## RANCANG BANGUN ALAT PENGUMPUL PANAS ENERGI MATAHARI DENGAN SISTEM TERMOSIFON

## [DESIGN OF SOLAR THERMAL COLLECTOR TOOL WITH THERMOSIFON SYSTEM]
Oleh :
Mulia Rahman 1 , Budianto Lanya 2 , Tamrin 2
1) Mahasiswa S1 Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung
2,3,4) Staf Pengajar Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung komunikasi penulis, email : rendiutama23@yahoo.co.id
Naskah ini diterima pada 18 April  2013; revisi pada 3 Oktober 2013; disetujui untuk dipublikasikan pada 9 Oktober 2013

## ABSTRACT
Limited  availability  of  fossil  energy  requires  us  to  find    for  alternative  energy  to  meet  our  needs. Solar thermal  collector  with  thermosifon  system  is  one  of  environmentally  friendly  alternative  energy.    The thermosifon  system  is  a  natural  pump  which  work  based  on  density  difference  between  cool  water  and  hot water,  so  that  no  electric  pump  is  needed.    The  purpose  of  this  research  was  to  create  a  mean  of  collecting solar  thermal  energy  with  thermosifon  system.  The  research  steps  consist  of  designing,  manufacturing,  and testing. Thermal collector was made with dimension of 1,5 m long, 1,0 m wide and 1,0 m high, with storage tank  capacity  of  20  lt.    Collector  testing  was  conducted  by  putting  the  equipment  at  an  open  space  from  a clock 08:00 – 16:00.  It was found that the highest efficiency of solar collector (11,2 %) occurred on July 11, 2012 with an average solar intensity of 756 W/m 2 , where as the lowest efficiency  (8,8 %) occurred on July 7, 2012, with the average solar intensity 479 W/m 2 .  The highest average temperature of the storage tank was 44,7 ºC on July 13, 2012 while the lowest average temperature was 35,3 ºC on July 12, 2012.
Keywords: Solar Collector, Thermosifon, Radiaton Intensity, Thermal Efficiency

## ABSTRAK
Ketersediaan  energi  fosil  yang  terbatas  menuntut  kita  untuk  mencari  energi  alternatif  guna  memenuhi kebutuhan kita.  Kolektor surya dengan sistem termosifon adalah salah satu alternatif energi yang ramah lingkungan,  hemat,  dan  mudah  didapatkan.  Sistem  termosifon  merupakan  pompa  alamiah  yang  bekerja berdasarkan  perbedaan  masa  jenis  antara  air  dingin  dan  air  panas,  sehingga  tidak  memerlukan  pompa listrik  dalam  penggunaannya.  Tujuan  penelitian  adalah membuat  alat  pengumpul  panas  energi  matahari atau  kolektor  surya  dengan  sistem  termosifon  dan  mengujinya.    Metode  penelitian  terdiri  dari perancangan, pembuatan, dan pengujian alat.  Pengumpul panas dengan dimensi panjang 1,5 m, lebar 1 m, dan tinggi 1 m, dengan kapasitas tangki penyimpan 20 lt.  Percobaan dilakukan pada ruang terbuka mulai pukul 08:00 – 16:00.  Hasil pengujian didapat efisiensi tertinggi kolektor surya 11,9 % dengan intensitas matahari  rata-rata  756  W/m 2 terjadi  pada  11  Juli  2012  dan  efisiensi  terendah  9,4  %  dengan  intensitas matahari rata-rata 479 W/m 2 terjadi pada 7 Juli 2012.  Suhu rata-rata tertinggi tangki penyimpan 44,7 ºC pada 13 Juli 2012 sedangkan suhu rata-rata terendah 35,3 ºC pada 12 Juli 2012.
Kata Kunci: Kolektor Surya, Termosifon , Intensitas Radiasi, Efisiensi Termal .

