…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)

## FAKTOR PENYEBAB KETIDAKLAYAKAN INSTALASI LISTRIK RUMAH BERUMUR DIATAS 10 TAHUN
Oleh Ahmad Yani 1 , Eka Maulana Usman 2 , Kholik Prasojo 3 1,2 Universitas Muhammadiyah Sinjai
3 Universitas Negeri Makassar E-mail: 1 95ahmad.yani@gmail.com , 2 ekamaulanausman27@gmail.com ,
3 kholik.prasojo@unm.ac.id
Article History: Received: 14-06-2024 Revised: 20-06-2024 Accepted: 04-07-2024
Abstract: Pemasangan  instalasi  listrik  pada  perumahan, memiliki  regulasi  yang  harus  dipatuhi  oleh  penyedia  jasa pemasangan,  PUIL  2011  telah  menjadi  standar  nasional Indonesia yang wajib,  sehingga dalam kegitaan perancangan, pemasangan,  pemeriksaan  dan  pengujian,  pelayanan,  serta pemeliharaan  terlebih  lagi  dengan  pengawasan  instalasi voltase rendah. Instalasi listrik telah terpasang harus memiliki surat laik operasi (SLO). Realita yang terjadi pada masyarakat terkadang mengabaikan aspek ketahanan dan keandalan serta keamanan sebuah instalasi listrik. Hasil yang hendak di capai dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  faktor  yang mempengaruhi  tingkat  kelayakan  suatu  instalasi  dengan menggunakan metode literature review. Data yang diolah pada penelitian  ini  adalah  hasil  penelitian  terdahulu  tentang kelayakan  instalasi  listrik  rumah,  yang  diperoleh  dari  google schoolar berupa jurnal dan prosiding, rentan tahun penelitian 2013  sampai  2023.  Hasil  dari  penelitian  ini,  dengan  7  objek penelitian ditemukan tingkat kelayakan instalasi diatas usia 10 tahun  sangat  rendah  dimana  dari  masing-masing  sampel, prensentase  kelayakan  yang  tertinggi  hanya  35%  dan  yang terendah bahkan mencapai 0% atau sama sekali tidak ada yang masuk dalam kategori layak, hal ini dipengaruhi beberap faktor diantaranya:  1.  penggunaan  peralatan  listrik  sesuai  dengan standart  SNI  serta  perlengkapan  yang  sudah  ternakan  usia sehingga  keandalannya  sudah  berkurang.  2.  Perlengkapan instalasi listrik banyak yang tidak berlandaskan PUIL 2011. 3. pengaman  (MCB).  4.  tidak  terpasangnya  pembumian  pada instalasi.

## Keywords:
Ketidaklayak, Instalasi Listrik

## PENDAHULUAN
Listrik telah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia, oleh  karena  itu  ketersedian  pasokan  listrik,  penyaluran,  dan  instalasi  pengguna  menjadi perhatian  pemerintah  yang  dituangkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  14  tahun  2012 tentang kegiatan usaha penyedian tenaga listrik. Instalasi tenaga listrik terdiri dari instalasi
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
penyedian  tengan  listrik  dan  instalasi  pemanfaatan  tenaga  listrik,  instalasi  listrik  yang tepasang pada perumahan warga maupun fasilitas umum yang sifatnya kecil termasuk dalam kategori Instalasi pemanfaatan tenaga  listrik tegangan rendah. Pemasangan instalasi pada perumahan, memiliki regulasi yang harus dipatuhi oleh penyedia jasa pemasangan, dimana telah diatur tentang ketahanan dan keandalan instalasi listrik.
