  dengan  jari  –  jari  0.8  cm, pengukuran dilakukan dengan menggunakan Earth tester  Kyoritsu  4102A.  Hasil  pengukuran  tahanan tanah dapat dilihat pada Tabel 3 , berikut.
Tabel 3. Hasil Pengukuran Tahanan Tanah
pengukuran  resistansi  tanah  dilakukan  sebanyak  5 kali  pengulangan,  pada  saat  pengukuran    cuaca cerah  berawan,  dengan  suhu  udara  32 o c.  Lokasi pengukuran  tahanan  pentanahan  pada  gedung auditorium, dengan titik kordinat 10 o 09’10”LS dan 123 o 39’46”BT. Dari hasil pengukuran pada 1 (satu) batang  elektrode  pentanahan  yang  telah  terpasang pada  bangunan  Gedung  diperoleh  nilai  resistivitas tanah ⍴ = 113.46  Ω-m  dan  R  pentanahan  =  38  Ω atau  masih  di  atas  angka  5  Ω,  sebagaimana dipersyaratkan SNI 0225-5-510:2020.

## 3.12 Konfigurasi elektroda pentanahan
Salah satu sistem pentanahan yang sering dilakukan adalah  dengan  menanam  elektroda  batang  tunggal
pentanahan pada kedalaman tertentu, sehingga nilai tahanan pentanahan menjadi relatif kecil, [ 15 ].
Konfigurasi  pentanahan  instalasi  penyalur  yang akan  digunakan  pada  Gedung  Auditorium  Undana yaitu  dengan  menggunakan  elektroda  berbentuk batang,  dengan  panjang  batang  elektroda  adalah  3 meter.  Elektrode  ditanam  secara  vertikal  dengan peletakan  batang  elektroda  sejauh  kurang  lebih 0,5meter  dari  permukaan  tanah.  Konfigurasi elektroda  pentanahan  secara  vertikal  ini  dapat dibagi  dalam  tiga  bentuk,  yaitu  tunggal,  paralel (ganda) dan multiparalel atau banyak. Pada Tabel 4 berikut  diperlihatkan  hasil  perhitungan  besar Tahanan Pentanahan dengan elektrode multi paralel ditanam secara vertikal.
Tabel 4. Hasil Perhitungan Tahanan Pentanahan Elektrode Multi paralel
Panjang Elektroda (L) Diameter Elektroda (a) Resistivitas Tanah ( ρ ) Jumlah Elektroda (n) Faktor Pengali (F) Tahanan Pentanahan Paralel (R paralel ) 3m 0,008 m 113,46 Ω-m 2 1,16 22,05163648 Ω 3m 0,008 m 113,46 Ω-m 3 1,29 16,34862705 Ω 3m 0,008 m 113,46 Ω-m 4 1,36 12,92682139 Ω 3m 0,008 m 113,46 Ω-m 5 1,36 10,34145711 Ω 3m 0,008 m 113,46 Ω-m 6 1,36 8,617880925 Ω 3m 0,008 m 113,46 Ω-m 7 1,36 7,386755079 Ω 3m 0,008 m 113,46 Ω-m 8 1,68 7,98421321 Ω 3m 0,008 m 113,46 Ω-m 9 1,68 7,097078409 Ω 3m 0,008 m 113,46 Ω-m 10 1,68 6,387370568 Ω 3m 0,008 m 113,46 Ω-m 11 1,68 5,806700516 Ω 3m 0,008 m 113,46 Ω-m 12 1,8 5,703009436 Ω Kedalaman Elektroda (meter) Hasil Pengukuran Tahanan (Ω) Rata - rata nilai tahanan tanah (Ω) 1 2 3 4 5 3 38 37 40
38 37 38
Panjang Elektroda (L) Diameter Elektroda (a) Resistivitas Tanah ( ρ ) Jumlah Elektroda (n) Faktor Pengali (F) Tahanan Pentanahan Paralel (R paralel ) 3m 0,008 m 113,46 Ω-m 13 1,8 5,264316402 Ω 3m 0,008 m 113,46 Ω-m 14 1,8 4,888293802 Ω 3m 0,008 m 113,46 Ω-m 15 1,8 4,562407549 Ω 3m 0,008 m 113,46 Ω-m 16 1,8 4,277257077 Ω 3m 0,008 m 113,46 Ω-m 17 1,96 4,383489605 Ω 3m 0,008 m 113,46 Ω-m 18 1,96 4,139962405 Ω 3m 0,008 m 113,46 Ω-m 19 1,96 3,922069647 Ω 3m 0,008 m 113,46 Ω-m 20 2 3,80200629 Ω 3m 0,008 m 113,46 Ω-m 21 2 3,620958372 Ω 3m 0,008 m 113,46 Ω-m 22 2 3,456369355 Ω 3m 0,008 m 113,46 Ω-m 23 2 3,306092426 Ω 3m 0,008 m 113,46 Ω-m 24 2,16 3,421805661 Ω 3m 0,008 m 113,46 Ω-m 25 2,16 3,284933435 Ω 3m 0,008 m 113,46 Ω-m 26 2,16 3,158589841 Ω 3m 0,008 m 113,46 Ω-m 27 2,16 3,041605032 Ω 3m 0,008 m 113,46 Ω-m 28 2,16 2,932976281 Ω 3m 0,008 m 113,46 Ω-m 29 2,16 2,831839168 Ω 3m 0,008 m 113,46 Ω-m 30 2,16 2,737444529 Ω
Dari Tabel  4 ,  dengan  memparalelkan  14  batang elektrode  yang  ditanam  secara  vertikal  ke  dalam tanah diperoleh besar tahanan pentanahan 4,888 Ω dan  nilai  tersebut  sudah  memenuhi  standar tahanan  pentanahan  mengacu  pada  SNI  0225-5- 510:2020, yakni ≤5 Ω.

