Volume  10  No. 1 Januari 2018 ISSN : 2085 – 1669 e-ISSN : 2460 – 0288 Website : jurnal.umj.ac.id/index.php/jurtek Email :  jurnalteknologi@umj.ac.id

## U  N  I  V  E  R  S  I  T  A  S   M  U  H  A  M  M  A  D  I  Y  A  H   J  A  K  A  R  T  A

## ANALISIS KINERJA SPARGER JENIS VENTURI METER UNTUK PENGOLAHAN LIMBAH CAIR ORGANIK
Hendri Sukma 1,* , Wina Libyawati 1 , Yani Kurniawan 1
1 Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Pancasila, Jakarta Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta, 12640 *E-mail: sukmahendri@yahoo.com
Diterima: 25 April 2017 Direvisi: 12 Juni 2017 Disetujui: 30 Juli 2017

## ABSTRAK
Limbah  cair  hasil  industri  tahu  dan  kelapa  sawit  merupakan    contoh  limbah  cair  organik.  Limbah  cair  organik mudah  terdegradasi  oleh  mikroorganisme  secara  natural.  Kondisi  lingkungan  penerima  limbah  cair  yaitu  tanah dan air saat ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukan degradasi limbah cair secara natural dan cepat. Hal tersebut mengakibatkan limbah cair organik tidak dapat dibuang secara langsung ke lingkungan, namun terlebih dahulu harus melalui proses pengolahan. Pada penelitian ini proses pengolahan limbah dilakukan dengan metode aerobik,  yaitu  proses  peningkatan  kadar  oksigen  pada  limbah  secara  berkesinambungan.  Peningkatan  kadar oksigen  akan  memacu  perkembangan  bakteri  baik.  Sparger  berfungsi  untuk  melarutkan  gas  ke  dalam  cairan. Penelitian  tentang  pengaruh  jenis  sparger  dan  jumlah  gas  terlarut  untuk  macro-porous  sparger  pada  instalasi pengolahan  limbah  cair  organik,  diharapkan  mampu  membantu  industri  kecil  menengah  dalam  menangani limbah cair organik  hasil produksi. Penelitian dilakukan  melalui tahap perancangan, pembuatan,  uji fungsional sparger, eksperimen dan analisis hasil eksperimen untuk melihat pengaruh parameter ketahanan sparger terhadap dissolved oxygen ,  serta prototipe sparger untuk instalasi pengolahan limbah cair sehingga mampu meningkatkan jumlah  gas  oksigen  terlarut.  Jenis  varian  sparger  yang  dibuat  berjumlah    enam  varian,  yang  terbuat  dari  bahan PVC dan aluminium, dengan jenis tanpa saringan dan dengan saringan. Kinerja sparger dinilai dari kemampuan mencapai ph 6,5-8 dan prosentase kandungan oksigen. Hasil penelitian adalah sparger terpilih tanpa penyaring, lubang  pori  4  buah,  dan  sudut  masuk  lebih  kecil  dari  sudut  keluar.    Sparger  mampu  mempertahankan  kualitas dari  hasil  pengolahan  sampai  dengan  tiga  hari  penyimpanan  tanpa  perlu  dilarutkan  gas  dan  hasil  pengolahan limbah sampai pH stabil dapat langsung dialirkan ke pipa pengalir.
Kata kunci: Limbah cair, sparger, oxygen, pH

## ABSTRACT
Liquid  waste  from  tofu  and  palm  oil  industry  are  an  example  of  organic  liquid  waste.  Current  environmental condition which are land and water, don’t have the ability to regenerate the liquid waste naturally and fast.The land and water condition because those liquid waste cannot be disposed directly to the environment without any waste  water treatment. This research use aerobe method in order to do the waste  water treatment  for organic liquid waste. Increased levels of oxygen it will spur the development of good bacteria. Sparger, has functions for dissolving gases into liquids. Research on the influence of type and amount of dissolved gas sparger to macro- porous  sparger  on  organic  liquid  waste  processing  installations,  is  expected  to  help  the  small  and  medium industry  in  dealing  with  liquid  waste  organic  production  results. Research  conducted  through  the  stages  of design,  manufacture,  test,  experimentation  and  sparger  functional  analysis  of  experimental  results  to  see  the influence  of  sparger  robustness  against  parameter,  dissolved  oxygen,  as  well  as  the  prototype  of  sparger  to liquid  waste  processing  installation  sehinggamampu of  the gas  increases  the  amount  of dissolved  oxygen. The type of variant sparger made is as many as six variants, which are made from PVC and aluminium, with the kind of without a strainer and with a sieve. Output of research is selected without sparger filter, pore-hole 4 pieces, and incoming angle is smaller than the angle out. Sparger was able to maintain the quality of the results of the
processing of up to three days of storage without the need of dissolved gases and waste treatment results until a stable pH can be directly streamed to the pipeline flow.
