PENENTUAN DOSIS OPTIMUM DARI PENCAMPURAN AIR LIMBAH WWTP ( WAST WATER TREATMENT PLANT ) DENGAN AIR SUNGAI LEMATANG SEBAGAI AIR PRODUKSI TERHADAP PARAMETER pH, CONDUCTIVITY, TURBIDITY ,

## DAN SILIKA MENGGUNAKAN KOAGULAN PAC DI PT X

## DETERMINATION OF OPTIMUM DOSE OF MIXING WASTEWATER WWTP (WAST WATER TREATMENT PLANT) WITH HOT WATER PRODUCTION LEMATANG RIVER AS OF
PARAMETERS pH, CONDUCTIVITY, TURBIDITY,

## AND SILICA USE COAGULANT PAC IN PT X
Indah Pratiwi 1) , Dian Kurnia Sari 2)
1,2) Program Studi Teknik Analisis Laboratorium Migas Politeknik Akamigas Palembang, 30257, Indonesia Corresponding Author E-mail: indahpratiwikimia@gmail.com dan dian_ks@pap.ac.id
Abstract: Water rivers  Lematang commonly  used by  the community  to  meet the  needs of  households and  industry around the region . The industry that uses Lematang river water is PLTU as its raw material for production . Apart from that, PLTU also produces liquid waste. The liquid waste comes from (  wast water treatment plant ) which can still be utilized because it has a turbidity value that is still below the max 5 NTU and the pH is still between 6 to 9 . Regarding this,power plant power plant Banjarsari apply the principles of waste control carefully and integrated namely Systems Wastewater Treatment ( Waste Water Treatment Plant ) . In the processing process, it acts as a purifier for a mixture of Lemaang river water and wastewater.  Menggunakan coagulant  (Poly Aluminum cloride) so it can be reused as water the  additional  production.  The  results  showed  that  the  mixture  of  lematang  river  water  with  waste  water  (wast  water treatment plant)  was 60% : 40% , this indicates the use of the optimum dose as production water. waste water can be used  as  additional  water  to  be  used  as  production  water   because  the  pH  value  is  7,65;  conductivity  187,6;  turbidity 4,45; and silica 1,92 . Based on the results of research by utilizing river water and waste water the most effective is the dose ratio of 60%: 40%.
Keywords: Mixture of River Water and Waste Water, Power Plant, Koaglan .
Abstrak : Air  sungai  lematang  umumnya  digunakan  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga  dan industri disekitar wilayah tersebut. Industri yang menggunakan air sungai lematang adalah PLTU sebagai bahan baku produksi.  Selain  dari  pada  itu  PLTU  juga  menghasilkan  limbah  cair.  Limbah  cair  tersebut  berasal  dari  (wast  water treatment  plant)  yang  masih  bisa  dimanfaatkan  karena  memiliki  nilai  Turbidity  masih  dibawah  max  5  NTU  dan  pH masih berada diantara 6 s.d. 9. Terkait hal tersebut, pembangkit listrik PT.X menerapkan prinsip pengendalian limbah secara  cermat  dan  terpadu  yaitu  Sistem  Pengolahan  Air  Limbah  (Waste  Water  Treatment  Plant).  Dalam  proses pengolahan  tersebut  sebagai  penjernih  campuran  air  sungai  lemaang  dan  air  limbah.  Menggunakan  koagulan(Poly Aluminium Cloride)sehingga dapat digunakan kembali sebagai air tambahan produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  campuran  air  sungai  lematang  dengan  air  limbah  (wast  water  treatment  plant)  sebanyak  60%  :  40%,  ini menunjukkan  dalam  penggunaan  dosis  optimum  sebagai  air  produksi.  air  limbah  mampu  dimanfaatkan  sebagai tambahan air untuk dijadikan air produksi  karena nilai pH 7,65; conductivity 187,6; turbidity 4,45; dan silika 1,92. Berdasarkan hasil penelitian dengan memanfaatkan air sungai dan air limbah yang paling efektif adalah perbandingan dosis 60% : 40%.
Kata kunci: Campuran Air Sungai dan Air Limbah, PLTU, Koagulan.

## 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Air  sungai  lematang  umumnya  hanya digunakan masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan  rumah  tangga  namun  selain kebutuhan masyarakat, industri yang berada di sekitar juga memanfaatkan air sungai lematang
untuk  kebutuhan  industri  tersebut.  Salah  satu industri yang membutuhkan sekaligus mengolah air yaitu PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga  Uap).  Pembangkit  listrik  tenaga  uap atau  PLTU  sangat  bergantung  terhadap  air guna proses produksi listrik.