## KESIMPULAN
Setelah melakukan penelitian untuk mendapatkan suatu  nilai  pentanahan  yang  sesuai  dengan ketentuan  SNI  0225-5-510:2020  pada  Gedung auditorium  Universitas  Nusa  Cendana,  maka didapatkan  suatu  konfigurasi  pentanahan  dengan jumlah elektrode pentanahan sebanyak 14 batang yang  disusun  secara  multi  paralel.  Konfigurasi tersebut dapat mencapai nilai sebesar 4.888 Ω atau lebih kecil dari standar nilai minimal SNI 0225-5- 510:2020  yang  mempersyaratkan  minimal  5  Ω. Agar  pentanahan  ini  dapat  dapat  melindungi seluruh bangunan gedung auditorium Universitas Nusa Cendana dari sambaran petir, maka Instalasi penyalur  petir  elektrostatis  diletakkan  di  titik tertinggi  bangunan  gedung  auditorium  Undana, sehingga  dengan  demikian  semua  area  dari auditorium dapat terlindungi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  disampaikan  kepada  Pimpinan Auditorium Graha Undana dan Pimpinan Stasiun Meteorologi  Kelas  II  El  Tari  Kupang  yang  telah memberikan bantuan atas pengambilan data dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] L. Bullis, J. Pundure, and V. Jemeļjanovs, “Lightning  Protection  of  Buildings:  Its Types,  Solutions  and  Choice  Options,”
Balt. J. Real Estate Econ. Constr. Manag. , vol.  11,  no.  1,  pp.  14–25,  2023,  doi:  10. 2478/bjreecm-2023-0002.
[2] K.  A.  Shamsuddin,  M.  N.  C.  Ani,  A.  K. Ismail, and M. R. Ibrahim, “Investigation the Safety, Health and Environment (SHE) Protection inConstruction Area,” Int.  Res. J. Eng. Technol. , vol. 2, no. 6, pp. 624–636, 2015.
[3] I.  Sugirinta,  I.  G.  N.  A.  Saputra,  I. Mudiana, and K. Ta, “Study of the Effecti veness of Lightning Protection System on 1  MWp  Bangli  Solar  Power  Plant,”  pp. 650–656,  2023,  doi:  10.52  20/00109505 00003260.
[4] S.  J.  Varghese,  “Practical  Approach  on Lightning  and  Grounding  Protection System,” Int. J. Eng. Res. , vol. 4, no. 4, pp. 192–196,  2015,  doi:  10.17950/ijer/  v4s4/ 406.
[5] S.  N.  Indonesia  and  B.  S.  Nasional, “Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000),” vol. 2000, no. Puil, 2000.
[6] A. B. Pai, L. S. Patras, and M. Rumbayan, “Perbaikan  Resistansi  Tanah  Untuk Pentanahan  Pada  Gardu  Distribusi  di LPKA Kelas II Tomohon,” 2022, [Online].
Available: http://repo.unsrat.ac.id/id/ep- rint/3620%0Ahttp://repo.unsrat.ac.id/3620 /1/Jurnal a.n Aldeo Beferly Pai 14021103044.pdf
[7] P. System Instrumentation, M. Committee, of  the,  and  I. Power  Engineering  Society, “IEEE  Guide  for  Measuring  Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth
Surface  Potentials  of  a  Ground  System Sponsor  Power  System  Instrumentation and Measurements Committee of the IEEE
Power Engineering Society IEEE Standards Board American National Std,” 81-1983. [8] M.  S. S.  M.  E.  E. Syafriyuddin,  “Analisa
Perencanaan Penangkal Petir Pada Gedung Kampus Bima Sakti IST Akprind Yogyakarta  ” Semin.  Lokal  Teknoka ,  vol. 4, no. ISSN No. 2502-8782, pp. 1–8, 2019,
[9] Badan  Standardisasi  Nasional,  “Sistem Proteksi  Petir  pada  Bangunan  Gedung,” Sistem  Proteksi  petir  pada  bangunan gedung ICS , p. 112, 2004.
[10] I. Tarimer and B. Kuca, “The Proposition to Safety of a Lightning Protection System for High Structures,” TEM J. , vol. 2, no. 4, pp. 309–313, 2013.
[11] Aghustinus  S.  Sampeallo,  Evataleny  R. Mauboy,  and  Y.  M.  Moron,  “Metode Sangkar  Faraday  Pada  Gedung  Keuangan Negara,” Perencanaan  Sistem  Penyalur
Petir Elektrostatis Dengan Metode Sangkar Faraday Pada Gedung Keuangan Negara  Kupang ,  vol.  IX,  no.  2,  2020. doi.org/10.35508/jme.v0i0.3207
[12] Stasiun  Meteorologi  Klas  II  El  Tari Kupang, “Data Thunderstorm,” 2021.
[13] F.  Narut,  A.  Wahid,  and  S.  Sumawan,
“Karakterisasi Peristiwa Petir Di Wilayah Kota Kupang Serta Keterkaitannya Dengan  Curah  Hujan,” J.  Fis.    Fis.  Sains dan Apl. , vol. 3, no. 2, pp. 110–116, 2018, doi: 10.35508/fisa.v3i2.611.
[14] CV.  Bintang  Kurnia, KURN  Lightning Protection Electrostatic System .
[15] I. G. N. Janardana, W. A. Wijaya, C. G. I. Partha, and N. Budiastra, “Analysis Groun ding  System  as  Building  Equipment Security Udayana University Denpasar,” J. Electr. Electron. Informatics , vol. 1, no. 2, p.  9,  2017,  doi:  10.24843/jeei.2017.v01. i02.p03.