## I. PENDAHULUAN
Saat  ini  ketersediaan  energi  dunia  terutama minyak  bumi  semakin  menipis.    Kondisi  ini menuntut kita untuk mencari energi alternatif  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan sehari-hari.    Beberapa  alternatif  pengganti minyak  bumi  antara  lain  energi  angin,  air, nuklir,  biomassa,  dan  cahaya  matahari. Energi  matahari  adalah  salah  satu  alternatif yang tidak polutif, dan gratis.
Berdasarkan data penyinaran matahari yang dihimpun dari 18 lokasi di Indonesia, radiasi surya  di  Indonesia  dapat  diklasifikasikan berturut-turut sebagai berikut: untuk kawasan  Barat  dan  Timur  Indonesia  dengan distribusi  penyinaran  di  Kawasan  Barat Indonesia  sekitar  4,5  kWh/m 2 per  hari dengan  variasi  bulanan  sekitar  10%  dan  di Kawasan  Timur  Indonesia  sekitar  5,1 kWh/m 2 per  hari  dengan  variasi  bulanan sekitar  9  %.    Dengan  demikian,  potensi energi  matahari  rata-rata  Indonesia  sekitar 4,8 kWh/m 2 per hari dengan variasi bulanan sekitar 9 % (Kementrian ESDM, 2011).
Selama  ini,  pemanfaatan  energi  panas matahari  di  Indonesia  masih  dilakukan secara  tradisional.    Para  petani  dan  nelayan di  Indonesia  memanfaatkan  energi  surya untuk  mengeringkan  hasil  pertanian  dan perikanan  secara  langsung  saat  matahari cerah.    Contoh  lain  ialah  petani  garam  yang memanfaatkan sinar matahari untuk membuat  garam.    Di  daerah  yang  beriklim dingin,  sebagian  masyarakat  harus  merebus air  untuk  keperluan  mandi  pada  pagi  hari. Dari permasalahan itu diperlukan alat untuk menyimpan  energi  panas.    Salah  satu  cara untuk menyerap energi panas matahari ialah dengan  menggunakan  sebuah  pengumpul panas atau biasa disebut kolektor surya.
Adapun  penelitian  tentang  kolektor  surya plat  datar  pernah  diteliti  oleh  Tirtoatmodjo (1999)  dengan  judul  “Unjuk  Kerja  Pemanas Air  Jenis  Kolektor  Surya  Plat  Datar  dengan Satu dan Dua Kaca Penutup“.  Penelitian yang dilakukan  oleh  Tirtoatmodjo  menghasilkan beberapa  kesimpulan  yaitu:    Secara  umum dapat dikatakan bahwa penggunaan kolektor
dengan  dua  buah  kaca  penutup  adalah  lebih baik  dari  pada  hanya  menggunakan  sebuah kaca  penutup  saja.    Perbedaan  suhu  yang dicapai  dengan  percobaan  dengan  dua  buah kaca  penutup  untuk  intensitas  cahaya  total antara 447 hingga 711 Watt/m 2 adalah 25°C hingga  42°C  sedangkan  kolektor  dengan sebuah  kaca  penutup  yang  menerima intensitas cahaya mulai dari 419 hingga 741 Watt/m 2 hanya  memiliki  perbedaan  suhu antar  15°C  hingga  28°C  saja.    Secara  umum dapat  dikatakan  pula  bahwa  penggunaan kolektor  dengan  dua  buah  kaca  penutup adalah  lebih  efektif  pada  intensitas  cahaya yang  relatif  tinggi,  dalam  percobaan  ini  jika di atas 600 Watt/m 2 .
Penelitian yang dilakukan oleh Wirawan dan Sutanto  (2011)  menghasilkan  beberapa kesimpulan  yaitu:    Pertama,  kalor  yang diserap  oleh  air  pada  kolektor  surya absorber plat aluminium lebih besar dibandingkan dengan kolektor surya
absorber  pasir.    Kedua,  semakin  besar  debit aliran  air  yang  mengalir  dalam  kolektor maka  kalor  yang  diserap  oleh  air  semakin besar karena meningkatnya laju aliran massa air.  Ketiga, kerugian kalor yang dialami oleh kolektor  surya  absorber  plat  aluminium lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  kolektor surya absorber pasir.
Penelitian yang dilakukan oleh Sudia (2010) menghasilkan  beberapa  kesimpulan  yaitu: Pertama,  penggunaan  konsentrator  dua cermin datar dapat meningkatkan fluks kalor yang  diserap  absorber.    Fluks  kalor  yang diserap absorber menggunakan cermin (S rata- rata )  =  556,05  Watt,  sedangkan  tanpa  cermin S rata-rata =  425,52  Watt.    Kedua,  penggunaan konsentrator  dua  cermin  datar  dapat meningkatkan energi  berguna  (qu)  kolektor, untuk  kolektor  yang  menggunakan  cermin qu rata-rata = 495,4 Watt, kolektor tanpa cermin qu rata-rata =  290,4  Watt.    Ketiga,  penggunaan konsentrator  dua  cermin  datar  dapat meningkatkan  efisiensi  kolektor,  untuk kolektor yang menggunakan cermin η d = 51,8 %,  sedangkan  kolektor  tanpa  cermin η d = 29,7  %.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Membuat  alat solar  thermal  colector atau pengumpul panas matahari dengan sistem termosifon.
2. Menguji alat pengumpul panas matahari.