Namun  sebelum  digunakan  dalam proses  air  tersebut  harus  di  olah  terlebih dahulu  menjadi  air  demineral  atau  air  baku. Umumnya    air  yang  digunakan  untuk  air proses  di  PLTU  berasal  dari  air  dari  sungai lematang. yang kemudian di olah dalam proses WTP (water  treatment  plant) di  PLTU tentunya  terdapatnya  air  limbah  cair,  yang kemudian  akan  di  olah  kembali.  Limbah  cair tersebut  berasal  air  dari  WWTP  ( wast  water treatment plant ) yang umumnya masih bisa di gunakan, karena air limbah tersebut di perkira masih  cukup  layak  untuk  di  gunakan  kembali dikarenakan  masih  masuk  dalam range turbidity max 5 NTU yang artinya masih layak untuk di gunakan kembali dan nilai pH 6 s.d. 9 yang  menandakan  masih  dalam  standar spesifikasi. Hal ini lah yang di jadikan sebagai standar bahwa air limbah masih layak untuk di olah  kembali.  Selain  dari  pada  itu,  didukung oleh  volume  air  limbah  PT  X  yang dihasilkannya  dan  dibuang  ke  lingkungan perairan sekitarnya relatif cukup banyak, yaitu hampir 80% dari air bersih yang digunakannya. jika air tersebut di kembali lagi ke sungai akan mengkontaminasi air yang ada di  sungai  lematang  karena  air  lersebut  sudah melalui  tahapan  dosing  (penginjeksian  bahan kimia) saat digunakan. sehingga air tersebut di manfaatkan  kembali  sebagai  air  baku  atau  air campuran  dengan  air  sungai.  selanjutnya proses  kembali  di Water  Treatment  Plant terlebih  dahulu  agar  air  tersebut  dapat  di gunakan sebagai air produksi di PT X. Terkait hal  tersebut  suatu  pembangkit  listrik  PT  X harus menerapkan prinsip pengendalian limbah  secara  cermat  dan  terpadu  baikSistem Pengolahan Air Limbah ( waste water treatment plant ) oleh
sebab itu karakteristiknya perlu dipelajari secara seksama.  Umumnya  dalam  proses  pengolahan air  di  WWTP (wast  water  treatment  plant) untuk menjernihkan air menggunakan koagulan yang berfungsi . 1.2 Batasan Masalah
Dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan penulisan pada kegiatan  penelitian  analisa,  yakni  penentuan dosis opimal dari campuran air limbah sebagai
penjernih, salah satu penjernih air yang rendah korosi  serta  perawatan  yang  mudah,  harganya yang  murah  dan  cepatnya  reaksi  penjernihan. jenis  koagulan  tersebut  yakni  koagulan  PAC (poly  aluminium  cloride) di  kenal  dengan perawatan  yang  mudah  dan  harganya  yang cukup murah sehingga air yang menggunakan koagulan  PAC  akan  menghasilkan  air  yang lebih  jernih,  dan  air  tersebut  memenuhi spesifikasi yang sesuai ditentukkan.
WWTP  (Wast  Water  Treatment  Plant) dengan  air  sungai  lematang  sebagai  air produksi terhadap parameter pH, conductivity, turbidyti,  dan  silika  menggunakan  koagulan PAC di PT X.

## 2. TEORI DASAR 2.1 Limbah Industri
Limbah  cair  bersumber  dari  pabrik yang biasanya banyak menggunakan air dalam proses  produksinya.  Di  samping  itu,  ada  pula bahan  baku  yang  mengandung  air  sehingga dalam proses pengolahannya air tersebut harus dibuang,  mencuci  suatu  komponen  dengan menambahkan  bahan  kimia  tertentu.  Semua jenis  perlakuan  ini  mengakibatkan  adanya  air buangan.  Pada  industri  pembangkit  listrik tenaga termal, air di pompa dari sumber (laut) kemudian dilewatkan pada bagian-bagian yang membutuhkan pendinginan (kondensor), untuk selanjutnya  dibuang.  Oleh  karena  itu,  pada saluran  pembuangan  industry  pembangkit tersebut  terlihat  air  mengalir  dalam  volume yang cukup besar.
Limbah  cair  yang  dihasilkan  dari pengoperasian  PLTU  dapat  dikelompokkan menjadi:
1. Limbah cair dari external treatment
a. Limbah  buangan water  treatment  plant Limbah  hasil  sisa  regenerasi water treatment  plant dapat  bersifat  asam  (pH <  7)  ataupun  basa  (pH  >  7)  tergantung dari  banyaknya  buangan  pencucian  sisa regenerasi WTP. Cara mengatasi hal ini, yaitu  dengan  proses  netralisasi,  sebagai berikut:  Pada  posisi  permukaan  tertentu air  sisa  buangan  cucian  regenerasi  di dalam  bak  penetral  disirkulasikan dengan  pompa  penetral  ( start secara
manual ).  Tergantung  dari  pembacaan sensor saat itu, apabila pH menunjukkan asam  (pH  <  7),  maka  larutan  basa  dari katup tangki harian kaustiksoda (NaOH) akan  membuka  dan  menetralkan  air buangan  demikian  sebaliknya  dengan larutan  asam  dari  tangki  harian  asam HCl. Apabila pH telah memenuhi syarat baku  mutu  air  buangan  (7-9),  air buangan  dibuang  ke  luar  ke  saluran pembuangan.
b. Limbah buangan desalination plant Brine dari  pompa blowdown secara periodik  dipantau  nilai  pH,  suhu  dan kandungan phospatnya (apabila memakai poly-phospat injection system ). Apabila  terdapat  deviasi  dilakukan tindakan-tindakan koreksi agar air buangan  tidak  melebihi  nilai  ambang batas.