Khusus untuk instalasi listrik voltase rendah sampai dengan 230 V, telah diterbitkan Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik  (PUIL)  2011  beserta  amendemennya  (selanjutnya disebut PUIL 2011), dan telah ditetapkan sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib di bidang  ketenagalistrikan.  Dengan  diberlakukan  sebagai  SNI  wajib,  PUIL  2011  menjadi standar yang harus diikuti dalam  perancangan, pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pelayanan,  pemeliharaan  maupun  pengawasan  instalasi  voltase  rendah.    (Sofianto,  et  al. 2016).  Instalasi  listrik  telah  terpasang  harus  memiliki  surat  laik  operasi  (SLO).  Dimana sebelum diterbitkan, insalasi listrik harus melewati tahapan pemeriksaan dan pengukuran yang ketat agar menjamin instalasi tersebut layak, aman, dan dapat digunakan dalam rentan waktu yang  panjang. Realita yang terjadi pada  masyarakat terkadang mengabaikan aspek ketahanan dan keandalan serta keamanan sebuah instalasi listrik disebabkan oleh mahalnya biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat serta diperparah oleh oknum penyedia jasa pemasangan  instalasi  yang  menawarkan  harga  yang  murah  dengan  syarat  menurunkan kualitas  bahan  yang  hendak  dipasang  dan  metode  pemasangan  yang  tidak  memenuhi standar. Dari kejadian tersebut daya pakai instalasi semakin pendek dan tidak aman.
Studi yang dilakukan diberapa tempat tentang kelayakan instalasi listrik ditemukan hasil,  tingkat  kelayakan  instalasi  sangat  rendah.  Hal  ini  di  perkuat  dengan  penelitian- penelitian berupa jurnal maupun prosing yang telah di pubsith. Berdasarkan hal itu penulis tertarik  melakukan  penelitian  tentang  faktor  penyebab  ketidaklayakan  suatu  instalasi. Dengan  adanya  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  kepada masyarakat agar dapat menjadi bahan pembelajaran dan pertimbangan.

## LANDASAN TEORI Persyatan Instalasi Listrik Desa
Instalasi  listrik  desa  adalah  instalasi  listrik  untuk  pembangkitan,  distribusi, pelayanan, dan pemakaian tenaga listrik di desa dengan konstruksi yang disederhanakan. Instalasi listrik desa hanya berlaku bagi daerah perdesaan (di desa), dan diterapkan pada satu  lokasi  atau  kasus  berdasarkan  kondisi  yang  masih  memerlukannya  dengan memperhatikan  persyaratan-persyaratannya.  Instalasi  rumah  sederhana  di  desa  dengan batas alat pembatas arus maksimum 10 A dan tegangan nominal maksimum 230 volt fase tunggal,  Instalasi  rumah  sederhana  tidak  memerlukan  gambar  instalasi,  Instalasi-rumah sederhana  boleh  dipasang  oleh  pelaksana  instalasi  listrik  desa  yang  telah  disahkan  oleh instansi yang berwenang, Instalasi dipasang terbuka, kabelnya  dipasang pada permukaan dinding, tiang rumah dan bagian dari bangunan lainnya yang terbuat dari atau dialasi dengan kayu/papan dan bahan lainnya yang tidak mudah tersulut api, Instalasi hanya terdiri atas satu  sirkit  yang  dilengkapi  dengan  gawai  proteksi  arus  lebih  maksimum  10  A,  Sebagai penghantar digunakan kabel berisolasi ganda (misalnya NYM) yang terdiri atas dua atau tiga inti  tembaga  pejal  dengan  penampang  tiap  intinya  minimum  1,5  mm,  Jumlah  titik  beban maksimum  sembilan  buah,  termasuk  kotak  kontak  sejumlah  maksimum  tiga  buah,  Kotak
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
kontak  yang  digunakan  harus  dari  jenis  yang  dilengkapi  kontak  proteksi,  dan  dipasang setinggi  minimum  1,25  m  dari  lantai,  serta  Pembumian  untuk  instalasi  rumah  sederhana dilaksanakan  dengan  memasang  elektrode  bumi  yang  dihubungkan  dengan  terminal pembumian pengaman pada PHB secara langsung atau melalui meter kWh. (PUIL 2000)

## Perlengkapan Listrik
Perlengkapan listrik yang memenuhi persyaratan adalah yang memenuhi persyaratan standar  perlengkapan  tersebut,  sedangkan  untuk  perlengkapan  listrik  yang  SNI  nya dinyatakan wajib, adalah perlengkapan listrik yang sudah lulus pengujian sesuai SNI terkait dan mendapatkan sertifikat produk dari Lembaga Sertifikasi Produk yang sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), serta diberi label SNI pada produknya. Kemampuan perlengkapan listrik dinyatakan dalam daya pengenal (kVA atau kW) atau arus pengenal (A atau  kA)  atau  arus  maksimum  yang  diizinkan  (A  atau  kA).  Kemampuan  untuk  konduktor dinyatakan sebagai kapasitas hantar arus (KHA), dinyatakan dalam Ampere (A) (Sayogo, et al. 2014).