## II.  BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan pada Mei hingga Juni 2012  di  Laboratorium  dan  Perbengkelan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.  Alat dan bahan-bahan yang  diperlukan  terdiri  dari:    mesin pemotong,  mesin  gerinda,  mesin  bor, meteran,  dan  las  listrik,  termometer  batang, stopwatch, termokopel, solarimeter/ luxmeter,  besi  siku  batang,  kaca  dengan ketebalan  3  mm,  sambungan  T,  sterofoam, papan  dengan  lebar  25  cm  dengan  tebal  ½ inchi,  elektroda  las  10  batang,  paku  1  inchi, dan plat alumunium.

## 2.1. Metode perancangan

## 2.1.1. Kriteria rancangan
Kriteria  rancangan  yang  menjadi  acuan  dalam pembuatan kolektor surya tipe plat datar dengan sistem  termosifon  adalah  minimal  sudah bekerja sesuai prinsip termosifon.  Adapun luas
kolektor yang akan dibuat adalah 1,00 m x 0,50 m  atau  0,50  m 2 .    Bagian  kolektor  surya dirancang  membentuk  sudut  15º.    Volume tangki  penyimpan  air  panas  yang  akan  dibuat adalah  20  lt  dengan  dimensi  tinggi  0,40  m diameter  0,30  m.    Tipe  ini  dirancang  untuk mencapai temperatur (60 - 70) ºC.
Jarak  plat  penyerap  dengan  kaca  transparan  3 cm,  karena  nilai  perbedaan  temperatur  input- output tertinggi pada jarak 3 cm (Burhanuddin, 2005).    Penggunaan  tebal  kaca  adalah  5  mm dan  jarak  absorber  ke  kaca  penutup  30  mm, karena  efisiensi  tertinggi  didapat  pada  ukuran tersebut (M. Burhan, dkk, 2012).

## 2.1.2. Rancangan struktural
Rancangan  struktural  kolektor  surya  tipe plat datar dengan sistem termosifon (Gambar 1) terdiri dari beberapa komponen yaitu, absorber atau penyerap panas, isolator, penutup  transparan,  tangki  penyimpan  dan kerangka. Absorber terbuat dari plat alumunium  dan  pipa  tembaga  yang  dicat hitam.    Pada  bagian  samping    atas  kotak kolektor dibuat
lubang untuk menyambungkan  selang  penyalur  air  panas dengan tangki penyimpan dan pada bagian
a c e f b d
Keterangan:   a.  Tangki penyimpan d.  Isolator dari papan b.  Penutup dari kaca e.  Selang penyalur air dingin c.  Selang penyalur air panas f.  Rangka kolektor dan tangki penyimpan
Gambar 1.  Rancangan struktural kolektor surya tipe plat datar dengan sistem termosifon.
samping bawah kotak kolektor dibuat lubang untuk  menyambungkan  selang  penyalur  air dingin  dengan  tangki  penyimpan.    Bagian isolator  terbuat  dari  papan  kayu  yang terletak  di  bagian  samping  kanan,  kiri, depan, belakang, dan bagian bawah.
Sedangkan pada bagian atas ditutupi dengan penutup  transparan  dari  kaca.    Tangki penyimpan  energi  panas terbuat  dari  ember plastik  yang  telah  dibersihkan  yang  dilapisi dengan  sterofoam  pada  bagian  luarnya. Dudukan/kerangka dirancang untuk meletakan  kolektor  pada  bagian  bawah  dan tangki penyimpan pada bagian atasnya.