2. Limbah  buangan  dari internal  water treatment .
Limbah  dari  buangan  air  ketel  perlu dipantau  dan  diketahui  nilai  pH-nya, kandungan  phospat,  tidak  boleh  melebihi nilai  ambang  batas  yang  diijinkan. Apabila terjadi  deviasi  pada  air  buangan,  maka segera  dilakukan  tindakan  pencegahan (misalnya  dengan  mengurangi blowdown ketel dan lain sebagainya).
3. Limbah air pendingin kondensor Untuk
menekan
perkembangan
pertumbuhan  biota  laut  yang  dapat mengganggu  proses  perpindahan  kalor  di kondensor,  maka  pada  sisi  masuk  saluran air  pendingin  diinjeksikan  larutan  cairan hypochlorite secara  berkesinambungan. Kadar hypochlorite yang  terlalu  berlebihan dapat  merusak  habitat  microorganisme biota  laut  sehingga  dapat  .mengganggu ekosistem.  Apabila  kadar hypochlorite di dalam  air  pendingin  melebihi  batas  yang disyaratkan  (>  0,1  ppm),  maka  perlu dilakukan  koreksi  pada hypochlorite generator  dengan  cara  mengecilkan  arus elektrolysis .  Limbah  bahang  (air  panas) juga  dapat  dihasilkan  dari  air  pendingin apabila panas  yang dibuang dari uap bekas turbin  diserap  oleh  air  pendingin.  Dalam
masa  rancang  bangun  PLTU  telah dipikirkan  tentang  kemungkinan  panas tersebut, sehingga untuk menanggulanginya saluran  air  pendingin  (kanal)  dibuat sepanjang  1.300  m  agar  memberi kesempatan  penurunan  suhu  air  pendingin dan  suhu  air  laut  dapat  ditekan  serendah mungkin ( < 2ºC).
Limbah  domestik  ( sewage  treatment ) Limbah  domestik  berasal  dari  buangan domestik  gedung  sentral  dan  gedung administrasi.  Sebelum  disalurkan  ke  bak digestion (penghancur)  terlebih  dahulu ditampung      di  bak  penampungan.    Dari bak      penampungan  dipompa  ke  bak penghancur.  Di  dalam  bak  penghancur,  air buangan  diaduk  dengan  udara blower agar sisa  buangan  teroksidir  dan  mengendap serta bakteri aerob dapat hidup tanpa terjadi pembusukan.  Untuk    menghapus  bakteri phatogen yang dapat menyebabkan penyakit ( coli ) air buangan diinjeksi dengan larutan sodium hypochlorite .
4. Sebagai  parameter  pengukuran  hasil treatment adalah: kadar sisa Cl 2 dan BOD-5 yang  terkandung  di  dalam  air  buangan domestik.    Apabila  melebihi  nilai  ambang batas,  maka  perlu  dilakukan  koreksi  untuk memperbaiki  kondisi treatment (misalnya dengan  memperpanjang  pengadukan  atau menambah larutan disinfectant.
5. Limbah dari proses hydrogen plant Setiap  penggantian  larutan  elektrolit  KOH sebelum  dibuang  ke  saluran  pembuangan, perlu  dinetralkan  terlebih  dahulu  dengan larutan asam.
6. Limbah  bahan  bakar  minyak  dan  pelumas Limbah  minyak  umumnya  berasal  dari ceceran  pencucian  peralatan  dengan  bahan pencuci  minyak  atau  ceceran  dari burner gun yang  masuk  ke  saluran  drain  gedung sentral.  Air  buangan  ( drain )  dari  gedung sentral  sebelum  dibuang  ke  saluran pembuangan  ditampung  terlebih  dahulu  di dalam oil  separator .  Minyak  dan  pelumas yang  lebih  ringan  dari  air  akan  mengalir lewat  luberan  ke  dalam  bak  khusus, sedangkan  air  yang  bebas  minyak  dibuang dan  disalurkan  ke  saluran  pembuangan.
Minyak  atau  pelumas  yang  tertampung  di dalam  bak  khusus  dikumpulkan  dan dipindahkan  secara  manual  ke oil  recovery pit . Dari oil recovery pit dipompa ke bunker disatukan  dengan  bahan  bakar  MFO ( marine fuel oil ).

