Volume 7 Nomor 2, Tahun 2024 e-ISSN : 2614-1574 p-ISSN : 2621-3249

## ANALISIS PENAMBAHAN TRAFO SISIP PADA JARINGAN 20 KV DALAM MENINGKATKAN MUTU TEGANGAN

## ANALYSIS OF ADDITIONING INSERT TRANSFORMERS IN 20 KV NETWORKS IN IMPROVING VOLTAGE QUALITY
Eka Rahma Daniati 1 , Zuraidah Tharo 2 , Siti Anisah 3
1,2,3 Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Pembangunan Panca Budi Email: ekarahmadaniati@gmail.com , zuraidahtharo@dosen.pancabudi.ac.id , sitianisah@dosen.pancabudi.ac.id

## ABSTRACT
Drop  Voltage    is  one  of  the  problems  in  electricity  distribution  which  often  occurs  due  to  the  length  of  the conductor  in  low  voltage  distribution  lines.  If  the  drop  voltage  exceeds  standard  limits,  it  can  cause  harm  to both the public and PLN itself. For this reason, this research aims to provide a solution to the voltage drop that occurs in the 20 KV distribution network by adding an insert transformer. Insert transformers are devices used in electrical networks to increase capacity or overcome excessive loading that occurs on the main transformer. Based on the results of the measurements that have been carried out, it is found that the low voltage value in the Nangka Hamlet area is 170 Volts from a single phase source voltage to neutral (226 V) and occurs at peak load times  or  in  other  words  a  voltage  drop  occurs.  According  to  SPLN  1:1995,  the  service  line  (SP)  voltage tolerance is +5% of the standard low voltage voltage at the base side and -10% at the end side. With the above conditions, it is necessary to make improvements, namely the construction of an insert transformer in the area. With direct measurements, a voltage drop occurs at the end of the distribution system network, namely 295.2V or a  drop voltage of 32.8%. After adding  an insert  transformer and uprating the 3x70mm 2 + 1x50mm 2 HUTR TIC  with a length of 788m  with a capacity of 160 kVA to have a good impact  on the quality of the electrical energy distribution voltage. The percentage of end drop voltage is 3.3%.
Keywords : Transformator, Insert, Drop_Voltage

## ABSTRAK
Drop  Voltage/Jatuh  tegangan  merupakan  salah  satu  permasalahan  dalam  sistem  distribusi  tenaga  listrik  yang sering terjadi akibat panjang penghantar pada saluran distribusi tegangan. Apabila jatuh tegangan melebihi batas standar maka dapat merugikan masyarakat maupun PLN. Untuk itu penelitian ini bertujuan memberikan solusi untuk  menurunkan  tegangan  yang  terjadi  pada  jaringan  distribusi  20  KV  dengan  menambahkan  trafo insertion/sisip.  Trafo  plug-in  merupakan  perangkat  yang  digunakan  pada  jaringan  listrik  untuk  meningkatkan kapasitas atau mengatasi beban berlebih yang terjadi pada trafo utama. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan, ternyata nilai tegangan rendah di wilayah Desa Nangka adalah 170 Volt dari sumber tegangan satu fasa ke netral (226  V)  dan  terjadi  pada  jam  beban  puncak  atau  pada  periode  tegangan  rendah  lainnya,  terjadi  penurunan tegangan. Menurut SPLN 1:1995, toleransi tegangan saluran pelayanan (SP) adalah +5% dari tegangan standar tegangan rendah pada sisi dasar dan  -10% pada  sisi ujung. Dengan kondisi di atas  maka diperlukan perbaikan antara  lain  dengan  pembangunan  trafo  sisipan  di  kawasan  tersebut.  Pada  pengukuran  langsung,  penurunan tegangan terjadi pada ujung jaringan distribusi, yaitu penurunan tegangan 295,2V atau 32,8%. Setelah dilakukan penambahan trafo insertion dan penambahan kaliber HUTR TIC 3x70mm2 + 1x50mm2 dengan panjang 788m dan kapasitas 160 kVA berdampak baik terhadap kualitas tegangan distribusi tenaga listrik. Tingkat penurunan tekanan akhir adalah 3,3%.
