Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.42 pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020

## EVALUASI STUDI PENEMPATAN TRANSFORMATOR DAN JATUH TEGANGAN PADA PENYULANG PALOLO MENGGUNAKAN SURVEI PEMETAAN SOFTWARE ODK (OPEN DATA KIT) COLLECT
Mohamad Risky 1) , Maryantho Massarang 2) , Sari Dewi 3)
1) Program Studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako
1) E-mail : Riskyabdulrahim5@gmail.com
2,3) Dosen Teknik Elektro Universitas Tadulako

## Abstract
Power  of  energy  generated  from station  is  the  some  all  the  phase.  The  use  of electricity  as  well  as  efforts  to  satisfy customers  or  consumers  of  electricity  by optimizing  the  distribution  network.  By evaluating  the  distribution  network  of  PT. PLN  with  the  ODK  (Open  Data  Kit)  collect method  will  make  it  easier  to  take  field samples,  find  out  the  long  distance  of  the transformer  point  by  making  an  arcgis simulation distribution map. After all the data is  obtained  then  to  find  the  voltage  drop  can be done by analyzing the length of the stretch, the power of the transformer so that it will be known what percentage of voltage drop in the location farthest from the power center.

## I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Saat  ini  kebutuhan  akan  tenaga listrik  semakin  berkembang,  hal  ini  harus diimbangi  dengan  meningkatnya  mutu pelayanan yang diberikan termasuk keandalannya. Kebutuhan akan tenaga listrik sejalan  dengan  semakin  meningkatnya  gaya hidup masyarakat. Dalam penyaluran tenaga listrik  dari  gardu  Induk  kepusat-pusat  beban diperlukan saluran distribusi.
Untuk  mengetahui  keandalan  dalam penyaluran  tenaga  listrik  konsumen,  perlu diperhitungkan indeks keandalan penyediaan energi.  Teknik  analisis  menggambarkan sistem distribusi tenaga listrik, sebagai mutu taraf  jaringan  pendistribusian  mulai  dari Gardu induk sampai kepusat beban, diperlukan pemetaan yang dapat memetakan
penyedia  listrik  oleh  produsen  yaitu  PT. PLN (Persero). [2]
Model pemetaan Arcgis dapat mengetahui  tata  letak  transformator  dengan memanfaatkan titik koordinat survei pemetaan penyedia satelit dan mengevaluasi keandalan  sistem  dengan software ODK collect agar  dapat  mengakses  lebih  cepat data  lapangan  kondisi  jarak  dan  laporan kondisi  objek  transormator.  keandalan  dari model ini dengan menggunakan solusi ODK collect meningkatkan  kinerja  pengambilan data  lapangan  lebih  efisien.  [3]Sehingga dengan membahas evaluasi keandalan penyulang  Palolo  dengan  metode  analisis dan metode simulasi tersebut dapat diketahui indeks  keandalan  sistem  yang  sangat berguna untuk perencanaan sistem.
Mengetahui jarak panjang bentangan konduktor  pada  jarak  pemetaan,  dapat menganalisis  sistem  pendistrbusian  dengan jarak  tempuh  konduktor  sesungguhnya. Sehingga  dapat  diketahui  masalah,  kondisi dan  solusi  kebutuhan  yang  akan  perlu ditingkatkan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