## 2.1.3.  Rancangan fungsional
Pembuatan  kolektor  surya  tipe  plat  datar dengan  sistem  termosifon  terdiri  dari beberapa bagian utama yaitu, kolektor surya yang berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan  panas  dari  matahari  agar diserap oleh absorber .  Bagian absorber dicat hitam pada bagian atasnya, dalam termodinamika menunjukkan bahwa penyerap  yang  ideal  adalah  benda  hitam (Tipler,  1998).    Bagian  pipa absorber berfungsi  untuk  memanasi  air.  Sedangkan bagian  selang  penyalur  berfungsi  sebagai penyalur  atau  pembawa  air  yang  telah terpanaskan  menuju  tangki  penyimpan panas.    Bagian  isolator  terbuat  dari  papan berfungsi  mengurangi  energi  panas  yang terbuang.    Bagian  kaca  berfungsi  untuk memberikan  efek  rumah  kaca  agar  energi panas  terperangkap  dalam  kolektor.    Bagian tangki  penyimpan  air  berfungsi  untuk menyimpan  energi  panas.    Bagian  rangka atau  dudukan  berfungsi  sebagai  penyangga kolektor dan tangki penyimpan.

## 2.2.  Prosedur kerja
Penelitian  dilaksanakan  mengikuti  tahap- tahap prosedur agar mendapatkan hasil yang baik dan lebih teratur dalam pengerjaannya. Prosedur kerja terdiri dari:
1) Tahap perancangan desain
2) Pembuatan komponen-komponen utama yang terdiri dari:
a. Kotak kolektor
b. Tangki penyimpan
c. Kerangka kolektor
3) Tahap perakitan komponen- komponen utama kolektor 4) Tahap pengujian kolektor

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  menghasilkan  alat  pengumpul panas  energi  matahari  dengan  sistem termosifon  dengan  dimensi  panjang  1,5  m, lebar  1  m,  dan  tinggi  1  m  (Gambar  2). Dimensi  kotak  kolektor  yaitu  panjang  100 cm,  lebar  50  cm,  dan  tebal  5  cm,  memakai penutup  transparan  dari  kaca  dengan dimensi  panjang  95  cm,  lebar  50  cm  dan tebal  3  mm.    Sedangkan  untuk  kapasitas tangki  penyimpan  20  lt.    Pelaksanaan pengujian kolektor dilakukan selama delapan hari dari tanggal 6 – 13 Juli 2012.