Kata Kunci : Transformator, Sisip, Drop_Voltage

## Pendahuluan
Keandalan Sistem Tenaga Listrik merupakan  kemampuan  dari  suatu sistem  untuk  melakukan  pekerjaan berdasarkan  fungsinya  selama  kurun waktu  tertentu.(Harahap  et  al.,  2022) Kebutuhan  energi  listrik  menjadi  salah satu  kebutuhan  yang  sangat  penting
untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat di  seluruh  penjuru  dunia  baik  kebutuhan rumah tangga, kebutuhan industri, maupun kebutuhan lainnya.(Imran, 2019) Penyaluran energi listrik harus disalurkan  dengan  baik  sampai  ke masyarakat tanpa mengalami drop tegangan, konsumen mengharapkan sistem  pelayanan  tenaga  listrik  yang
kontiniu  dan  dengan  mutu  yang  baik. Salah satu persyaratan keandalan sistem penyaluran tenaga listrik adalah kualitas tegangan  yang baik dan stabil.(Hontong et al., 2015) Gardu distribusi merupakan sarana  penyaluran  tenaga  listrik  dari PLN  ke  Pelanggan.  Dengan  tegangan primer  20  KV  lalu  diubah  oleh  trafo menjadi tegangan sekunder 400 V (antar phase) atau 231 V (phase to netral).(Tharo  et  al.,  2018)  Drop tegangan  merupakan  selisih  tegangan pada  sisi  kirim  dengan  tegangan  pada sisi  terima.  Menurut  SPLN  1:1995, toleransi  tegangan  Saluran  Pelayanan (SP)  adalah  +5%  dari  tegangan  standar tegangan rendah pada sisi pangkal dan - 10%  pada  sisi  ujung.(PT.  Perusahaan Listrik  Negara  &  (Persero),  1995)  Pada kenyataannya permasalahan drop tegangan  sering  terjadi  seperti  kasus pada Trafo PR 072 di Wilayah kerja PT. PLN  (Persero)  UP3  Lubuk  Pakam  ULP Perbaungan. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan diperoleh  nilai  tegangan  rendah  di daerah  Dusun  Nangka  yaitu  170  Volt terhadap tegangan sumber satu phasa ke netral  (226  V)  dan  terjadi  di  saat  beban puncak, sehingga pada saat itu, konsumen  tidak  dapat  menyalakan  alat elektronik seperti pompa air, kulkas, AC dan  lainnya.  Untuk  itu  solusi  yang diberikan dengan membangun transformator  sisip  (trafo  sisip)  pada wilayah kerja tersebut.
Transformator  sisip,  juga  dikenal sebagai  transformator  tambahan  atau transformator penambah, merupakan perangkat  yang  digunakan  dalam  jaringan listrik  untuk  meningkatkan  kapasitas  atau mengatasi  pembebanan  berlebih  yang terjadi  pada  transformator  utama.(Seniari et  al.,  2020)  Trafo  sisip  dipasang dihubungkan  ke  sistem  distribusi  untuk membagi beban listrik menjadi dua bagian dari  trafo  utama,  dengan  memperhatikan tegangan  pada  titik  awal  dan  titik  akhir jaringan.  Fungsi  utama  dari  tranfo  sisip adalah untuk memperluas kapasitas jaringan listrik dengan menambahkan daya yang  tersedia.  Ketika  beban  listrik melebihi  kapasitas  yang  dapat  ditangani
oleh  trafo  utama,  trafo  sisip  diaktifkan untuk  membantu  mendistribusikan  beban secara  merata  antara  trafo  utama  dan  trafo sisip.(Ardhianto et al., 2020)