## 2.1 Tinjauan Pustaka
Penelitian  mengenai  jatuh  tegangan, survei  pemetaan  arcgis telah  banyak dilakukan  tapi  menyatukan  data  dengan sotware ODK collect baru  pertama  kali, sehingga  nantinya  referensi  yang  diambil
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.42 pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020
akan  tidak  sama,  begitu  juga tempat  dan metode  yang  digunakan  berbeda.  Berikut jurnal-jurnal yang peneliti kaji sebagai acuan atau referensi.
Dalam  penelitiannya,  raja  putra sitewu dan edy warman, et al. (2014) “Letak transformator pada jaringan distribusi memiliki  keterkaitan  dengan  besar  jatuh tegangan,  semakin  jauh  letak  transformator tersebut maka jatuh tegangan semakin besar. Terdapat  suatu  persoalan,  yakni  penyaluran tenaga  listrik  memiliki  jarak  yang  cukup jauh  dari  Gardu  Induk  (GI)  untuk  sampai kepada  konsumen  tenaga  listrik,  yang  juga tentunya konsumsi energi yang oleh konsumen  menimbulkan  arus  listrik  yang cukup  besar,  sehingga  terdapat  regulasi tegangan  yang  relatif  cukup  besar  dari saluran  ke  konsumen.  [5]  Memang  tidak dipungkiri, pada faktanya terdapat tranformator  distribusi,  tetapi  jaraknya cukup  jauh  dari  Gardu  Induk  (GI)  sehingga hal  ini  membuat  terjadi voltage  drop (jatuh tegangan) yang diterima sisi primer transformator distribusi melebihi dari standar  yang  ditetapkan  sehingga  perlu ditata  ulang  berdasarkan  analisa  yang  akan dilakukan  terhadap  panjang  saluran  dari distribusi  primer  dengan  mengatur  letak transformator distribusi agar kinerja transformator  distribusi  sesuai  standar  yang diizinkan.  Berdasarkan  beberapa  penelitian sebelumnya seperti yang tertulis diatas, akan dilakukan  penelitian  mengenai  analisis penempatan  transformator  dan  melakukan pengambilan data  jarak  Arcgis  dengan  lebih esfisien  mengunakan smartphone berbasis software ODK collect dengan  zona  kerja feeder palolo jaringan distribusi 20 kV. [4] 2.2 Landasan Teori

## 2.2.1 Sistem Distribusi Tenaga Listrik
Sistem  Distribusi  merupakan  bagian dari  sistem  tenaga  listrik.  Sistem  distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik
dari  sumber  daya  listrik  besar (Bulk  Power Source) sampai ke konsumen.
Gambar 1. Trafo distribusi
Jadi  fungsi  distribusi  tenaga  listrik adalah  ;  pembagian  atau  penyaluran  tenaga listrik  ke  beberapa  tempat  (pelanggan),  dan merupakan  sub  sistem  tenaga  listrik  yang langsung  berhubungan  dengan  pelanggan, karena catu daya pada pusat-pusat beban.

## 2.2.2. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
Sistem  jaringan  tegangan  primer atau  jaringan  Tegangan  Menengah  (JTM), yaitu  berupa  Saluran  Kabel  Tegangan Menengah  (SKTM)  atau  saluran  Udara Tegangan  Menengah  (SUTM).  Jaringan  ini menghubungkan  sisi  sekunder  trafo  daya  di gardu  Induk  menuju  ke  gardu  distribusi, besar.
Gambar 2. Jaringan SUTM
Bagian – bagian transformator 1. Inti Besi
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id
DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.42 pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020
Berfungsi untuk mempermudah jalan fluks ,  yang  ditimbulkan  oleh  arus listrik  yang  melalui  kumparan.  Dibuat  dari lempengan-lempengan  besi tipis yang berisolasi, untuk mengurangi panas (sebagai rugi-rugi besi) yang ditimbulkan oleh energi listrik.
Tegangan  yang  disalurkan  adalah  6 kV, 12 kV atau 20 kV.

## Gambar 3. Bagian transformator

## 2.2.3 Arcgis ODK Collect

## Prinsip Kerja Arcgis ODK Collect
Arcgis  adalah  salah  satu  perangkat lunak  yang  digunakan  untuk  membuat sistem  informasi  geografis  (SIG)  yang berbasis dekstop . Software ini  memiliki beberapa  fungsi extension yang  telah
tersedia
didalamnya serta juga mengimplementasikan konsep berbasis data spasial. [1] Arcgis  diciptakan  khusus  untuk
kompabilitas  sistem  informasi  berbasis geografis (SIG) yang membutuhkan performance besar  seperti  Server  GIS,
Database  GIS,  Web  GIS  dan  lain sebagainya.  Didalam software Arcgis  telah tersedia  berbagai  macam tool-tool ,  tutorial serta extension yang  mudah  dipahami  dan digunakan.  Sistem  Informasi  Geografis (SIG)  adalah  sistem  yang  berbasiskan komputer  (CBIS)  yang  digunakan  untuk menyimpan  dan  memanipulasi  informasi- informasi  geografis.  SIG  dirancang  untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis  objek-objek  dan  fenomena dimana lokasi geografis merupakan
karakteristik yang penting atau kritis untuk dianalisis.
Dengan demikian, SIG merupakan sistem komputer yang memiliki empat kemampuan berikut dalam menangani data yang bereferensi geografis: (a) masukan (b) manajemen data (c) analisis dan manipulasi data (d) keluaran
Gambar 4 . Simulasi Arcgis penempatan transormator jalan juanda (sumber : ODK collect jalan juanda 2019)
ODK  adalah  sebuah  perangkat open-source yang  membantu  organisasi, penulis/peneliti,  pekerja  lapangan,  dan mengelola solusi pengumpulan data secara mobile.  Tujuanya  adalah  untuk  membuat alat  open-source  dan  berbasis  standar  alat yang mudah untuk mencoba, mudah untuk digunakan, mudah untuk memodifikasi dan mudah untuk mengukur. ODK memberikan  solusi  pemikiran  out-of-the- box dalam hal  pengunmpulan  data  dengan 3 langkah mudah :
• Build : Membangun formulir pengumpulan data atau survey dengan XLSForm.  Build  adalah  aplikasi  web HTML5  digunakan  sebagai  dasar untuk membangun XForms
• Collect  :  Mengumpulkan  data  pada perangkat mobile dan
mengirimkannya  ke  server,  aplikasi Android yang digunakan untuk mengumpulkan  data  sementara  di
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.42 pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020
lapangan.