## 3.1.  Intensitas radiasi
Hasil pengamatan kolektor surya tanggal 6 – 13  Juli  2012  dapat  dilihat  pada  Tabel  1. Intensitas  cahaya  rata-rata  harian  tertinggi adalah  818  W/m 2 dengan  suhu  awal  air dalam  tangki  31  ºC  dan  suhu  akhir  44,7  ºC terjadi pada 13 Juli 2012, pada hari tersebut waktu  pemanasan  berlangsung  cukup  lama antara  pukul  9:30  -  13:30  dengan  intensitas cahaya  diatas  800  W/m 2 ,  sedangkan  panas tertinggi  antara  pukul  10:30-13:30  diatas 1000 W/m 2 , untuk  intensitas  cahaya terendah  pada  hari  itu  terjadi  pada  pukul 14:30  (324  W/m 2 ) dan  16:00  (287  W/m 2 ). Sedangkan intensitas cahaya rata-rata harian terendah  adalah  335  W/m 2 dengan  suhu awal  air  dalam  tangki  30  ºC  dan  suhu  akhir 35,3  ºC  terjadi  pada  12  Juli  2012.    Energi terkumpul yang tertinggi sebesar 1147,24 kJ dengan  intensitas  cahaya  rata-rata  sebesar 757  W/m 2 terjadi  pada  11  Juli  2012. Walaupun intensitas cahaya pada tanggal 13 Juli  paling  besar  yaitu  818  W/m 2 tetapi energi  yang  diserap  lebih  kecil  daripada pada  tanggal  11  Juli,  hal  ini  dikarenakan suhu  awal  air  dalam  tangki  pada  tanggal  13 Juli  lebih  besar  yaitu  31 ºC  daripada  tanggal 11  Juli  yaitu  30  ºC.    Grafik  intensitas  cahaya dan  suhu  air  dalam  tangki  penyimpan tanggal  13  Juli  2012  dapat  dilihat  pada Gambar 3.

## Kolektor surya dengan kaca
Kolektor surya tanpa kaca
Gambar 2.  Hasil rancangan alat pengumpul panas energi matahari dengan    sistem  termosifon
Table 1.  Hasil pengamatan kolektor surya tanggal 6 – 13 Juli 2012.
No Tangg al Intensitas cahaya matahari (Watt/m 2 ) Suhu awal air dalam tangki (ºC) Suhu air rata-rata dalam tangki, T Av (ºC) Efisiensi harian (%) Energi tersimpan (kJ) 1 6 653 30 41,0 11,1 921,1 2 7 479 30 36,8 9,4 571,9 3 8 807 30 43,2 10,8 1102,8 4 9 759 30 43,3 11,6 1116,3 5 10 808 31 44,2 10,7 1088,6 6 11 757 30 43,7 11,9 1147,2 7 12 335 30 35,3 10,5 446,3 8 13 818 31 44,7 11,0 1144,7 Rata- rata 677 30,3 41,53 10,88 942,38
0 200 400 600 800 1000 1200 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 S u h u ( 0 C ) In te n si ta s ca h a y a ( Wa tt /m 2 )
Waktu (jam)
Suhu air dalam tangki penyimpan
Intensitas cahaya
Gambar 3.  Grafik intensitas cahaya dan kenaikan suhu air dalam tangki penyimpan tanggal 13 Juli 2012.
Pada  grafik  intensitas  cahaya  dan  energi tersimpan dalam tangki penyimpan tanggal 6 -  13  Juli  2012  (Gambar  4),  terlihat  bahwa energi  yang  diserap  (Q  serap)  sebanding dengan intensitas cahaya.

