Analisa Daya Terpasang Terhadap Beban Di Gedung Paldam II/Sriwijaya Palembang
Marliyus Sunarhati 1 , Ricky Kurniawan 2 , Winda Yuliantika 3 , Yosi Apriani 4 1,2,3 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Palembang
4 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Palembang marliyussunarhati@ymail.com 1 , rickkurniawan4@gmail.com 2 , galuh3943@gmail.com 3 , yosi_apriani@um-palembang.ac.id 4
Received 05 Juni 2023 | Revised 24 Juni 2023 | Accepted 01 Juli 2023

## ABSTRAK
Gedung Paldam II/Sriwijaya merupakan gedung perkantoran terkemuka yang menampung berbagai kegiatan dan acara sehari-hari. Ini  berfungsi  sebagai  hub untuk  operasi  administrasi, menyediakan beragam  layanan. Beban  listrik  gedung  terdiri  dari  penerangan,  pendingin  (AC),  peralatan  elektronik,  dan  sumber  listrik cadangan  melalui  outlet.  Karena  sifat  beban  yang  berbeda-beda,  konsumsi  daya  juga  berfluktuasi.  Untuk mendapatkan  hasil  anaisis  daya  yang  tepat  dan  efisien  maka  pada  penggunaan  listrik  gedung  perlu perhitungan  beban  instalasi  yang  cermat  dan  pengukuran  beban  aktual  dilakukan.  Pengukuran  dilakukan dengan tekun setiap hari  dari  tanggal  5 Maret  sampai dengan 9 Maret  2020, dimulai pukul  08.00 WIB dan berakhir  pada  pukul  17.00  WIB.  Berdasarkan  perhitungan  menyeluruh,  beban  terpasang  ditemukan  sekitar 16.500  watt.  Tercatat,  beban  puncak  terjadi  pada  3  Maret  2020  pukul  14.00  WIB  mencapai  15.488  watt. Selain  itu,  beban  rata-rata  selama  periode  pemantauan  dihitung  sebesar  10.843,8  watt.  Faktor  permintaan, mewakili  proporsi  daya  aktual  yang  dikonsumsi  relatif  terhadap  beban  terhubung  maksimum,  ditetapkan sebesar 93,87% untuk Gedung Paldam II/Sriwijaya.

## Kata kunci: Beban, Analisa daya, jam pemakaian
The Paldam II/Sriwijaya Building is a prominent office building that accommodates various daily activities and  events.  It  serves  as  a  hub  for  administrative  operations,  providing  a  wide  range  of  services.  The building's electrical load consists of lighting, air conditioning (AC), electronic equipment, and backup power sources  through  outlets.  Due  to  the  different  nature  of  the  load,  the  power  consumption  also  fluctuates.  In order  to  get  accurate  and  efficient  power  analysis  results,  it  is  necessary  to  calculate  the  installation  load carefully  and  measure  the  actual  load in  building  electricity  use.  Measurements  were  carried  out  diligently every  day  from  March  5  to  March  9  2020,  starting  at  08.00  WIB  and  ending  at  17.00  WIB.  Based  on thorough calculations, the installed load was found to be around 16,500 watts. It was recorded that the peak load occurred on March 3 2020 at 14.00 WIB reaching 15,488 watts. In addition, the average load during the monitoring  period  is calculated as 10,843.8 watts. The demand factor, representing the proportion of actual power  consumed  relative  to  the  maximum  connected  load,  is  set  at  93.87%  for  the  Palmam  II/Sriwijaya Building
Keywords: Paldam II/Sriwijaya Building, load, power, usage hours