Keywords : liquid waste, sparger, oxygen, pH

## PENDAHULUAN
Limbah  cair  organik  dengan  karakteristik mudah  membusuk,  aroma  menusuk,  suhu tinggi, berwarna, terurai dalam waktu tertentu, dan  tingkat  asam  tinggi.  Limbah  industri  tahu dan kelapa sawit adalah salah satu contoh dari limbah  cair  organik.  Pembuangan  limbah  cair organik secara langsung mengakibatkan kerusakan  kualitas  tanah  dan  air.  Limbah  cair organik  memiliki  potensi  untuk  dijadi  pupuk cair  dan  mudah  diolah  kembali.  Limbah  cair tahu  dan  kelapa  sawit  adalah  contoh  limbah cair  organik.  Tingkat  bahaya  limbah  cair organik dinilai dari Biological Oxygen Demand (BOD).  Pengolahan  limbah  cair  di Indonesia  dilakukan  secara  terpusat  dengan menggunakan metode bak penampung sirkulasi,  aerob,  an-aerob, Rotating  Biological Contactor (RBC), lumpur aktif, dan kombinasi (Dai, 2006).
Metode pengolahan limbah cair terdiri dari pengolahan fisik, kimia, dan biologi. Pengolahan fisik dilakukukan dengan menggunakan  membrane  (Zhou  dan  Smith,
2002). Pengolahan secara kimia untuk
mengatasi partikel-partikel tidak mudah mengendap dan logam berat (Tuhu et al,2010). Pengolahan biologi merupakan proses penguraian  limbah  cair  melalui  pertumbuhan mikroorganisme  dalam  reaktor.  Pengolahan limbah  biologi  jenis  aerob  telah  teruji  lebih ekonomis dan mudah diterapkan pada UMKM karena memiliki nilai investasi rendah (Kaswinarni,  2007)  dan  pengedalian  proses lebihmudah (Ahmad, 2003).
Penerapan  sparger  sebagai  dilutor  untuk melarutkan  gas  dalam  satu  atau  lebihfase, dilakukan  pada  limbah  cair  pada  tanki  aerator (Porterfield, 1975); instalasi pemisahan air dari minyak  untuk  industri  minyak  mentah  dan LNG(Jan  B.Bates  1996);  sparger  udara  jenis pipa  untuk  campuran  padat-cair  (Josep T.Witkowski 1995); alat pengawet tahu dengan gas  CO 2 menggunakan  sparger  jenis  pipa (Hasan, et all,2012); Sparger nuzzle dan orifice pada  impeller  dipergunakan  untuk  menguji nilai  koefisien  volumetrik  gas  (Karimi  et
all,2013);  dan instalasi pengolahan limbah cair tahu dengan menggunakan gas O 2 menggunakan  sparger  jenis  pipa  (Wina  et  al, 2014).  Jenis  sparger  yang  umum  digunakan adalah  sparger  jenis  nozzle  bertekanan  tinggi. Kinerja  sparger  dipengaruhi  oleh  geometri, pola  aliran,  dan  gelumbung  yang  terjadi. Pembahasan  tentang  geometri  meliputi  posisi sparger  (Choi  et  al,  1996)  dan  dimensi  dari lubang  masuk  dari  gas  (Bharani  et  al,1999) pada  sparger  jenis  venture  meter.  Pola  aliran membahas tentang tingkat kelarutan gas dalam air  yang  dipengaruhi  oleh  pH  dan Total Dissolved  Solid (TDS)  (Smyth  et  al,  2008).