Setiap  jenis  perlengkapan  listrik  yang  digunakan  dalam  instalasi  listrik  harus memenuhi standar SNI/IEC dan/atau standar lain yang berlaku. Jika tidak ada standar yang dapat diterapkan, maka jenis perlengkapan terkait harus dipilih dengan kesepakatan khusus antara orang yang menentukan spesifikasi instalasi dan instalatur (Sayogo, et al. 2014).

## Potensi Bahaya
Perlu disadari bahwa selain bermanfaat bagi kehidupan, tenaga listrik juga memiliki potensi bahaya terhadap keselamatan apabila salah dalam penanganan dan pemanfaatannya. Masih sering terjadi kebakaran yang diduga diakibatkan oleh arus bocor atau arus hubung pendek listrik atau kecelakaan akibat terkena/tersentuh arus listrik yang menyebabkan luka bahkan  korban  jiwa.  Oleh  karena  itu,  guna  menghindari  kejadian  yang  tidak  diinginkan tersebut,  penyelenggaraan  ketenagalistrikan  wajib  memenuhi  ketentuan  keselamatan ketenagalistrikan, yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lain, serta ramah bagi lingkungan sesuai amanah Undang-Undang no 30 tahun 2009, Pasal 44 Ayat 1 (Sofianto, et al. 2016).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian literature review . Data yang diolah pada penelitian ini adalah hasil penelitian terdahulu tentang kelayakan instalasi  listrik rumah, yang diperoleh dari google schoolar berupa jurnal dan prosiding, rentan tahun penelitian 2013 sampai 2023. Kata kunci yang digunakan yaitu kelayakan instalasi listrik, Setelah dilakukan indentifikasi dan seleksi mengenai  muatan  penelitian  diperoleh  sebanyak  7  artikel  yang  nantinya  akan  digunakan sebagai objek dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil analisis artikel diperoleh hasil sebagai berikut:

## Tabel. 1 Hasil Observasi Penelitian
No  Penulis dan tahun terbit penelitian Judul dan nama penelitian Tempat penelitian Hasil penelitian 1 (Hasan 2013)  Studi Kelayakan Instalasi Listrik Desa  Pancur Kecamatan Besar  persentase  kelayakan dari beberapa faktor
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ..
Journal of Innovation Research and Knowledge ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online) Penerangan Rumah Diatas Umur 15 Tahun Terhadap Puil 2000 Di Desa Pancur Kecamatan Pancur Kabupaten  Rembang. (Jurnal Teknik Elektro) Pancur Kabupaten Rembang. diantaranya:  tahanan  isolasi sebesar 100%, tahanan pentanahan 100%,  luas penampang penghantar 80%,  pengamatan  kondisi fisik  100%,  polaritas  72%, pemasangan 67%, kelengkapan  bertanda  SNI 53%. Dari 98 objek penelitian 26% masih  dalam  kategori  layak pakai sedangkan 74% lainnya tidak pakai. 2 (Alfith 2013) Kelayakan Instalasi Listrik Rumah Tangga Dengan Pemekaian Lebih  Dari  10  Tahun Kanagarian  Nanggalo Kecamatan  Koto  XI Tarusan  Kabupaten Pesisir Selatan (Jurnal Teknik Elektro ITP) Wilayah kerja PT. PLN (Persero) Ranting Painan Kabupaten Pesisir Selatan, Khusunya Kenagarian Nanggolo Kecamatan Koto XI Tarusan. Persentase kelaikan instalasi Listrik  terdiri  dari  empat faktor  meliputi:  tahanan isolasi 100%, tahanan pentanahan 62,66%, penampang penghantar pada  penambahan  beban titik  nyala  46,66%,  dan pengaman  instalasi  (MCB) ditinjau dari kondisi fisiknya