## I. PENDAHULUAN
Penggunaan  energi  listrik  saat  ini  mengalami  perkembangan  yang  pesat,  baik  di  kawasan  industri, dunia pendidikan maupun untuk kebutuhan rumah tangga, sudah menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari- hari  masyarakat  modern.  Penggunaan  energi  listrik  saat  ini  telah  meningkat  dengan  pesat,  baik  dalam kawasan industri, dunia pendidikan maupun untuk keperluan rumah tangga. Sudah menjadi kenyataan dalam kehidup  sehari-hari  masyarakat  modern  yang  memiliki  kemajuan  dibidang  informasi  dan  teknologi membutuhkan  energi  listrik  sebagai  sumber  utama  untuk  mengoperasikan  peralatan  elektronik  maupun motor-motor listrik.
Palmam II/Sriwijaya merupakan lembaga publik di Sumatera Selatan yang memiliki beberapa gedung. Salah satunya adalah pembangunan peralatan dan senjata. Dalam hal penyediaan tenaga listrik di gedung ini, pihak  Palmdam  II/Sriwijaya  harus  memenuhi  persyaratan  ekonomis  dan  teknis  baik  dari  segi  daya  yang disalurkan maupun energi  yang digunakan untuk mengoperasikan seluruh peralatan yang ada ya agar dapat bekerja  secara  kontinyu  (et  al.,  2019),  (Apriani,  Sofian,  Hidayat,  &  Manado,  2018).  Gedung  Sriwijaya meliputi beban penerangan, beban pendingin (AC), beban elektronik dan daya cadangan berupa stop kontak. Beban  ini  tidak  beroperasi  secara  bersamaan,  sehingga  dalam  hal  penggunaan  energi  listrik,  besarnya  akan berbeda-beda  tergantung  besaran  yang  digunakan  pada  saat  pengukuran.  Karena  banyaknya  pemakaian, sering terjadi gangguan seperti MCB trip, kerusakan peralatan elektronik, lampu ketika tiba-tiba mati listrik.
Karena  permasalahan  tersebut  dan  penggunaan  listrik  yang  semakin  meningkat,  maka  dilakukan  penelitian dengan judul “Analisis daya terpasang terhadap beban pada gedung Paldam II/Sriwijaya Palembang”.
Untuk  mengetahui  penggunaan  daya  listrik  pada  beban  tersebut  maka  dilakukan  perhitungan  beban terpasang  dengan  pengukuran  daya  terpakai.  Dimana  pada  penelitian  ini    penelitian  menitik  beratkan  pada analisa  daya  terpasang  terhadap  beban  (Nurfaniyah  &  Sudarti,  2023)  pada  gedung  Paldam  II/Sriwijaya Palembang.  Segitiga  daya  adalah  suatu  hubungan  antara  daya  semu,daya  reaktif,  dan  daya  aktif,  sehingga dapat  digambarkan  dalam  bentuk  segitiga  daya  sebagai  berikut  (Sofiah  &  Apriani,  2020),  (Oktaviani, Barlian, & Apriani, 2020):

## Gambar 1. Segitiga Daya
Karena adanya sifat resitif ini maka bila saluran dialiri arus akan terjadi rugi yaitu: Rugi-rugi tegangan (Harten & E, 1991):
V loss = I x R = I x ρ  ( 1 A ) (volt) (1)
Rugi-rugi daya:
P loss = 𝐼 2 x R = 𝐼 2 x ρ  ( 1 A ) (watt) (2)
Akibat adanya rugi-rugi ini maka terjadi selisih antara tegangan di titik sumber dengan di titik beban(Barlian, Apriani, Savitri, & Hurairah, 2020):
𝑉 𝑘 −  𝑉 𝑡 = 𝐼 𝑥 𝜌 ( 1 𝐴 ) (volt)
(3)
Selisih  daya  yang  dikirimkan  dari  sumber  dengan  daya  yang  diterima  oleh  beban  sebesar  (Kastanja  & Tupalessy, 2017),(Firnanda & Ardiansyah, 2020):
𝑃 𝐾 −   𝑃 𝑡 =   𝐼 2 𝑥 𝜌  ( 1 𝐴 ) (𝑤𝑎𝑡𝑡) (4)
Dimana :
𝑉 𝑘 = Tegangan disisi kirim (sumber)
𝑉 𝑡
= Tegangan disisi terima (beban) 𝑃 𝑘 = Daya disisi kirim (sumber) 𝑃 𝑡 = Daya disisi terima (beban)

## II. METODE PENELITIAN
Sistem  kelistrikan  pada  Paldam  II/Sriwijaya  disuplay  oleh  PLN  dengan  daya  5500  VA  3phasa  dan netral, sebelum energi listrik digunakan oleh beban, daya listrik didistribusikan melalui panel-panel pembagi serta  terdapat  pula  generator  emergency  yang  berfungsi  untuk  membantu  suplay  listrik  apabila  suplay  dari PLN mengalami gangguan. Adapun tempat yang penulis pilih untuk melakukan penelitian dan analisa adalah Paldam II/Sriwijaya, tepatnya digedung utama Paldam II. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 5 Maret s/d 9 Maret 2020. Proses penelitian dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini.