Gelumbung  yang  terjadisaat  proses  pelarutan gas  dalam  air  mempengaruhi  tingkat  korosi yang  terjadi  dalam  sparger  (Mosthari  et  al, 2009).
Pekembangan  metode  pengolahan  limbah, teknologi  sparger,  dan  hubungan  antara parameter  kinerja  sparger  menunjukkan  jenis sparger  venture  meter  dapat  mengolah  limbah cair organic dari UMKM.

## METODE PENELITIAN
Tahap penelitian untuk memperoleh sparger  dengan  kinerja  mampu  meningkatkan kadar D.O dalam limbah cair dan mempertahankan pH limbah cair hasil pengolahan pada 6,5-8, terdiri dari perancangan, simulasi, pembuatan instalasi uji, uji  fungsional,  eksperimental,  dan  analisis. Metode penelitian terangkum pada Gambar 1.
Hendri Sukma, Wina Libyawati, Yani Kurniawan: Analisis Kinerja Sparger Jenis Venturi Meter Untuk Pengolahan Limbah Cair Organik
Jurnal Teknologi 10 (1) pp 37- 45 © 2018
Mulai Hasil Penelitian terdahulu Perancangan Simulasi sofware Pembuatan instalasi uji sparger dan sparger Uji Fungsional Berhasil Modifikasi Ya Tidak Eksperimen Analisa dan Pemodelan Hubungan antara ketahanan dengan D.O Selesai A A
Gambar 1. Metode Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perancangan dengan menggunakan prinsip
Robust Design dilakukan dengan memvariasikan 5 (lima) jenis sparger
terangkum padaTabel 1. Instalasi alat uji untuk menguji  kinerja  dari  masing-masing  varian sparger memiliki 6(enam) kelompok komponen  utama  yaitu:  (1)  Sirkulasi;  (2) Penyimpan;  (3)  Pengalir;  (3)  Ruang  campur; (4)  Rangka;  (5)  Suplai  gas  oksigen;  (6) instrumen  ukur,  yang  secara  keseluruhan terdiri dari 15 komponen. (Gambar 2).
Gambar 2. Instalasi alat uji
Kecepatanaliran  gas  ditetapkan  1,31  m/s dan  kebutuhan  volume  gas  oksigen  1000  liter.
Hasil  perhitungan  terangkum  pada  Tabel  2. Sementara  Turbulence  Kinetic  Energy  (TKE) dilakukan  secara  simulasi  dengan  bantuan  Pro Engineering.  Hasil  simulasi  terangkum  pada Tabel 3.
Tabel 2 TKE untuk masing-masing sparger
Tipe TKE (J/kg) 1 582,64 2 709,26 3 792,66 4 713,49 5 655,73 6 705,78
Gambar 3. Rata-rata nilai TKE
Gambar  3  menunjukkan  tingkat  turbelensi tertinggi  terjadi  pada  sparger  tipe  3  yaitu sebesar  792,66  J/kg  dan  yang  terendah  pada sparger tipe 1 yaitu sebesar 582,64 J/kg.
Tahapan  pelaksanan  eksperimen  adalah sebagai berikut :
a. Persiapan alat ukur, instalasi uji dan bahan Alat  ukur  yang  dipergunakan  adalah thermometer  digital,  ph  meter,  dan  D.O meter.  Instalasi  yang  dipergunakan  sama dengan  instalasi  yang  dipergunakan  untuk uji  fungsional.  Penggunaan  instalasi  uji harus lah setelah dicuci dengan menggunakan  air  dengan  suhu  100°C. Bahan  yang  dipergunakan  adalah  limbah organik  dengan  volume  sekitar  1  m3  dan oksigen untuk kebutuhan rumah sakit.
b. Setting  flow  meter  pada  posisi  1  ltr/menit dan pompa sirkulasi.
c. Pengukuran  kondisi  limbah  cair  organik sebelum dilarutkan oksigen, yaitu meliputi temperatur, ph, dan D.O.
d. Membuka katup gas pada tabung gas
e. Menghubungkan  pompa  dengan  sumber listrik
f. Mensirkulasikan  campuran    limbah  cair organik  dengan  oksigen  sampai  dengan nilai ph mencapai kisaran 6,5-8.
g. Pengukuran  temperatur,  ph,  dan  D.O setelah oksigen dilarutkan selama 1 jam
h. Pengukuran  temperatur,  ph  dan  D.O setelah  campuran  limbah  cair  organik dengan  oksigen  disirkulasikan  selama  24 jam.
i. Mematikan katup gas pada tabung gas
j. Putuskan  hubungan  antara  pompa  dengan sumber listrik
k. Ambil sample hasil pelarutan dan
masukkan  ke  dalam  masing-masing  botol penyimpanan yang telah disterilkan sebanyak 8 botol (ukuran 330 ml)
l. Pengukuran  temperature,  ph,  dan  D.O  per hari  sampai  dengan  waktu  penyimpanan  7 hari ke depan.