100%. Dari  75  sampel  penelitian 28%  laik  pakai  sedangkan 72%  lainnya  kurang  laik pakai. 3 (Hidayat, Harlanu  and Sumardiyo 2015) Kelayakan Instalasi Listrik Rumah Tangga Berdaya  ≤  900  VA Berumur  Di  Atas  15 Tahun Di Desa Bojonggede Kecamatan  Ngampel Kabupaten Kendal (Jurnal Teknik Elektro) Desa Bojonggede Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal pengukuran kelayakan penelitian yaitu: susut tegangan  100%,  tahanan isolasi 100%, tahanan pembumian 96%, luas penampang penghantar 78%,  kondisi  pengamanan 94%, polaritas 68%, kesesuaian lengkapan dengan  SNI  80%,  ketinggian kontak-kontak 66%. Dari 50 objek penelitian 32% masuk  dalam  kategori  layak sedangkan  68%  lainnya tidak layak. 4 (Ramazi, Jumnahdi and Dinata 2017) Evaluasi Kelayakan instalasi Listrik Rumah Tinggal Di Atas Umur 15 Tahun Di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat (Prosiding seminar nasional) Kampung tanjung  laut kecamatan muntok kabupaten banka barat Pengukuran kelayakan sebagai  berikut:  kelayakan luas  penampang  instalasi 100%,  kelayakan  tahanan isolasi  penghantar  100%, kelayakan tahanan pembumian  10%,  kelayakan pengaman (MCB) 57%. Dari  100  objek  penelitian yang termasuk dalam
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
kategori  layak  sebanyak  6% sedangkan 94% masuk ketegori tidak layak. 5 (Mikdar, Budianto  and Puriza 2019) Analisis Kelayakan Instalasi Listrik Rumah Tinggal  Diatas  15 Tahun  Berdasarkan Puil 2011 Di Kecamatan  Tanjung Pandan (Prosiding seminar nasional) Kecamatan Tanjung Pandan Pengukuran kelayakan antara lain: luas penampang 85%,  tahanan  isolasi  93%, tahanan  pembumian  0%, pengaman (MCB) 89%. Dari 100 objek penelitian 0% yang termasuk dalam kategori layak. 6 (Afandi, Mangesa  and Mappalotteng 2020) Studi  Instalasi  Listrik Rumah  Panggung  Di Desa Belapunranga Kecamatan  Parangloe Kabupaten Gowa (jurnal media lektrik) Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa Pengkuran kelayakan tahanan isolasi 89%, tahanan pembumian 0%, besar penampang 90,91%, kelaikan  pengaman  96,97%, penempatan peralatan 51,52%, Dari 33 objek penelitian yang termasuk  dalam  kategori layak sebanyak 0% sedangkan yang masuk dalam  kategori  tidak  layak sebesar 100%. 7 (Firdaus, Mulyana  and Suryadi 2023) Analisis kelayakan instalasi Listrik rumah tangga di desa baregbeg  kecamatan baregbeg  kabupaten ciamis.  (jurnal  media teknologi) desa baregbeg kecamatan baregbeg kabupaten ciamis. Prentase  Tingkat  kelayakan perlengkapan instalasi Listrik sebesar 65%, pengaman  instalasi  Listrik sebesar  100%,  pembumian 40%,  kelayakan  ketinggian stop kontak dan MCB boxnya 100%. Dari  20  sampel  penelitian 35% termasuk dalam kategori  layak  sedangkan 65%  masuk  dalam  kategori tidak layak.