Sistem  Distribusi  merupakan  bagian dari  sistem  tenaga  listrik.  Sistem  distribusi ini  berguna  untuk  menyalurkan  tenaga listrik  dari  sumber  daya  listrik  besar  (Bulk Power  Source)  sampai  ke  konsumen,  jadi fungsi sistem distribusi tenaga listrik adalah: 1. Pembagian atau penyaluran tenaga listrik ke beberapa tempat (pelanggan)
2. Merupakan  sub  sistem  tenaga  listrik yang  langsung  berhubungan  dengan pelanggan (konsumen).(Suhadi, 2008)
Sistem distribusi melibatkan penggunaan  Pemutus  Tenaga  (PMT)  di Gardu  Induk  dan  Alat  Pengukur  dan Pembatas  (APP)  di  beban  (konsumen). Fungsinya adalah menyampaikan dan membagikan  energi  listrik  dari  gardu  induk ke pusat beban, baik secara langsung maupun melalui  gardu  distribusi.(Suhadi,  2008) Sedangkan  transformator  adalah  sebuah perangkat  listrik  yang  berfungsi  untuk mengubah  energi  listrik  dari  tegangan  tinggi ke  tegangan  rendah,  atau  sebaliknya,  dengan menggunakan
prinsip induksi elektromagnetik tanpa mengubah frekuensi.(Arismunandar, 2004) Gardu distribusi merupakan bangunan  peralatan  listrik  yang    terdiri  dari instalasi Perlengkapan Hubung Bagi Tegangan Menengah (PHB-TM), Transformator Distribusi (TD) dan Perlengkapan Hubung Bagi Tegangan Rendah (PHB-TR) untuk mensuply kebutuhan  energi  listrik  bagi  konsumen Tegangan  Menengah  (TM  20  kV)  maupun Tegangan  Rendah  (TR  220/380V).  Peralatan ini  harus  berkontribusi  untuk  mencapai distribusi energi listrik yang baik, memastikan layanan yang berkesinambungan dan  berkualitas  tinggi  serta  menjamin keselamatan  manusia.(Zuhal,  1995)  Fungsi gardu distribusi adalah sebagai berikut:
1. Mendistribusikan energi listrik tegangan menengah ke pelanggan tegangan rendah.
2. Menurunkan  tegangan  menengah  ke tegangan rendah kemudian didistribusikan pada palanggan tegangan rendah.
3. Mendistribusikan energi listrik tegangan  menengah  ke  gardu  distribusi yang lain juga ke gardu hubung.(Arismunandar, 2004)
Gardu  sisipan  merupakan  gardu tambahan  yang  dipasang  oleh  PLN  untuk menanggulangi  berbagai  kerugian  yang ditimbulkan  oleh  transformator  pada  gardu sebelumnya.(Seniari  et  al.,  2020)  Beberapa faktor  yang  menjadi  pertimbangan  PT  PLN (Persero)  untuk  melakukan  penambahan trafo atau penyisipan gardu induk adalah:
1. Trafo  sebelumnya  sudah  kelebihan beban  terjadi  karena  beban  yang terpasang  pada  trafo  melebihi  kapasitas maksimum      (80%  dari  kapasitas)  yang mampu  ditopang  trafo,  dimana  arus beban  melebihi  arus  beban  penuh  trafo. Tunjukkan  bahwa  persentase  beban transformator  harus  berada  dalam  80% dari  kapasitas  pengenal  transformator untuk  mencapai  efisiensi  maksimum. Kelebihan  beban  akan  menyebabkan trafo  menjadi  panas,  penghantar  tidak mampu  lagi  memikul  beban  sehingga menimbulkan panas sehingga meningkatkan suhu kumparan. Peningkatan  ini  merusak  isolasi  belitan pada belitan trafo.