Gambar 4 . Sparger
Gambar 5 . Pengambilan data kadar oksigen
Gambar 6 . Pengambilan data kadar pH
Gambar 7 . Pengambilan data temperatur
Gambar 8 . Limbah yang disimpan
Hendri Sukma, Wina Libyawati, Yani Kurniawan: Analisis Kinerja Sparger Jenis Venturi Meter Untuk Pengolahan Limbah Cair Organik
Jurnal Teknologi 10 (1) pp 37- 45 © 2018
Tabel 1. Spesifikasi varian sparger
Hasil  uji  kinerja  sparger  berupa  hasil pengukuran terangkum pada Tabel  3-8.
Tabel 3. Hasil eksperimen sparger tipe 1
Gambar 9 . Waktu penyimpanan, D.O, dan pH sparger 1
Gambar  9  menunjukkan  grafik  hubungan antara  waktu  penyimpanan  dengan  kadar oksigen terlarut dalam limbah cair oksigen dan kadar pH untuk tipe sparger 1.  Grafik terlihat bahwa setelah limbah diinjeksi dengan oksigen sebesar  1  L/min  dan  disirkulasikan  selama  24 jam,  kadar  oksigen  menjadi  119,7  mg/L  dan kadar pH mengalami peningkatan menjadi 7,1. Limbah dapat bertahan dalam kualitas pengolahan yang baik setelah disimpan selama 3  hari,  karena  pada  penyimpanan  hari  ke-4 kadar  oksigen  mengalami  penurunan  yang signifikan  menjadi  95  mg/L  menyebabkan kadah  pH  juga  mengalami  penurunan  menjadi 4,5.
Tabel 4. Hasil pengukuran sparger tipe 2
Gambar 10. Waktu penyimpanan, D.O, dan pH sparger 2
Gambar 10  menunjukkan grafik hubungan antara  waktu  penyimpanan  dengan  kadar oksigen terlarut dalam limbah cair oksigen dan kadar pH untuk tipe sparger 2.  Grafik terlihat bahwa setelah limbah diinjeksi dengan oksigen sebesar  1  L/min  dan  disirkulasikan  selama  24 jam,  kadar  oksigen  semula  35  mg/L  menjadi 111,3  mg/L  dan  kadar  pH  mengalami peningkatan  dari  4,4  menjadi  6,7.  Limbah dapat bertahan dalam kualitas pengolahan yang baik  setelah  disimpan  selama  1  hari,  karena pada  penyimpanan  hari  ke-2  kadar  oksigen mengalami penurunan yang signifikan menjadi 100,1  mg/L  menyebabkan  kadah  pH  juga mengalami penurunan menjadi 4,1.
Tabel 5. Hasil pengukuran sparger tipe 3
Gambar 11. Waktu penyimpanan, D.O, dan pH sparger 3
Gambar 11  menunjukkan grafik  hubungan antara  waktu  penyimpanan  dengan  kadar oksigen terlarut dalam limbah cair oksigen dan kadar pH untuk tipe sparger 3.  Grafik terlihat bahwa setelah limbah diinjeksi dengan oksigen sebesar  1  L/min  dan  disirkulasikan  selama  24 jam, kadar oksigen semula 24,7 mg/L menjadi 119,2  mg/L  dan  kadar  pH  mengalami peningkatan  dari  4,1  menjadi  6,8.  Limbah dapat bertahan dalam kualitas pengolahan yang baik  setelah  disimpan  selama  4  hari,  karena pada  penyimpanan  hari  ke-5  kadar  oksigen mengalami penurunan yang signifikan menjadi 98  mg/L  menyebabkan  kadah  pH  juga mengalami penurunan menjadi 6.