Kreteria  kelayan  instalasi  listrik  dapak  diukur  dari  beberapa  faktor  yaitu:  tahanan isolasi,  tahanan  pembumian,  luas  penampang  tahanan  isolasi,  dan  pengaman  instalasi. Berdasarkan  faktor  tersebut  instalasi  dikatakan  layak  apabilah  masing  masing  kreteria terpenuhi  (100%)  dari  tujuh  sampel  penelitian  ditemukan  rendahnya  tingkat  kelayakan instalasi listrik dapat diliahat dari table di bawah ini:
Tabel. 2 Tingkat kelayakan instalasi Listrik.
NO LOKASI USIA SAMPEL HASIL (%) LAYAK  TIDAK 1 Desa Pancur Kecamatan Diatas 15 98 26 74
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ..
Journal of Innovation Research and Knowledge ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online) Pancur Kabupaten Rembang. Tahun 2 Wilayah kerja PT. PLN (Persero) Ranting Painan Kabupaten Pesisir Selatan, Khusunya Kenagarian Nanggolo Kecamatan Koto XI Tarusan. Diatas 10 tahun 75 28 72 3 Desa Bojonggede Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Diatas 15 Tahun 50 32 68 4 Kampung tanjung laut kecamatan muntok kabupaten banka barat Diatas 15 Tahun 100 6 94 5 Kecamatan Tanjung Pandan Diatas 15 Tahun 100 0 100 6 Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa Diatas 10 tahun 33 0 100 7 desa  baregbeg  kecamatan baregbeg kabupaten ciamis. Diatas 13 Tahun 20 35 65
Tabel diatas menujukkan tingkat kelayakan instalasi diatas usia 10 tahun  terbilang sangat  rendah  dimana  dari  masing-masing  sampel  prensentase  kelayakan  yang  tertinggi hanya 35% dan yang terendah bahkan mencapai 0% atau sama sekali tidak ada yang masuk dalam kategori layak, hal ini dipengaruhi beberap faktor, penyebab instalasi tidak layak dari masing masing rumah disebebkan penggunaan peralatan listrik sesuai dengan standart SNI serta  perlengkapan  yang  sudah  ternakan  usia  sehingga  keandalannya  sudah  berkurang (Hidayat, Harlanu and Sumardiyo 2015). Selaras dengan itu Sebagian besar ketidak layakan di sebabkan karena perlengkapan instalasi listrik banyak yang tidak berlandaskan PUIL 2011 (Firdaus,  Mulyana  and  Suryadi  2023).  Sedangkan  menurut  Ramazi  (2017)  faktor ketidaklayakan instalasi, rata-rata pada pengaman (MCB) dan pentanahan pembumian yang dipasang  oleh  pemilik  instalasi.  Menurut  Mikdar  (2019)  faktor  ketidak  layakan  instalasi disebabkan oleh tidak terpasangnya pembumian pada instalasi rumah tinggal pelanggan.
Penelitian  Mikdar  (2019)  dan  Afandi  (2020)  ditemuakan  tahanan  pembuamian sebesar  0%  dimana  pada  penelitian  ini  didapati  tidak  adanya  instalasi  pembumian  yang terpasang  pda  Lokasi  penelitian,  hal  disebabkan  kurangnya  edukasi  kepada  masyarakat mengenai pentingnya pemasangan pembumian pada rumah tinggal (Mikdar, Budianto and Puriza  2019).  Instalasi  pembumian  menjadi  hal  yang  sangat  sering  dilupan  maupun diabaikan karena pengaruhnya tidak dirasakan lansung oleh pemilik instalasi dan harga yang cukup mahal, sehingga masyarakat enggan untuk memasang atau menyesuaikan dengan star yang dianjurkan pada pemasangan instalasi pembumian.