2. Besarnya  jatuh/rugi-rugi  tegangan  pada JTR. Jatuh tegangan adalah selisih antara tegangan  pada  ujung  pemancar  dengan tegangan  pada  ujung  penerima  energi listrik. (Ulp et al., 2023)
Penyebab  timbulnya  jatuh  tegangan adalah:
1. Arus  (ampere)
2. Resistansi saluran (ohm/km)
3. Panjang saluran (km) (Anisah, 2018)
Di  sini  yang  dimaksud  dengan  jatuh tegangan  adalah  jatuh  tegangan  pada  ujung jaringan  tegangan  rendah  (JTR),  khususnya jatuh  tegangan  pada  saluran  JTR  yang menyebabkan  jatuh  tegangan  pada  ujung saluran  konsumen.(Anisah,  2018).  (Sesuai SPLN  No.  72  Tahun  1987)  tentang pengaturan  tegangan  dan  jatuh  tegangan, jatuh tegangan yang diijinkan pada transformator  distribusi  dapat  mencapai  3% dari  tegangan  operasi.  Penurunan  tegangan pada  STR  diperbolehkan  sampai  4%  dari tegangan  operasi.  dan  penurunan  tegangan pada  SR  dapat  mencapai  1%  dari  tegangan
pengenal (PT. PLN (Persero), 1987)
Menurut  Arismunandar.  A,  DR, M.A.Sc,  Kuwahara.  S,  DR,  1993  Untuk menghitung jatuh tegangan, harus diperhitungkan  reaktansi  serta  faktor  daya yang  tidak  sama  dengan  1,  maka  cara perhitunganya  akan  dijelaskan  di  bawah  ini. Untuk menyederhanakan perhitungan, asumsikan  bahwa  beban  tersebut  adalah beban fasa tiga seimbang dengan faktor daya (Cos  φ)  adalah  0,6  s/d    0,85.  Tegangan penerima dapat dihitung berdasarkan pendekatan relasional  berikut:
(Vr ) = (√3 x ρ x L x I x Cos phi) : A….(1) Dimana:
I = Arus pada beban (Ampere) ρ = Tahanan jenis kawat (Ohm/m) A = Luas Penampang Penghantar (m) 𝜑 = Faktor Daya
L  =  Panjang  Saluran  (m).  (Arismunandar, 2004)
Drop  tegangan/jatuh  tegangan  (∆V) adalah perbedaan tegangan sisi pengirim (Vs) dengan  tegangan  sisi  penerima  (Vr),  maka besar  drop  tegangan  dapat  didefinisikan sebagai:
∆V  =  (  Vs  )  –  (Vr  )……….(2) (Kushadiyono.MT ,Drs, 2003).
Resistansi  pada  penghantar  menyebabkan tegangan  yang  sampai  ke  konsumen  (Vr) akan  lebih  kecil  dari  tegangan  yang  dikirim (Vs),  sehingga  jatuh  tegangan  (Vdrop) merupakan  selisih  antara  tegangan  pada pangkal  pengiriman  (sending  end)  dan tegangan  pada  ujung  penerimaan  (receiving end).  Drop  Tegangan    Relatip  dinamakan regulasi  tegangan  VR  (Voltage  Regulation) diberikan dengan persamaan berikut:
∆V = x 100 % ………(3)
Dimana: Vs = tegangan pada pangkal pengiriman Vr  =  tegangan  pada  ujung  penerimaan  (Ulp et al., 2023)
Transformator adalah suatu alat listrik yang  digunakan  untuk  memindahkan  daya atau  energi  listrik  dari  suatu  bagian  ke rangkaian  lain  secara  induksi  dengan tegangan  dan  arus  yang  berubah-ubah  serta frekuensi yang tetap (melalui kopling magnet dan prinsip elektromagnetik). (Arismunandar,  2004)  Dalam  bidang  energi listrik, trafo diklasifikasikan menurut strukturnya  yang  terdiri  dari  dua  kumparan,
primer  dan  sekunder.  Apabila  kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan  AC  maka  akan  timbul  arus  bolak- balik pada kumparan primer, kemudian fluks magnet  ini  akan  mengalir  ke  inti  trafo, selanjutnya fluks magnet ini akan mempengaruhi  kumparan  hilir  yang  muncul pada sisi sekunder, sehingga timbul tegangan pada sisi sekunder.(Zuhal, 1995)