## III. METODE PENELITIAN

## 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

## Lokasi penelitian berada pada feeder
Palolo,  saluran  udara  tegangan  menengah SUTM  20  kV,  waktu  mulai  penyusunan mulai dari akhir tahun 2019 .

## 3.2 Alat dan Bahan Penelitian

## 3.2.1 Alat

## 1. Laptop TOSHIBA Satelit L510 Processor Intel  Core i3  M  380  @  2.53  GHz,  OS
Windows 7.1  RAM  2  GB, Hard  Disk
250 GB.
2. Handpone SM-J5 16.
3. Software ODK collect PC v1.4.11. 4. Software ODK c ollect Handphone
v1.23.3k.
5. Buku catatan.
6. Bolpoint.

## 3.2.2 Bahan
1. Data lokasi transformator feeder Palolo.
2. Data beban transormator feeder Palolo.
Berikut adalah data penyebaran transormator,  titik  lokasi  dan  arus nominal beban setiap transormator :
Salah Studi literatur Mulai Pengambilan data awal PT.PLN persero GI sidera Survey lapangan feeder palolo Simulasi survey pemetaan Arcgis ODK collect v 1.4.11. Input Data lapangan ODK collect v1.23.3k. Hasil dan pembahasan Laporan Selesai Benar Gambar 3.1 Diagram flowcart

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Hasil
Hasil  dari  studi  evaluasi  penempatan transformator,  dengan  pengamatan  lapangan panjang bentangan konduktor, letak transformator  dengan  jumlah  transformator keseluruhan 151  titik. Hasil dari penyesuaian data  lapangan  yang  di  visualiasasikan  dalam bentuk Arcgis seperti gambar berikut :
Gambar 5 . Tata letak penyebaran keseluruhan transformator Arcgis.
Dalam  pengambilan  data  ODK collect. Hasil  perbandingan  data  referensi dan data perhitungan.

## 4.2 Pembahasan
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id
DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.42 pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020
17,938  kV  tegangan  terima  dititik terjauh pada feeder Palolo, sehingga selisisih tegangan  2.062  kV.  ±  10  %  dari  tegangan output  20  kV  GI  Sidera.  4.2.1.  Data penyebaran Transformator
Berdasarkan data yang telah didapatkan  panjang  bentangan  konduktor terdiri  dari  2  jenis  penampang  di feeder Palolo  yaitu  A3C35mm  dan  A3C70mm, panjang  bentangan  yang  telah  didapatkan dengan menggunakan Argis yaitu 252.74305013083 km terhitung dari pembebanan  awal  Desa.  Bora  Kab.  Sigi Biromaru  –  Desa.  torire  Kab.  Poso.  berikut adalah  gambar  penempatan  transformator yang terbagi atas 10 segment pemetaan :
Gambar 6. Transformator Bora 1 – Baku
bakulu.
Dari  perhitungan  dapat  diketahui setelah didapatkan semua dengan menggunakan rumus, dan untuk mengetahui selisih  perbedaan  jarak  akan  di  kurangi dengan data referensi, adalah sebagai berikut
:
Data  jarak  keseluruhan  –  data referensi
= 252.74305013083 km - 246 km = 6.743001383 km
Tegangan  output  GI  Sidera  20 kV  – Tegangan  terima  (Vr)  17,938  kV.  survei terakhir  dan  data  dari  PT.  PLN  dengan koordinat  transformator  yang  mengalami overload  yaitu  di  Desa.  Rahmat  2  Kec.
Palolo (LS -1.16498203), (BT
120.066527976),  (733  Mdpl).  Kapasitas Daya  trasformator  25  KVA,  sedangkan pemakaian  daya pada  transformator  2  sudah mencapai  118 % .