## 3.2.  Suhu
Pada  Gambar  5  terlihat  bahwa  suhu  air dalam  tangki  penyimpan  relatif  berbanding lurus dengan intensitas cahaya.  Pada tanggal 7 dan 12 Juli intensitas cahaya rata-rata
didapat  sebesar  479  W/m 2 dan  335  W/m 2
berturut-turut. Walaupun terdapat perbedaan  intensitas  cahaya  sebesar  144
W/m 2 namun  suhu  air dalam  tangki  didapat sebesar 36 ºC dan 35,3 ºC.
Perbedaan  intensitas  cahaya  sebesar  144 W/m 2 tidak    memberikan  perubahan  yang berarti.    Grafik  intensitas  cahaya  harian  dan suhu  air  rata-rata  tangki  penyimpan  tanggal 6 - 13 Juli 2012 dapat dilihat pada Gambar 5.
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 6 7 8 9 10 11 12 13 Q s er a p ( k J ) In te n si ta s ra ta -r a ta h a ri a n ( Wa tt /m 2 ) Tanggal Q serap Intensitas cahaya
Gambar 4.  Grafik intensitas cahaya dan energi tersimpan (Q serap) pada tangki penyimpan tanggal 6 - 13 Juli 2012.
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 6 7 8 9 10 11 12
13
In te n si ta s ca h a y a ( Wa tt /m 2 ) S u h u a ir ( o C ) Tanggal Intensitas cahaya
Suhu air rata-rata dalam tangki penyimpan
Gambar 5.  Grafik intensitas cahaya harian dan suhu air rata-rata tangki penyimpan tanggal 6 - 13 Juli 2012.
Penyebab  suhu  tidak  mencapai  target  yang diinginkan  adalah  diameter  pipa  tembaga yang  kecil  yaitu  3/8  inchi,  sehingga penyerapan  panas  kurang  optimal.    Hal  ini telihat  dari  Gambar  6  yaitu  suhu  air  yang keluar dari pipa absorber dapat  mencapai 61 ºC.
Bila  menggunakan  pipa  tembaga  yang  lebih besar,  tentu  penyerapan  energi  panas  lebih maksimal  mengingat  potensi  panas  pada kotak kolektor cukup besar seperti diperlihatkan pada Gambar 7.
0 10 20 30 40 50 60 70 S u h u ( o C )
Waktu (Jam) Suhu air dari pipa absorber tanggal 6 Juli 2012
Suhu air dari pipa absorber tanggal 7 Juli 2012
Suhu air dari pipa absorber tanggal 8 Juli 2012
Suhu air dari pipa absorber tanggal 9 Juli 2012
Suhu air dalam tangki penyimpan tanggal 6 Juli 2012
Suhu air dalam tangki penyimpan tanggal 7 Juli 2012 Suhu air dalam tangki penyimpan tanggal 8 Juli 2012 Suhu air dalam tangki penyimpan tanggal 9 Juli 2012
Gambar 6.  Grafik suhu air yang keluar dari pipa absorber dan suhu air dalam tangki penyimpan tanggal 6 - 9 Juli 2012.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 S u h u ( ºC )

## Waktu (Jam)
Suhu dalam kotak kolektor tanggal 6 Juli 2012 Suhu dalam kotak kolektor tanggal 7 Juli 2012 Suhu dalam kotak kolektor tanggal 8 Juli 2012 Suhu dalam kotak kolektor tanggal 9 Juli 2012 Suhu dalam kotak kolektor tanggal 10 Juli 2012 Suhu dalam kotak kolektor tanggal 11 Juli 2012 Suhu dalam kotak kolektor tanggal 12 Juli 2012 Suhu dalam kotak kolektor tanggal 13 Juli 2012
Gambar 7.  Suhu udara dalam kotak kolektor tanggal 6 – 13 Juli 2012

## 3.3.  Efisiensi
Pada  grafik  efisiensi  dan  intensitas  cahaya rata-rata  harian  tanggal  6  -  13  Juli  2012 (Gambar  8)  terlihat  bahwa  walaupun perbedaan  intensitas  cahaya  cukup  besar seperti  pada  tanggal  12  (335  W/m 2 )  dan  13 (818  W/m 2 )  namun  efisiensi  pada  tanggal tersebut  tidak  berbeda  jauh  yaitu  sebesar 10,5 % dan 11 %. Hal ini menunjukan bahwa jika  intensitas  cahaya  besar  maka  energi yang terbuang juga besar dan sebaliknya jika intensitas  cahaya  kecil  maka  energi  yang terbuang juga kecil.
Hal ini bisa disebabkan oleh kecepatan angin yang  tinggi  dan  celah/lubang  yang  terdapat pada  sisi-sisi  kolektor.    Dari  tanggal  6  -  13 Juli  didapat  bahwa  ketika  intensitas  cahaya rata-rata  harian  lebih  besar  dari  800  W/m 2 , maka efisiensi berkisar antara 10,7 % hingga 11 %, seperti pada tanggal 8, 10, dan 13 Juli. Sedangkan  bila  intensitas  cahaya  rata–rata harian  antara  650  -  759  W/m 2 ,  maka efisiensi  berkisar  antara  11,1  %  -  11,9  % seperti pada tanggal 6, 9, dan 11 Juli.
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 2 4 6 8 10 12 14 6 7 8 9 10 11 12 13 E fi si en si (%) In te n si ta s ca h a y a r a ta -r a ta h a ri a n (Wa tt /m 2 )
Tanggal efisiensi Intensitas cahaya
Gambar  8.    Grafik  efisiensi  dan  intensitas  cahaya  rata-rata  harian  pada tanggal 6 - 13 Juli 2012.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1. Kesimpulan
1. Suhu tertinggi rata-rata tangki penyimpan adalah  44,7  ºC  sedangkan  suhu  rata-rata terendah adalah 35,3 ºC.
2. Efisiensi tertinggi didapat sebesar 11,9 % dengan  intensitas  rata-rata  yaitu  757 W/m 2 terjadi  pada  11  Juli  2012, sedangkan  efisiensi  terendah  sebesar  9,4
% dengan intensitas cahaya rata-rata 479
W/m 2 terjadi pada 7 Juli 2012.
3. Energi  tertinggi  yang  terkumpul  sebesar 1147,238  kJ  dengan  intensitas  cahaya rata-rata  harian  757  W/m 2 terjadi  pada 11  Juli  2012,  Energi  terendah  yang terkumpul  sebesar  446,334  kJ  dengan intensitas  cahaya  rata-rata  harian  335 W/m 2 terjadi pada 12 Juli 2012.