Berdasarkan pernyataan beberapa penelitian diatas dapat diasumsikan bahwa faktor yang  mempengaruhi  ketidak  layakkan  instalasi  Listrik  adalah  kelalaian  dalam  pemilihan peralatan instalasi Listrik dan instalasi pembumian. Maka dari itu perlu dilakukan uji laik operasi bagi pelanggan instalasi sesuai dengan standar, dan pengawasan terhadap oknum yang melakukan pemasangan serta pemeriksaan instalasi yang merujuk pada prinsip dasar instalasi Listrik yaitu: aspek keamanan ( safety) , aspek andalan ( reability), aspek kemudahan ( accessibility), aspek pengaruh pada lingkunagan, ( impeact ofenvironmet), aspek ketersedian ( availability), aspek ekonomi ( economic). untuk mengurangi populasi instalasi  listrik yang
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
tidak laik operasi digunakan oleh masarakat, yang nantinya dapat merugikan masayarat baik harta benda terlebih lagi keselamatan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. Rendahnya tingkat kelayakan dari instalasi diatas umur 10 tahun
2. Faktor  yang  paling  mempengaruhi  rendahnya  tingkat  kelayakan  instalasi  iyalah pengaman, peralatan yang tidak terstandar dan instalasi pembumian.
3. Perlunya  dilakukan  edukasi  kepada  masyarakat  tentang  pentingnya  instalasi pembumian.
4. Kelalaian dalam pengawasan pemasangan instalasi listrik menjadi akar permasalah dari rendanya tingkat kelayakan.
5. Perlu dilakukan pemeriksaan berkala pada instalasi listrik rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Afandi, Budi, Riana T Mangesa, and Abdul Muis Mappalotteng. "Studi Instalasi Listrik Rumah  Panggung  Di  Desa  Belapunranga  Kecamatan  Parangloe  Kabupaten  Gowa." Jurnal MEDIA ELEKTRIK , 2020.
[2] Alfith.  "Kelayakan  Instalasi  Listrik  Rumah  Tangga  Dengan  Pemakaian  Lebih  Dari  10 Tahun Di Kanagarian Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan." Jurnal Teknik Elektro ITP , 2013.
[3] Firdaus, Hendra, Dadan Mulyana, and Dedi Suryadi. "Analisis Kelayakan Instalasi Listrik Rumah  Tangga  Di  Desa  Baregbeg  Kecamatan  Baregbeg  Kabupaten  Ciamis." Jurnal Media Teknologi , 2023.
[4] Hasan, Muhammad Ali. "Studi Kelayakan Instalasi Penerangan Rumah Di Atas Umur 15 Tahun Terhadap PUIL 2000 Di Desa Pancur Kecamatan Pancur Kabupaten Rempang." Jurnal Teknik Elektro , 2013.
[5] Hidayat, Aris, Muhammad  Harlanu,  and Said Sumardiyo. "Kelayakan Instalasi Listrik Rumah  Tangga  Berdaya  900  VA  Berumur  Di  Atas  15  Tahun  Di  Desa  Bojonggede Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal." Jurnal Teknik Elektro , 2015.
[6] Mikdar,  Saeful,  Tri  Hendrawan  Budianto,  and  M  Yonggi  Puriza.  "Analisis  Kelayakan Instalasi Listrik Rumah Tinggal Diatas 15 Tahun Berdasarkan PUIL 2011 Di Kecamatan Tanjung  Pandan." Prosiding  Seminar  Nasional  Penelitian  Dan  Pengbdian  Pada Masyarakat. Pangkal Pinang, 2019.
[7] Ramazi, Muhammad Jumnahdi, and Irwan Dinata. "(Evaluasi Kelayakan Instalasi Listrik Rumah  Tinggal  Di  Atas  Umur  15  Tahun  Di  Kecamatan  Muntok  Kabupaten  Bangka Barat." Prosiding  Seminar  Nasional  Penlitian  Dan  Pengabdian  Pada  Masyarakat. Pangkalpinang, 2017.
[8] PUIL,  2000.  "Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik  2000  (PUIL  2000)." Badan Standarisasi Nasional BSN. Jakarta, Desember 2000.
[9] Sayogo, Bartien, Fadjar Widjaja, Sahala T Sinaga, Soemarjanto, Djoni S Soetarman, and Sahat  Simangunsong. Penjelasan  PUIL  2011  (Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik). Jakarta, 2014
[10] Sofianto, Agung, Bartien Sayogo, Aat Rusiadi, fadjar Widjaja, Sahat Simangunsong, and
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Sugeng Prahoro. Keselamatan dan Pemasangan Instalasi Listrik Voltase Rendah Untuk Rumah Tangga. Jakarta, 2016.