Tabel 6. Hasil pengukuran sparger tipe 4
Hendri Sukma, Wina Libyawati, Yani Kurniawan: Analisis Kinerja Sparger Jenis Venturi Meter Untuk Pengolahan Limbah Cair Organik
Jurnal Teknologi 10 (1) pp 37- 45 © 2018
Gambar 12 . Waktu penyimpanan, D.O, dan pH sparger 4
Gambar 12  menunjukkan grafik hubungan antara  waktu  penyimpanan  dengan  kadar oksigen terlarut dalam limbah cair oksigen dan kadar pH untuk tipe sparger 4.  Grafik terlihat bahwa setelah limbah diinjeksi dengan oksigen sebesar  1  L/min  dan  disirkulasikan  selama  24 jam, kadar oksigen semula 26,3 mg/L menjadi 120,3  mg/L  dan  kadar  pH  mengalami peningkatan dari  4,7  menjadi 7.  Limbah  dapat bertahan  dalam  kualitas  pengolahan  yang  baik setelah  disimpan  selama  2  hari,  karena  pada penyimpanan hari ke-3 kadar oksigen mengalami penurunan yang signifikan menjadi 90  mg/L  menyebabkan  kadah  pH  juga mengalami penurunan menjadi 6.
Tabel 7. Hasil pengukuran sparger tipe 5
Gambar 13. Waktu penyimpanan, D.O, dan pH sparger 5
Gambar 13  menunjukkan grafik hubungan antara  waktu  penyimpanan  dengan  kadar oksigen terlarut dalam limbah cair oksigen dan kadar pH untuk tipe sparger 5.  Grafik terlihat bahwa setelah limbah diinjeksi dengan oksigen sebesar  1  L/min  dan  disirkulasikan  selama  24 jam,  kadar  oksigen  semula  36  mg/L  menjadi 120 mg/L dan kadar pH mengalami peningkatan dari  4,3  menjadi 7.  Limbah  dapat bertahan  dalam  kualitas  pengolahan  yang  baik setelah  disimpan  selama  1  hari,  karena  pada penyimpanan hari ke-2 kadar oksigen mengalami penurunan yang signifikan menjadi 100  mg/L  menyebabkan  kadah  pH  juga mengalami penurunan menjadi 6.
Tabel 8. Hasil pengukuran sparger tipe 6
Gambar 14 . Waktu penyimpanan, D.O, dan pH sparger 6
Gambar 14  menunjukkan grafik hubungan antara  waktu  penyimpanan  dengan  kadar oksigen terlarut dalam limbah cair oksigen dan kadar pH untuk tipe sparger 6.  Grafik terlihat bahwa setelah limbah diinjeksi dengan oksigen sebesar  1  L/min  dan  disirkulasikan  selama  24 jam, kadar oksigen semula 42,9 mg/L menjadi 120,3  mg/L  dan  kadar  pH  mengalami peningkatan dari  4,3  menjadi 7.  Limbah  dapat bertahan  dalam  kualitas  pengolahan  yang  baik setelah  disimpan  selama  1  hari,  karena  pada penyimpanan hari ke-2 kadar oksigen mengalami penurunan yang signifikan menjadi 99,5  mg/L  menyebabkan  kadah  pH  juga mengalami penurunan menjadi 6.

## KESIMPULAN
Dilihat  dari  hasil  pengujian  yang  telah dilakukan  alat  pengolah  limbah  cair  ini  dapat digunakan  di  industri  kecil  menengah  dalam menangani  limbah  cair  hasil  roduksi.  Sparger mengunakan  tipe  3  dengan  spesifikasi  jumlah lubang masuk 4 buah, sudut masuk lebih besar dan menggunakan penyaring. Setelah pengusaha limbah mengguanakan alat pengolah ini, limbah yang sudah diproses akan mampu bertahan selama 4 hari penyimpanan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti  mengucapkan  terimakasih  kepada Universitas  Pancasila  yang  telah  memberikan dana  penelitian  internal  tahun  anggaran  2016 dengan  nomor  surat  kontrak  penelitian 4232/LPMM/UP/IX/2016.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Adrianto (2003), Penentuan Parameter Kinetika  Proses  Biodegradasi  Anaerob Limbah  Cair  Pabrik  Kelapa  Sawit ,
Jurnal Natur Indonesia 6 (1), Hal. 45-48.