## 2.2  Koagulan PAC (Poly Aluminium Cloride )
PAC  adalah  garam  dasar  khusus aluminium  klorida  yang  dirancang  untuk memberikan daya koagulasi dan flokulasi yang lebih  kuat  dan  lebih  baik  daripada  aluminium biasa dan garam besi. PAC mempunyai derajat polimerisasi yang tinggi, suatu bentuk polimer anorganik  dengan  bobot  molekul  yang  besar. PAC  sangat  baik  digunakan  untuk  air  yang mempunyai alkalinitas rendah yang membutuhkan  penghilang  warna  dan  waktu reaksi cepat. Bentuk PAC dapat berupa cairan jernih  kekuningan  atau  serbuk  berwarna kekuningan. PAC mengandung Al 2 O 3 sebanyak  10-12%  dan  kandungan  basa minimal 50%.
Penentuan  dosis  pemakaian  koagulan dapat ditentukan dani nilai kekeruhan, pH, dan waktu  sedimentasinya.  Kekeruhan  merupakan faktor  penentu  pemilihan  dosis  pemakaian.
Berdasarkan
Permenkes
No.
494/Menkes/Per/IV/2010  tentang  syarat  dan pengawasan  kualitas  air  bersih,  nilai kekeruhan  yang  ditetapkan  maksimal  5  NTU. Hal  ini  dilakukan  karena  setelah  proses koagulasi,  flokulasi,  dan  sedimentasi  masih ada  proses  lain  yang  dapat  menurunkan kekeruhan  yaitu  proses  penyaringan.  Hal  ini akan menghemat pemakaian koagulan sehingga  biaya  yang  dikeluarkan  akan  lebih rendah.  Proses  penjernihan  yang  terjadi:  PAC dilarutkan  dalam  air  berubah  menjadi aluminium hidroksida dan asam klorida.
2.3  Karakteristik Poly  Aluminium  Cloride (PAC)
1. PAC  dapat  bekerja  ditingkat  keefektifan pada interfal 6-9.
2. Aplikasinya  luas,  dan  cocok  digunakan untuk kebanyakan jenis air.
3. Kemampuan  koagulasi  tidak  dipengaruhi oleh suhu.
4. PAC  mengandung  suatu  polimer  khusus dengan  struktur  polielektrolit  yang  dapat mengurangi  atau  tidak  perlu  pemakaian bahan pembantu.
5. Kandungan  basa  yang  cukup  akan menambah  gugus  hidroksil  dalam  air sehingga  penurunan  pH  tidak  terlalu ekstrim.
6. PAC lebih cepat membentuk flok daripada koagulan,  ini  diakibatkan  dari  gugus aluminat  yang  bekerja  efektif  dalam mengikat koloid yang ikatan ini diperkuat dengan  rantai  polimer  dari  gugus polielektrolit.
7. Membentuk  flok  dengan  diameter  yang lebih  besar  sehingga  lebih  mempercepat proses pengendapan.
8. Dengan penggunaan PAC, maka konsentrasinya yang digunakan akan lebih kecil.
9. PAC dapat larut dalam air.
10. Jika  penambahan  PAC  secara  berlebihan tidak akan menambah nilai kekeruhan dan menurunkan nilai pH secara drastic.

## 2.4  Proses Water Treatment Plant
Secara  umum  fungsi  dari water treatment  plant (WTP)  pada  PLTU  Paiton adalah  mengolah  air  baku  menjadi  air demineral yang mana air demineral digunakan untuk  memproduksi  uap  yang  bertekanan sebagai penggerak turbin uap Proses dari pada pengolahan  WTP  hingga  menghasilkan  air demineral pada PLTU paiton secara garisbesar yaitu dengan mengambil air dari sumber air.

## 2.5 Parameter Uji

## 2.5.1 pH
pH  ( power  of  hydrogen )  merupakan derajat  keasaman  yang  digunakan  untuk menyatakan  tingkat  keasaman  atau  kebasaan yang  dimiliki  oleh  suatu  larutan.  Ia didefinisikan sebagai kologaritma  aktivitation hidrogen  (H + )  yang  terlarut.  Koefisien aktivitas  ion  hidrogen  tidak  dapat  diukur secara  eksperimental,  sehingga  nilainya didasarkan pada perhitungan teoretis. Skala pH
Volume 14 No. 01 Juli 2023
bukanlah  skala  absolut.  Ia  bersifat  relatif terhadap sekumpulan larutan standar yang pH- nya  ditentukan  berdasarkan  persetujuan internasional [10]
2.5.2 Conductivity Conductivity merupakan  mengukur kemampuan  air  untuk  melewatkan  aliran listrik. Kemampuan ini langsung berhubungan ke  konsentrasi  ion  di  air.  Ion conductivity berasal  dari  garam  yang  terlarut  dan  material anorganik  seperti  alkali,  klorida,  sulfida,  dan campuran karbonat.
2.5.3 Turbidity Kekeruhan  air (turbidity) bukan merupakan sifat dari air yang membahayakan, akan  tetapi  dapat  menimbulkan  dampak kekhawatiran  karena  dapat  mengurangi estetika dan terkandungnya bahan-bahan kimia yang  dapat  memberikan  efek  toksik  terhadap manusia.  Kekeruhan  pada  air  dalam  istilah teknik  biasanya  disebut  dengan turbidity . Kekeruhan  adalah  keadaan  buram  atau kekaburan  dari  cairan  yang  disebabkan  oleh partikel  individu  (padatan  tersuspensi)  yang umumnya tidak larut.