## 4.2. Saran
Adapun  saran  untuk  penelitian  lebih  lanjut guna  memperbaiki  kinerja  alat  adalah sebagai berikut:
1. Menggunakan  diameter  pipa  tembaga yang  lebih  besar  untuk memperluas  daya serap.
2. Pengujian  alat  dengan  membandingkan sistem  termosifon  dengan  menggunakan pompa

## DAFTAR PUSTAKA
Burhanuddin,  A.    2005. Karakteristik Kolektor  Surya  Plat  Datar  Dengan Variasi  Jarak  Penutup  Dan  Sudut Kemiringan .    Jurusan  Fisika  FMIPA UNS.  Semarang.
Burhan,  M.,  Wijaya,  S.  Anis,  dan  Karnowo. 2012. Pemanfaatan  Kolektor  Surya
Pemanas  Air  dengan  Menggunakan Seng  Bekas  Sebagai  Absorber  untuk Mereduksi  Pemakaian  Bahan  Bakar Minyak Rumah Tangga .
http://journal.unnes.ac.id/index.php /sainteknol/article/view/323/309 . Diakses tanggal 24 Mei 2012.
Kementrian  ESDM.    2011. Energi  Untuk Pembangunan Berkelanjutan . http://www.esdm.go.id/berita/artik el/56-artikel/5211-energi-untuk- pembangunan-berkelanjutan- 12.html.    Diakses  tanggal  15  Maret 2012.
Sudia,  B.    2010. Unjuk  Kerja  Kolektor  Surya Plat Datar Menggunakan Konsentrator  Dua  Cermin  Datar .
Jurnal Ilmiah Dinamika Teknik Mesin FT UNHALU. Vol. 1, No. 2, Mei 2010.
Tipler,  P.  A.    1998. Fisika,  Untuk  Sains  dan Teknik, Edisi Ketiga, Jilid 1. Erlangga. Jakarta.
Tirtoatmodjo, R. 1999. Unjuk Kerja Pemanas Air  Jenis  Kolektor  Surya  Plat  Datar dengan  Satu  dan  Dua  Kaca  Penutup . Jurnal Teknik Mesin Fakultas Industri,  Universitas  Kristen  Petra Vol.  1,  No.  2,  Oktober  1999  :  115  – 121.
Wirawan,  M,  dan  R.  Sutanto.    2011. Analisa Laju Perpindahan Panas Pada Kolektor  Surya  Tipe  Pelat  Datar Dengan Absorber Pasir .  Jurnal Ilmiah FT  Universitas  Mataram  Volume  1. Nomor 2 Edisi Juli 2011.  ISSN : 2088- 088X.