Beban  adalah  rangkaian  penggunaan akhir jaringan listrik, yaitu tempat terjadinya aliran  energi  dari  energi  listrik  ke  energi lain,  seperti  cahaya,  panas,  gerak,  magnet, dan  lain-lain.  (Abendanon  Siagian  et  al., 2023)
Beban  adalah  rangkaian  penggunaan  akhir jaringan  listrik,  yang  harus  disuplai  oleh sumber  energi  listrik  untuk  diubah  menjadi bentuk  energi  lain.  Oleh  karena  itu, penyaluran tenaga listrik secara kontinyu ke beban  harus  terjamin  untuk  menjaga keandalan  sistem  tenaga  listrik.  Untuk mencapai  keadaan  andal  tersebut,  sistem catu  daya  harus  mampu  mengatasi  segala gangguan  yang  terjadi  tanpa  menyebabkan hilangnya  daya  pada  beban.(Notatema Waruwu & Zuraidah Tharo, 2023)
Upaya  dilakukan  untuk  memastikan bahwa  trafo  distribusi  tidak  memikul  beban lebih  dari  80%  atau  kurang  dari  40%.  Jika nilai  ini  terlampaui  atau  di  bawah,  trafo mungkin kelebihan beban. Upaya dilakukan untuk memastikan bahwa beban transformator berada dalam kisaran ini. (PT. PLN  (Persero),  1987)  Apabila  beban  trafo terlalu  besar  maka  trafo  diganti  atau  trafo dipasang/sisip atau trafo diputus. Persamaan berikut  dapat  digunakan  untuk  menentukan kapasitas trafo distribusi: kVA=(I R x V R-N ) + (I S x V S-N ) + (I T x V T-N )
……………………..(4)
%  Persentase  beban  transformator  =
x 100 % ……………….(5)
(Imran, 2019)

## METODE
Penelitian ini dilakukan pada wilayah  kerja  PT.  PLN  (Persero)  UP3 Lubuk  Pakam  ULP  Perbaungan  dengan subjek yang diangkat adalah trafo distribusi  PR  072.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengurangi  drop  tegangan  agar
mutu  tegangan  meningkat  dengan  metode penambahan  trafo  sisip.  Adapun  prosedur atau  langkah-langkah  penelitian  dapat dilihat  pada  diagram  alir  (flowchart) berikut:
Tidak Ya
Gambar 1. Flowchart Penelitian Tahapan  penelitian  lebih  dahulu  dengan melakukan  observasi  lapangan  dan  studi literatur  terkait  masalah  yang  akan  diteliti. Selanjutnya  mengumpulkan  data-data  yang diperlukan dalam perhitungan drop tegangan.  Data-data  tersebut  kemudian dianalisis  dengan  melakukan  perhitungan secara matematis untuk memperoleh berapa besar  drop  tegangan  yang  terjadi,  lalu disesuaikan  dengan  kondisi  transformator yang  ada  dan  dilakukan  penambahan  trafo sisip jika diperlukan.
Berikut  data-data  yang  diperoleh  saat
start Studi literatur dan studi lapangan Input data tegangan sisi kirim dan sisi terima ∆V = ( Vs ) – (Vr ) ∆V>1%.Vn Penambahan Transformator sisip stop
penelitian:
Rating  Trafo  Distribusi  dengan  kapasitas 160 KVA (PR 072) Spesifikasi  Jaringan  Tegangan  Rendah dengan jenis konduktor  LVTC dan ukuran 3x35  +  1x25  dapat  dilihat  pada  tabel berikut:
Tabel 1. Penghantar Tegangan Rendah No Titik Panjang Saluran 1 A-C 145 2 C-E 91 3 E-H 133 4 H-J 92 5 J-L 92 6 L-O 139 7 O-Q 96
Data  beban  jaringan  tegangan  rendah terukur seperti tertera pada tabel berikut:
Tabel 2. Beban Pada Trafo PR 072 No Titik Arus (Amper) R S T 1 A-C 20 16 18 2 C-E 18 18 18 3 E-H 20 20 19 4 H-J 18 18 16 5 J-L 21 20 19 6 L-O 25 20 20 7 O-Q 19 16 18

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil  pengukuran  besar  tegangan  pada ujung sisi tegangan rendah adalah seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini: Tabel 3. Tegangan Ujung  Sisi Tegangan
Rendah No Arus (A) Tegangan (V) R S T R-N S-N  T-N 1 14 13 16 180 179 180 2 15 15 12 180 179 180