2.5.4 Silika( SiO 2 ) Silika  merupakan  senyawa  kimia dengan rumus molekul SiO 2 ( silicon dioxsida ) yang  dapat  diperoleh  dari  silika  mineral, nabati,  sintetis  kristal.Silika  terbentuk  melalui ikatan  kovalen  yang  kuat  serta  memiliki struktur  dengan  empat  atom  oksigen  terikat pada  posisi  sudut  tetrahedral  di  sekitar  atom pusat,  yaitu  atom silicon .  Pemeriksaan  kadar silika yang terkandung di dalam air yang akan dialirkan  ke  dalam boiler merupakan  tahapan yang  sangat  penting  karena  kelebihan  kadar silika  dalam  air boiler dapat  menyebabkan terbentuknya  kerak  silika  dan  merusak boiler dengan  sangat  cepat.  Silika  perlu  dimonitor dengan  alasan deposit silika  menyebabkan kapasitas  /  efisiensi  turbin  menurun. Pengendapan  silika  dapat  dalam  bentuk endapan  silika  ( deposit  silica )  tidak  larut dalam air dan sulit dihilangkan.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian
Pengambilan  data  penelitian  di  di  PT X.  Penelitian  ini  berlangsung  dari  tanggal  1 sampai dengan 30 Oktober 2022.
3.2 Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini  digunakan  metode deskriptif dan data  yang diperoleh merupakan data  penelitian  dari  PT  X  dan  literatur  terkait dengan materi penelitian. Selanjutnya dikonsultasikan dengan pembimbing skripsi di
Politeknik Akamigas Palembang.
Metode penelitian  penentuan  dosis opimal pada campuran air limbah wwtp (wast water  treatment  plant) dengan  air  sungai lematang  sebagai  air  produksi  terhadap parameter  pH, conductivity,  turbidity,  dan silika  menggunakan  koagulan  PAC  di  PT  X. Skema penelitian penentuan dosis opimal pada campuran  air  limbah  WWTP (wast  water treatment  plant) dengan  air  sungai  lematang sebagai  air  produksi  terhadap  parameter  pH, conductivity, turbidity, dan silika menggunakan koagulan PAC di PT X .
Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian
3.3 Penentuan  Kadar  Air  Limbah  di Campur dengan Air Sungai
3.3.1 pH
a. Bahan:
Contoh sampel uji air limbah PT X dan air Sungai Lematang.
Volume 14 No. 01 Juli 2023
b. Peralatan:
1. pH meter dan kelengkapannya,
2. Beaker glass 50 ml, dan
3. Tisu.
c. Prosedur yang digunakan:
1. Bilas beaker glass dengan sampel air,
2. Bilas  pH  meter  dengan  sampel  air  yang akan dianalisis,
3. Tuangkan  sampel  air  ke  dalam Beaker glass sampai volume 50 ml,
4. Usahakan  pH  meter  tercelup  dengan sempurna,
5. Tunggu  sekitar  10  menit  sampai  pH meter  menujukkan  hasil  yang  stabil  dan tetap, dan
6. Catat hasil pH air pada form data.
3.3.2 Conductivity
a. Bahan:
Sampel  uji  air  limbah  PT.Xdan  air  Sungai
Lematang
b. Peralatan:
1. Conductivity meter dan kelengkapannya,
2. Beaker glass 50 ml, dan
3. Tisu.
c. Prosedur yang di gunakan:
1. Bilas beaker glass dengan sampel air,
2. Bilas conductivity  meter dengan  sampel air yang akan dianalaisis,
3. Tuangkan  sampel  air  ke  dalam beaker glass dampai volume 50 ml,
4. Usahakan conductivity  meter tercelup dengan sempurna,
5. Tunggu  sekitar  10  menit  sampai conductivity meter menujukan hasil yang stabil dan tetap, dan
6. Catat  hasil conductivity  meter air  pada form data.
3.3.3 Turbidity
a. Bahan :
1. Contoh  sampel  uji  air  limbah  PT.Xdan air Sungai Lematang, dan
2. Aquades.
b. Peralatan:
Turbidity meter
c. Prosedur yang digunakan:
1. Bilas kuvet turbidimeter dengan aquades,
2. Kemudian bilas dengan sampel air,
3. Tuangkan  sampel  air  ke  dalam  kuvet sampai batas pengisisan kuvet,
4. Keringkan kuvet dengan tisu,
5. Ukur dengan turbidimeter,
6. Tunggu sampai hasil yang muncul stabil dan tetap, dan
7. Catat hasil pada form data.
3.3.4 Silika (SiO 2 )
a. Bahan :
1. Contoh  sampel  uji  air  limbah  PT.Xdan air Sungai Lematang,
2. Molybdate reagent 3,
3. Reagent citric acid, dan
4. Amino acid F reagent PP.
b. Peralatan:
1. Spectrofotometer DR3900,
2. Cell,
3. Pipet tetes, dan
4. Tisu.
c. Prosedur yang digunakan:
1. Pilih program No. 651 silica LR,
2. Siapkan  sampel cell yang  pertama  isi dengan 10 ml sampel sebagai blanko,
3. Isilah  kedua  sampel cell dengan  sampel sampai tanda batas volume 10 ml,
4. Tambahkan 14 tetes molybdate 3 reagent kedalam setiap sempel cell . Homogenkan  sampel  dalam cell agar larutan bercampur sempurna,
5. Tunggu waktu reaksi selama 4 menit,
6. Tambahkan satu buah reagent citric acid ke dalam masing masing sampel cell,
7. Homogenkan  sampel  hingga  tercampur sempurna lali tunggu selama 1 menit,
8. Tambahkan Amino  acid  F  Reagent  PP kedalam  sampel  dihomogenkan  supaya tercampur sempurna,
9. Tunggu  2  menit  pada  tahap  ini  sampel akan berubah warna menjadi biru karena sampel mengandung silica,
10. Ambil  sampel  pertama  sebagai  blanko lap menggunakan tisu di dinding-dinding cell lalu baca menggunakan
compartement spectrofotometer .
11. Lalu  ambil  sampel  ke  dua  lap menggunakan tisu di dining- dinding cell lalu masukkan ke dalam
spectrophotometer, maka  hasil  akan muncul di monitor spectrofotometer .

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Data  Hasil Penelitian Berikut merupakan data hasil penelitian  pada  penentuan  dosis  optimum  air limbah  WWTP  ( wast  water  treatment  plan ) dengan  air  sungai  lematang  sebagai  air produksi  terhadap  parameter  pH, conductiity , turbidity ,  dan  silika  menggunakan  koaglan PAC di PT X tabel 4.1 berikut:
Tabel 4.1 Data Hasil Pengujian Air Sungai dan Air Limbah Terhadap pH, Conductivity , Turbidity , dan Silika Jar Test pH Cond  Turbi  Silika As 100% 6,94 101,8  4,02 1,96 Al 100% 6,25 389 2,99 1,78 As 50% + Al 50% + PAC 10% 6,91 219 5,71 2,03 As 60% +  Al 40% + PAC 10% 7,65 187,6  4,45 1,92 Standar Baku Mutu  6 s.d. 9 Max. 200 Max. 5 Max. 2 Keterangan: As = air sungai Lematang Al = air limbah WWTP (waste water treatment plant)

## 4.2 Pembahasan
4.2.1 pH pH  merupakan  derajat  keasaman  yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman  atau  kebasaan  yang  dimiliki  oleh suatu  larutan  yang  didefinisikan  sebagai kologaritma  aktivitas  ion  hidrogen  yang terlarut. Spesifikasi pH berdasarkan Kementrian  Lingkungan  Hidup  pada  tahun 2018 bahwa pH yang digunakan pH 6 sampai dengan  pH  9  yang  sudah  ditetapkan  oleh  PT X.
Pada pengujian pH terhadap air sungai lematang di campur dengan air limbah WWTP ( waste water treatment plant ) yakni 50%:50% mendapatkan  hasil  yang  tidak  begitu  rendah yakni  pH  6,91  nilai  tersebut  masuk  dalam range akan  tetapi  masih  cukup  rendah.  Jika nilai  pH  rendah  makan  akan  berpengaruh terhadap boiler yang  akan  menyebabkan foaming pada  saat  melakukan  operasi  pada unit. Oleh karena itu, jika nilai pH turun, maka akan  dilakukan  penginjeksian phospat sesuai dengan level yang sudah di tentukan di PLTU.
Pada pengujian pH terhadap air sungai dan air limbah yakni 60%:40% mendapatkan hasil pH 7,65  nilai  tersebut  masuk  dalam range dan dapat dikatakan pH normal karena tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi.
4.2.2 Conductivity
Conductivity adalah mengukur
kemampuan  air  untuk  melewatkan  aliran listrik. Kemampuan ini langsung berhubungan ke  konsentrasi  ion  di  air.  Ion conductivity berasal  dari  garam  yang  terlarut  dan  material anorganik  seperti  alkali,  klorida,  sulfida,  dan campuran  karbonat. Conductivity meter merupakan alat untuk mengukur konduktivitas yaitu  alat  / instrument yang  berfungsi  untuk mengukur  konduktifitas  sebuah  larutan,  nilai conductivity semakin  kecil,  maka  semakin sedikit  kandungan  garam  garam  atau  semakin sedikitnya  bahan  terlarut  dalam  kandungan conductivity ,  maka  semakin  rendah  nilai pengujian  tersebut.  Sehingga  mengurangi korosi  terhadap  pipa boiler yang  diakibatkan teroksidasi  dengan  garam-garam  dan  zat  lain yang  terlarut.  Proses  demineralisasi  adalah suatu  proses  penghilangan  garam-garam mineral  yang  ada  didalam  air  seperti  kalsium (Ca)  dan  magnesium  (Mg),  sehingga  air  yang dihasilkan mempunyai kemurnian yang tinggi.