## Gambar 2. Flowchart Proses Penelitian
Adapun  total  pemakaian  tenaga  listrik  yang  terpasang  pada  gedung  Paldam  II/Sriwijaya  dapat  dilihat  pada Tabel 1 dibawah ini:
Tabel 1. Pemakaian Listrik dari penerangan dan AC dilingkungan Paldam II/Sriwijaya
Jumlah AC Unit PK Watt Pemakaian (Watt) Jumlah Lampu Pemakaian (Watt) Gedung Paldam II/Swj 12 1,5 1119 13428 TL20 30 600 12 1 746 8952 SL15 10 150 total 24 27000 40 750 Total Seluruhnya : 27750 Watt
Pada  sistem  distribusi  listrik  gedung  Paldam  II/Sriwijaya,  terdapat  beberapa  komponen  yang digunakan  sebelum  supplay  listrik  sampai  ke  beban.  Komponen-komponen  tersebut  memastikan  bahwa sistem  kelistrikan  di  Gedung  Paldam  II  dapat  tersalurkan  dan  diamankan  secara  baik.  Adapun  Komponen- komponen tersebut antara lain Panel, MCCB, MCB, dan penghantar.
Gambar 3. Panel Utama dan Pembagi
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Observasi
Hasil pengukuran arus panel penerangan dan panel AC pendingin di  gedung Paldam II/Sriwijaya, dilakukan pengukuran  diambil  tanggal  5  Maret  2020  pukul 08.00  Wib  s/d  17.00  Wib  yang  merupakan  jam  sibuk  dan beban lebih di Paldam II/Sriwijaya.  Dari hasil pengukuran arus di Gedung Paldam II/Sriwijaya dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini.
Tabel 2. Hasil pengukuran  arus panel penerangan di gedung PaldamII/Sriwijaya
Hari/ Tanggal Jam Arus (Ampere) R S T Senin/ 5 maret 2020 08.00 0,6 5,7 8,2 09.00 23,1 22,8 22,2 10.00 20,9 18,8 21,2 11.00 15,5 16 18,8 12.00 18,2 15,4 19,3 13.00 20,2 19,5 22,3 14.00 23,8 22,4 24,2 15.00 15,8 18,4 16,9 16.00 12,2 15,2 10,5 17.00 8 5 6 Selasa/ 6 maret 2020 08.00 4,3 2,7 08,2 09.00 22,1 24,8 22,2 10.00 24,3 20,8 21,2 11.00 18,5 16,9 18,8 12.00 16,2 15,4 20,3 13.00 15,2 18,5 22,3 14.00 21,5 20,4 24,2 15.00 14,8 10,4 16,9 16.00 10,2 12,2 10,5 17.00 9 10 6 Rabu/ 7 maret 2020 08.00 4,6 5,7 2,2 09.00 23,1 21,8 20,2 10.00 20,9 22,8 21,2 11.00 15,5 20,7 18,8 12.00 18,2 15,4 19,3 13.00 20,2 19,5 22,3 14.00 23,8 21,4 24,2 15.00 15,8 17,9 16,9 16.00 12,2 14,8 10,5 17.00 8 7 5 Kamis/ 8 maret 2020 08.00 10 5,7 8,2 09.00 21,1 22,8 22,7 10.00 20,6 18,8 21,2 11.00 15,9 16 18,8 12.00 18,4 15,2 19,3 13.00 14,2 10,5 20,3 14.00 23,8 22,4 24,2 15.00 15,8 18,4 16,9 16.00 12,2 15,2 10,5 17.00 7 9 3 Jum’at/ 9 maret 2020 08.00 0,9 5,7 8,2 09.00 23,1 22,8 21,2 10.00 20,6 18,8 22,2 11.00 15,9 16 18,8 12.00 18,4 15,4 19,3 13.00 9,2 19,5 21,3 14.00 16,8 20,4 16,2 15.00 10,8 15,4 10,9 16.00 12,2 10,2 8,5 17.00 8 6 4
Sumber data: Hasil pengukuran di Gedung Paldam II/Sriwijaya