3 19 16 17 179 178 179
Dari  tabel  di  atas,  diperoleh  rata-rata arus dan tegangan ujung sebagai berikut: Arus rata-rata (R) = = 16 A Arus rata-rata (S) = = 14,66 A
Arus rata-rata (T) = = 15 A Sedangkan nilai rata-rata tegangan adalah: Tegangan rata-rata (R-N)
= = 179,66 V
Tegangan rata-rata (S-N) = 178,66 V
Tegangan rata-rata (T-N)
=
= 179,66 V

## Perhitungan Drop Tegangan
Dari  data  yang  diperoleh  dan  dengan menggunakan  persamaan  (2),  maka  drop tegangan dapat diperoleh: ∆V = ( Vs ) – (Vr ) = 220 – 179,66 = 40,34 V (R-N)
∆V = ( Vs ) – (Vr ) = 220 – 178,66 = 41,34 V (S-N)
∆V = ( Vs ) – (Vr ) = 220 – 179,66 = 40,34 V maka persentase drop tegangan terjadi pada kondisi di atas adalah:
Untuk phasa R-N = x100 % = 18,33 % Untuk phasa S-N = x 100 % = 18,79 % Untuk phasa T-N = x 100 % = 18,33 %
Sedangkan  untuk  persen  regulasi  tegangan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (3) sebagai berikut:
%∆V = x 100 %
= x 100 % = 22,45 % untuk phasa (R-N) %∆V =
x 100 % = x 100 % = 23,13 % untuk phasa (S-N)
%∆V = x 100 %
=
x 100 %
= 22,45 % untuk phasa (T-N)
Rata-rata persentase drop tegangan sebesar:
= = 22,67 %
Dari perhitungan di atas terlihat bahwa rasio jatuh tegangan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan  Tegangan  Standar  PLN  yang ditentukan dalam SPLN 1:1995 yang dengan jelas  menyatakan  bahwa  batas  tegangan standar  maksimum  dan  minimum  adalah +5%  atau  -  10%.  Oleh  karena  itu,  pada kondisi seperti ini, penambahan trafo plug-in adalah tepat.

## Perhitungan Pembebanan Pada Trafo
Untuk menghitung beban pada Trafo PR 072 terlebih  dahulu  diambil  data  dari  Gardu Distribusi  yang  hasilnya  dapat  dilihat  pada tabel berikut:
Tabel 4. Pengukuran  Gardu Trafo Distribusi PR 072
No Arus (A) Tegangan (V) R S T R-N S-N T-N 1 195 183 194  226 227 224 2 197 190 195  225 227 222 3 205 190 210  222 224 223
Dari  data  ini  dapat  diambil  arus  dan tegangan  rata-rata  dari  ketiga  phasa  sebagai berikut:
Arus rata-rata (R) = = 199 A Arus rata-rata (S) = = 188 A Arus rata-rata (T) = = 200 A
Sedangkan nilai rata-rata tegangan pada setiap phasa adalah:
Tegangan rata-rata (R-N)
=
= 224,33 V
Tegangan rata-rata (S-N)
= 226 V Tegangan rata-rata (T-N) =
= 223 V
Untuk mencari persentase pembebanan pada trafo maka dihitung terlebih dahulu arus total rata-rata yaitu:
Irata-rata =
= = 196 A
Dengan  tegangan  nominal  400  V,  maka persentase pembebanan pada trafo adalah:
% 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛 = √ = √ x100 %
= 84,8 %
Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  beban trafo pada stasiun distribusi PR 072 melebihi batas  standar  beban  maksimal  trafo  sebesar 80%.  Oleh  karena  itu,  perlu  dipasang  trafo tambahan.

## Memilih kapasitas Trafo Sisip
Ada  beberapa  faktor  yang  perlu  diperhatikan dalam  memilih  kapasitas/rating  kapasitas trafo plug-in, yaitu :
1. Lokasi  sekitar  stasiun  trafo  distribusi masih  mempunyai  lahan  yang  cukup untuk  pertumbuhan  penduduk  sehingga kapasitas  plug-in  yang  dipilih  trafo  harus mampu  beradaptasi  terhadap  perubahan beban dimasa yang akan datang.
2. Beban  yang  harus  dipikul  trafo  insertion harus  memenuhi  standar  PLN,  dimana persentase  beban  maksimalnya  adalah 80%.  Oleh  karena  itu,  kapasitas  trafo penyisipan  terhadap  beban  harus  kurang dari 80%.