Pada  pengujian conductivity terhadap air  sungai  dicampur  dengan  air  limbah  yakni 50%:50%  mendapatkan  hasil  yang  cukup tinggi  yakni conductivity 219  µs/cm  nilai tersebut  cukup  tinggi.  Jika  nilai conductivity tinggi,  maka  akan  mengakibatkan  tingginya garam  garam  yang  terlarut  dalam  air  yang menyebabkan  tingginya  silika  dan  tingginya nilai pH. Maka dari itu, untuk menurunkannya yakni  penginjeksian  bakan  kimia  yang  sesuai untuk  menurunkan  nilai conductiviy atau untuk  menaikan conductivity .  Pada  pengujian conductivity terhadap air sungai dan air limbah yakni 60%:40%
mendapatkan hasil conductivity 187,6  µs/cm.  Nilai  tersebut dikatakan  cukup  rendah  masih  masuk  dalam range dan  dapat  dikatakan  masuk  dalam  nilai ketentuan.  Jika  nilai coductivity rendah,  maka garam-garam  terlarut  juga  rendah  sehingga berpengaruh terhadap pH dan silika. Jika nilai conductivity tinggi  akan  mengakibatkan
terjadinya scale dikarenakan  terlepasnya kesadahan  Ca 2+ dan  Mg 2+ .  Dikarenakan  pada pengujian conductivity air  sungai  dan  di campur air limbah di dapatkan 50%:50% tidak cukup  bagus  dan  tidak  masuk  dalam range maka tidak disarankan untuk penggunaan pada perbandingan  50%:50%  dan  sebaliknya  pada pengujian air sungai dan di campur dengan air limbah  didapat  60%:40%  cukup  bagus  dan masuk  dalam range, maka  bagus  untuk pemanfaatan pada 60%:40%.
4.2.3 Turbidity
Kekeruhan adalah keadaan buram  atau kekaburan  dari  cairan  yang  disebabkan  oleh partikel  individu  (padatan  tersuspensi)  yang umumya tidak terlihat dengan mata telanjang, mirip dengan asap di udara. Biasanya air yang keruh  mengindikasikan  nilai  pH  yang  asam. Maka  dari  itu,  pentingnya  pengecekan turbidity .
Pada  pengujian turbidity terhadap  air sungai  di  campur  dengan  air  limbah  yakni 50%:50%  mendapatkan  hasil  yang  cukup rendah  yakni turbidity 5,71  nilai  tersebut dikatakan  tinggi  karena  diluar range ketentuan. Jika air turbidity tinggi, maka akan diindikasikan nilai pH asam yakni di bawah 5. Maka  dari  itu,  jika  air  sangat  keruh,  maka tidak  layak  untuk  digunakan  di  dalam  proses unit boiler .  Pada  pengujian turbidity terhadap air  sungai  dan  air  limbah  yakni  60%:40% mendapatkan hasil turbidity 4,45 nilai tersebut dikatakan  rendah  karena  masih  dalam  nilai range .  Maka  air  tersebut  dinyatakan  sedikit mengandung endapan pasir, dan padatan yang tersuspensi  yang  kecil  menimbulkan  silika atau  menghasilkan scale .  Dikarenakan  pada pengujian turbidity air sungai dan dicampur air limbah  didapatkan  50%:50%  tidak  cukup bagus  dan  tidak  masuk  dalam range, maka tidak  disarankan  untuk  penggunaan  pada perbandingan  50%:50%.  Sebaliknya  pada pengujian air sungai dan dicampur dengan air limbah didapatkan 60%:40% cukup bagus dan masuk  dalam range, maka  bagus  untuk pemanfaatan pada 60%:40%.
4.2.4 Silika Silika  merupakan  senyawa  kimia dengan rumus molekul SiO 2 (silikon dioksida)
merupakan  senyawa  kimia  yang  terdiri  dari silikon  dan oksigen  yang dapat  diperoleh dari silika mineral, nabati dan sintesis kristal. Nilai spesifikasi  pada  silica,  yaitu max. 2 berdasarkan PT X.