Bhrani.  S,  Mishra.  R,  Singh.  S.N,  dan Seshadri. V (1999), Performance Characteristics of An Eccentric Venturimeter  with  Elongated  Throat  for Flow Rate Measurement of Solid-Liquid Flows ,  Indian Journal of  Engineering  & Material Sciences Vol.6, Hal. 119-124.
Choi  K.H.,  Chisti.  T,  and  Moo-Young.  M.
(1996), Comparative  Evaluation  of Hydrodynamic  and  Gas-Liquid  Mass Transfer  Characteristics  in  Bubble Column and Airlift Slurry Reactors , The Chemical  Engineering  Journal  Vol.62, Hal. 223-229.
Development  Alternatif,  Inc.  (September, 2006), Comperative  Study.  Centralized
Wastewater Treatment Plants in Indonesia , Development Alternative, Inc for United States Agency for International Development.
Hasan  Hariri,  Wina  L.,  dan  Risky  A.  (2012),
Desain  Teknologi  Pengawetan  Tahu Ramah  Lingkungan  untuk  Usaha  Kecil Menengah , Seminar Nasional Mesin dan
Industri, ISBN 978-602-98109-1-2. Jan B.Bates, Steven F. Sciamanna.
Clarification of produced water in the oil and  gas  industry.  United  States  of
America Patent US5543043A. August 6, 1996.
Josep  T.Witkowski,  Steve  D.  Raffebsperger.
Air  Sparger  for  Agitating  Solid-liqud Suspensions.  United  States  of  America Patent  US5470149A.  September  15, 1995.
Karimi.  A.,  Golbabaei.F.,  Mehrnia.  M.R., Neghab.  M.,  et  all(2013), Oxygen  Mass Transfer  in  a  Stirred  Tank  Bioreactor Using Different Impeller Configurations for  Environmental  Purposes ,  Iranian
Journal of Environmental Health
Science  and Engineering, BioMed
Central.
Kaswinarni,  Fibria.  (2007), Kajian  Teknik Pengolahan  Limbah  Padat  dan  Cair Industri  Tahu ,  Tesis  Pasca  Sarjana
Program Studi Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro. Moshtari  Behnoosh,  Babakhani  Ensieh  Ganji, Moghaddas Jafar Sadegh (2009),
Experimental Study of Gas Hold-up and Bubble  Behavior  in  Gas-Liquid  Bubble Column ,  Petroleum  and  Coal  51(1), Hal.27-32, ISSN 133707027.
Hendri Sukma, Wina Libyawati, Yani Kurniawan: Analisis Kinerja Sparger Jenis Venturi Meter Untuk Pengolahan Limbah Cair Organik
Jurnal Teknologi 10 (1) pp 37- 45 © 2018
Porterfield,  Hancel  W.  Sparger  Waste.  United States of America Patent US3867488 A. February 18, 1975. Smyth.  R.C.,  Hoborka.  S.D.,  Rumanak  .K.D.,
Partin. J.W., Wong. C. (2008), Assessing Risk  to  Fresh  Water  Resources  from Long  Term  CO 2 Injection-Laboratory and Field Studies , The 9 th Conference on Greenhouse Gas Control Technologies(GHGT-9),  GCCC  Digital Publication  Series#08-03,  Washington,
D.C.
Tuhu  Agung  R  dan  Hanry  Sutan  Winata.
(2010), Pengolahan Air Limbah Industri Tahu  dengan  Menggunakan  Teknologi Plasma , Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan Vol2. No.2.
Wina  Libyawati,  Hasan  Hariri,  Bambang Sulaksono,  dan  Megara  Munandar.  (27 Nopember2014), Teknologi  Pengolahan Limbah  Cair  Tahudengan  O 2 untuk
Usaha Kecil Menengah, Seminar Nasional Teknologi Manufaktur (SNTM),  Sungailiat,  ISBN  978-602- 14791-1-7. Zhou,  H  dan  Smith,  D.W.  (2002), Advance Technologies  in  Water  and  Wastewater Treatment , Journal Environment Engineering  Science  Vol.1,  Hal.  247- 264. NRC Research Paper.