## V. PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan
1. Dari data yang telah didapatkan sampel lapangan  simulasi Open  Data  Kit Collect (ODK) terdiri dari 151
Transformator, panjang bentangan keseluruhan dengan menggunakan aplikasi  Arcgis  memiliki  nilai  jarak 252.74305013083  km  terdiri  dari  2 Kabupaten  yaitu  Kab.  Sigi  Biromaru  – Kab. Poso dengan 142 segmen penyaluran dan 151 titik Transformator. Data  yang  telah  dipersiapkan  dari  PLN memiliki  panjang  246  km.  Sehingga selisih jarak adalah 6.743001383 km.
2. Persentase nilai jatuh tegangan Distribusi (SUTM) saluran udara
tegangan  menengah  yang  diizinkan  ± 5%, sedang yang ditemukan dilapangan berdasarkan  hasil  perhitungan  >  5% yaitu  10,01%  dengan  tegangan  17,938 kV  <  20  kV,  sehingga  dengan pembebanan    rata  –  rata  50  KVA dengan jarak bentangan 252.74305013083  km,  dimungkinkan akan mengalami jatuh dengan Konfigurasi  diameter  konduktor  pada feeder Palolo  memiliki  nilai  rata  –  rata 70  mm²  A3C  tegangan  di  lokasi  titik terjauh.
3. Masalah  terkait  dengan overload pada transformator  2  Desa.  Rahmat,  maka akan dialihkan sebagian beban konsumen  ke  transforator  3,  faktor acuan  dengan  melihat  kondisi  jarak yang efisien
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.42 pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729 Vol 10, No. 2, Oktober 2020
5.2 Saran Setelah melakukan pengujian
pengukuran  jarak  dengan  tegangan outoput Gardu  Induk  Sidera  20  kV  diameter konduktor rata – rata 70 mm²  memiliki nilai jarak  252.74305013083  km,  didapatkan tegangan  akhir  pada  beban  terjauh  17,938 kV  melebihi  batas  tegangan  toleransi  ±  5% yaitu  10,01%.  Diharapkan  optimalisasi jaringan  dengan  melakukan uprating pada feeder Palolo  planning  A,  Dan  planning  B pembuatan  GI  mandiri  pada  daerah  Kab. Poso,  sehingga  jaringan  Distribusi fedeer Palolo terbagi 2 nantinya.
Untuk overload pada  transformator Desa.  Rahmat  perlu  adanya  optimalisasi dengan membagi 2 beban yaitu transformator  2  dengan  transformator  3, faktor  penunjang  untuk  perlunya  dialihkan ke  transformator  3  karena  kerja  dari transformator  2  sudah  mencapai  118%  dari kapasitas daya 25 KVA sedang transformator  2  yaitu  22%  dari    kapasitas daya 50 KVA.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Andri wijaya, 2014, ‘’system informasi Arcgis kapabilitas informasi’’
pendidikan  geografis  dan  pemetaan, fakultas  teknik  geodesi  dan  geomatika
ITB.
[2] Arif kurniawan,
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  SURAKARTA 2016. ‘’ANALISA JATUH TEGANGAN DAN PENANGAN
PADA  JARINGAN  DISTRIBUSI  20
KV  RAYON  PALUR  PT.  (PLN
PERSERO)  ENGGUNAKAN  ETAB 12.6’’
[3] Basinger and Vijay Modi, 2010,  “ODK collect open  data  kit ”, mechanical engineering , new york city.
[4] Google academia, 2017, “transformator distribusi dan jaringan feeder ’’ PT PLN (PERSERO).
[5] Raja  putra  sitewu,  2014,  ‘’letak transformator  pada  jaringan  distribusi dan  jatuh  tegangan drop  voltage ’’ teknik elektro banda aceh Unsyiah.