Pada  pengujian  silika  terhadap  air sungai  dicampur  dengan  air  limbah  yakni 50%:50%  mendapatkan  hasil  yang  cukup rendah yakni silika 2,03. Nilai dikatakan tinggi karena di luar range ketentuan. Jika nilai silika tinggi,  maka  akan  berdampak  buruk  terhadap unit  akan  manyebabkan  tersumbatnya  aliran laju  air boiler yang  sebabkan scale yang menumpuk pada pipa boiler yang diakibatkan tingginya nilai silika. Pada pengujian silika air sungai  dan  air  limbah  yakni  60%:40% mendapatkan  hasil  silika  1,92.  Nilai  tersebut dikatakan  cukup  tinggi  karena  hampir mencapai  range.  Oleh  karena  itu,  penting menjaga nilai pH dan conductivity supaya nilai silika  yang  bagus  dan  tidak  menyebabkan kebocoran  terhadap  pipa-pipa boiler yang diakibatkan  tersubatnya  aliran  air boiler sehingga  pemanasan  air boiler tidak  rata. Dikarenakan  pada  pengujian  silika  air  sungai dan dicampur air limbah didapatkan 50%:50% tidak  cukup  bagus  dan  tidak  masuk  dalam range, maka tidak disarankan untuk penggunaan  pada  perbandingan  50%:50%. Sebaliknya  pada  pengujian  air  sungai  dan  di campur  dengan  air  limbah  didapatkan 60%:40%  cukup  bagus  dan  masuk  dalam range,  maka  bagus  untuk  pemanfaatan  pada 60%:40%.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang Penentuan  dosis  opimal  dari  campuran  air limbah  WWTP (waste  water  treatment  plant ) dengan  air  sungai  Lematang  sebagai  air produksi terhadap parameter pH , conductivity, turbidity, dan  silika  menggunakan  koagulan pac di PT X, maka dapat di simpulkan bahwa:
1. Pemanfaatan  air  Sungai  Lematang  dan lLimbah  cair  PLTU  dapat  dimanfaatkan pada  dosis  60%:40%  karena  pada  dosis tersebut nilai pH, turbidity , conductivity dan silika  mendapatkan  nilai  yang  cukup optimal  dan  dapat  dimanfaatkan  di  PLTU
Volume 14 No. 01 Juli 2023
dan  dapat  menguntungkan  PLTU  dan masyarakat sekitar.
2. Dosisi  optimum  yang  didapat  dari penelitian  yakni  air  sungai  60%  dan  air limbah  40%  didapat  pH  7,65; conductivity 187,6; turbidity 4,45; silika 1,92; dan dapat dikatakan  bahwa  nilai  tersebut  dapat dikatakan layak digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amri,  Khairul.  2018. Pengaruh  Penambahan PAC (Poly Aluminium Choride) dan Soda Ash Terhadap  pH,  Turbiditas  dan  TDS  (Total Dissolved  Solids)  Pada  Air  Baku  PDAM
Tirtanadi Martubung Medan , Fakultas Matimatika  dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam, Universitas Sumatera Utara, Medan.
Benefield,  L.D.,  Judkins, J.F., & Weand, B.L. 1982 Process  Chemistry  For  Water and  Waste Water Treatment . Prentice Hall, Inc.
Budiman,  Anton,  Candra  Wahyudi,  Wenny Irawati,  Herman  Hindarso.  2008. Kinerja Koagulan  Poly  Aluminium  Chloride  (PAC) Dalam  Penjernihan  Air  Sungai  Kalimas Surabaya  Menjadi  Air  Bersih ,  Widya  Teknik Vol. 7, No. 1, 2008 (25-34)
Emmer,  Frank  N.  1988. The  Nalco  Water Handbooks . Second Edition, Mc Graw-Hill.
Kristijarti,  A.  Prima;  Ign  Suharto,  Marieanna. 2013. Penentuan  Jenis  Koagulan  dan  Dosis Optimum untuk Meningkatkan
Efisiensi
Sedimentasi  dalam  Instalasi  Pengolahan  Air Limbah  Pabrik  Jamu  X, Universitas  Katolik Parahyangan, Bandung.
Siahaan,  Sherly.  2017 .  Perhitungan  Jumlah
Bahan Kimia Pada Eksternal Water
Treatment. Bekasi:  Politeknik  Kelapa  Sawit Citra Widya Edukasi.
Siregar,  Ahdiat  Leksi.  2013. Modul  Water Treatment  Plant .  Bekasi:  Politeknik  Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi.
Sutrisno.  2004. Ciri-ciri  Kualitas  Air  yang Baik Secara Fisik .
( http://www.artikellingkunganhidup.com/ciri- ciri-kualitas-air-yang-baik-secara fisiknya.html)
Suyanta. 2002. Analisis Kualitas Air Sumur di Daerah  Aliran  Sungai  Code .  Yogyakarta. Jurnal Kimia Lingkungan. 4 (1) : 55-5.
Ningtyas,  R.  2015. Pengolahan  Air  Limbah dengan Proses Lumpur Aktif . Academia 2015, 1–11.
Ningrum, S. O. 2018. Analisis Kualitas Badan Air  dan  Kualitas  Air  Sumur  di  Sekitar  Pabrik Gula  Rejo  Agung  Baru  Kota  Madun .  Jurnal Kesehatan Lingkungan, 10(1), 1– 12.
Nursanti,  I.  2013. Karakteristik  Limbah  Cair Pabrik Kelapa Sawit Pada Proses Pengolahan Anaerob dan Aerob . Jurnal  Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 13(4), 67–73.
Marsandi.  2018. Operation  Water  Treatment Plant PT PLN Handbooks . PT X .