## Perhitungan  Sesudah  Pemasangan  Trafo Sisip
Hasil  pengukuran  yang  dilakukan  setelah penambahan  Trafo  Sisip  terlihat  pada  tabel berikut:
Tabel  5.  Pengukuran  Tegangan  Sesudah
Pemasangan Trafo Sisip No Tegangan Pengirim (Vs) [Volt] Tegangan Penerima (Vr) [Volt] 1 393,3 387,4 2 387,4 385,1 3 385,1 383,6
Dari  tabel  di  atas  diperoleh  besar  drop tegangan sebagai berikut: ∆V = ( Vs ) – (Vr ) = 393,3 – 387,4 = 5,9 V ∆V = ( Vs ) – (Vr ) = 387,4V – 385,1
= 2,3 V ∆V = ( Vs ) – (Vr ) =  385,1V – 383,6 = 1,5 V Persentase  drop  tegangan  yang  terjadi setelah penambahan Trafo Sisip adalah:
%∆V = x 100 % = x 100 %
= 1,52 %
%∆V = x 100 % = x 100 %
= 0,59 %
%∆V = x 100 % = x 100 %
= 0,39 %
Rata-rata drop tegangan adalah:
= = 0,83 % Dari  perhitungan  yang  dilakukan  drop tegangan yang terjadi sesudah penambahan Trafo  Sisip  masih  di  dalam  batas  yang diizinkan, sesuai  SPLN 1:1995.
Selanjutnya  diukur  arus  untuk  mengetahui pembebanan  pada  trafo,  dan  hasilnya sebagai berikut:
Arus pada phasa R = 59 A Arus pada phasa S = 52 A Arus pada phasa T = 55 A
Maka rata-rata arus sebesar:
Arus rata-rata = = 55,33 A
Selanjutnya persentase pembebanan dengan tegangan nominal 400 V adalah:
% 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛 = √ x  100
%
= √ x  100
% = 23,95 %
Hasil analisis dan perhitungan memperlihatkan  perubahan  drop  tegangan sesudah  penambahan  Trafo  Sisip  yang masih dalam batas standart ketentuan yang berlaku,  sehingga  untuk  kondisi  seperti  ini
pemasangan  Trafo  Sisip  menjadi  solusi terbaik dalam meningkatkan mutu tegangan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian,  dapat disimpulkan  bahwa  drop  tegangan  terjadi karena  pembebanan  yang  berlebih  pada trafo,  sehingga  tegangan  sisi  penerima (Vr) jauh  lebih  kecil dibandingkan tegangan  sisi  kirimnya  (Vs).  Sistem  Trafo Sisip  merupakan  solusi  dari  turunnya tegangan yang diterima  pelanggan  dalam upaya  meningkatkan  mutu  tegangan, sebelum  pemasangan  Trafo  sisip  terlebih dahulu  dipelajari  dan  dianalisis  kondisi yang  ada  di  lapangan.  Pada  kondisi  ini persentase drop tegangan sebelum penambahan  trafo  sisip  sebesar  22,67  %, dan  persentase  pembebanan  sebesar  84,8 %.  Sementara  sesudah  penambahan  Trafo Sisip  persentase  drop  tegangan  menjadi 0,83  %  dan  persentase  pembebanan sebesar 23,95 %.

## DAFTAR PUSTAKA
Abendanon Siagian, Zulkarnain, Muhammad Erpandi  Dalimunthe,  &  Zuraidah Tharo.  (2023).  Analisis  Kehandalan
Sistem Konfigurasi Jaringan
Penyulang  20  Kv  di  PT.  PLN (Persero)  ULP  Pakam  Kota  Berbasis Matlab. Jurnal  Rekayasa  Elektro Sriwijaya , 5 (1), 18–31. https://doi.org/10.36706/jres.v5i1.89 Anisah,  S.  (2018).  Analisis  Perbaikan Tegangan Ujung Pada Jaringan
Tegangan  Menengah  20  KV  Express Trienggadeng  Daerah  Kerja  PT  PLN (Persero) Area Sigli Rayon Meureudu Dengan  Simulasi  E-Tap. Journal  of
Electrical and System Control Engineering , 2 (1), 2–7. https://doi.org/10.31289/jesce.v2i1.19 16
Ardhianto,  D.,  Utama,  B.,  &  Arsyad,  M. (2020).  Penyeimbangan  Beban  Trafo Distribusi  3  Fasa  pada  Jaringan Tegangan  Rendah  (Studi  Kasus  PT. PLN  (Persero)  ULP  Purwokerto Kota). Jmte , 01 (01), 31–43.
Arismunandar,  A.  (2004).  Teknik  tenaga.  In
Saluran Transmisi .
Harahap, R., Siregar, S. A., Hardi, S., & HS,
S.  (2022).  Analisis  Sistem  Jaringan Distribusi  20  KV  Penyulang  SB.02 Pada  PT.  PLN  (Persero)  ULP Sibolga  Kota  Menggunakan  Metode Section Technique dan Failure Mode Effect  Analysis  (FMEA). Journal  of Electrical Technology , 7 (2), 87–95.
Hontong, N. J., Tuegeh, M., & Patras, L. S.
(2015).  Analisa  Rugi  Rugi  Daya Pada Jaringan Distribusi di PT. PLN Palu. Jurnal  Teknik  Elektro  Dan
Komputer , 4 (1), 64–71. Imran, M. (2019). ANALISA KEANDALAN SISTEM DISTRIBUSI  TENAGA  LISTRIK UNTUK WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE  DI  PT.  PLN (PERSERO) RAYON KOTA LHOKSEUMAWE. Jurnal  Energi Elektrik , 8 (1). Kushadiyono.MT ,Drs. (2003). Dasar Teknik Elektro .
Notatema  Waruwu,  &  Zuraidah  Tharo. (2023).  Analisis  Sistem  Jaringan Tegangan  Rendah  di  PT.  PLN  ULP Binjai Timur Dengan Metode Failure
Mode  and  Effect. Jurnal  Rekayasa
Elektro  Sriwijaya , 5 (1),  32–38. https://doi.org/10.36706/jres.v5i1.91
PT. Perusahaan Listrik Negara, & (Persero).
(1995). SPLN  -  Tegangan  Rendah
1995 . http://slidepdf.com/reader/full/spln- 1-1995-tegangan-standar PT.  PLN  (Persero).  (1987).  Spesifikasi Desain  untuk  Jaringan  Tegangan Menengah  (JTM)  dan  Jaringan
Tegangan  Rendah  (JTR). Lampiran Surat Keputusan Direksi PLN
No.060/DIR/87 ,  22.  http://www.pln- litbang.co.id/perpustakaan
Seniari,  N.  M.,  Fadli,  M.  N.,  &  Ginarsa,  I. M.  (2020).  ANALISIS  RENCANA
PEMASANGAN TRANSFORMATOR SISIPAN PADA SALURAN TRANSFORMATOR  DISTRIBUSI PENYULANG  PAGUTAN  (Studi Kasus: Transformator Distribusi AM097  Di  Jalan  Banda  Seraya, Pagesangan, Kota Mataram). Dielektrika , 7 (1), 56. https://doi.org/10.29303/dielektrika.v
7i1.226 Suhadi,    dkk.  (2008). Teknik  Distribusi Tenaga Listrik . Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
Tharo,  Z.,  Tarigan,  A.  D.,  &  Pulungan,  R. (2018).  Pengaruh  Pemakaian  Beban Tidak  Seimbang  Terhadap  Umur Peralatan  Listrik. RELE  (Rekayasa Elektrikal  Dan  Energi) :  Jurnal
Teknik
Elektro , 1 (1), 10–15. https://doi.org/10.30596/rele.v1i1.225
6
Ulp, P., Kota, M., Wabes, W. A., Wartana, I. M.,  &  S,  I.  B.  (2023). DISTRIBUSI MNK  008  PENYULANG  KASUARI
DI PT . PLN . 07 , 288–293. Zuhal.  (1995). Dasar  Teknik  Tenaga  Listrik dan Elektronika Daya . PT.  Gramedia Jakarta.