## B. Perhitungan Daya Terpasang Pada Gedung Paldam II/Sriwijaya
Kategori  beban  di  Gedung  ini  terbagi  menjadi  4  bagian,  yaitu  beban  penerangan,  beban  pendingin (AC), sumber cadangan, dan beban elektronik. Besarnya pemakaian daya listrik yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Daya Terpasang Pada Gedung Paldam II/Sriwijaya
No Beban Jumlah Watt Jumlah total 1 Lampu TL 30 20 600 2 Lampu SL 10 15 150 3 AC 1,5 PK 12 1119 13428 4 AC 1 PK 12 746 8952 5 Stop Kontak 20 200 4000 6 Televisi 2 135 270 7 Komputer 5 250 1250 8 Printer 4 40 160 9 Dispenser 2 250 500 10 Kipas angin 3 70 210 11 Pompa air 1 300 300 Total 29820

## C. Hasil Pengukuran
Total  daya terpakai  selama pengukuran di  Panel  utama Gedung Paldam II/Sriwijaya  mulai  tanggal 5 Maret sampai dengan 9 Maret 2020, ditunjukkan pada Tabel 4.

## Tabel 4. Daya Terpakai Pada Gedung Paldam II/Sriwijaya
No Jam Besar Daya Terpakai (Watt) Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at 1 08.00 3212 3344 2750 5258 3256 2 09.00 14982 15202 14322 14652 14762 3 10.00 13398 14586 14278 13332 13552 4 11.00 11066 11924 12100 11154 11154 5 12.00 11638 11418 11638 11638 11682 6 13.00 13640 12320 13640 9900 11000 7 14.00 15488 14542 15268 15488 11748 8 15.00 11242 9262 11792 11242 8162 9 16.00 8338 7238 8250 8338 6798 10 17.00 4180 5500 4400 4180 3960 Total 107184 105336 108438 105182 96074
Sumber: Hasil pengukuran sendiri di gedung PaldamII/Sriwijaya
Dari  hasil  pada  Tabel  4  maka  dapat  ditentukan  besar  daya  pada  saat  beban  puncak,  beban  rata-rata, dan  beban  rendah  pada  gedung  PaldamII/Sriwijaya.  Berdasarkan  hasil  pengukuran,  beban  puncak  terjadi pada hari senin tanggal 5 Maret jam 14.00 dengan besarnya daya terpakai yaitu 15488 Watt dan di hari kamis jam  14.00  dengan  besarnya  daya  terpakai  yaitu  15488  watt.  Berdasarkan  hasil  pengamatan  beban  puncak yang terjadi selama pengukuran dipengaruhi  karena meningkatnya pemakaian daya listrik  di  ruang bengkel peralatan TNI dan juga proses pertemuan atau rapat pimpinan.

## D. Beban Rata-Rata
Beban  rata-rata  merupakan  hasil  perbandingan  antara  daya  yang  terpakai  dengan  waktu  yang digunakan selama pengukuran. Untuk menentukan beban rata-rata dapat dilakukan dengan mengambil salah satu  contoh  hasil  pengukuran  selama  satu  hari.  Dalam  hal  ini  penulis  mengambil  contoh  pengukuran  pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2020. Berikut hasil perhitungan beban rata-rata:
𝑃 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 = 𝐸 𝑝 𝑡 (5) Dimana: P rata-rata = Beban rata-rata selama satu hari
E p = Beban terpakai selama satu hari t = Jumlah jam yang digunakan selama pengukuran perhari
Maka hasilnya adalah:
𝑃 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 = 108438 10 = 10843,8 𝑤𝑎𝑡𝑡
Besarnya beban rata-rata di gedung Paldam II Srwijaya ini tidak selalu sama perharinya, dikarenakan pemakaian  daya  listrik  yang  berbeda  beda  setiap  harinya.  Maka  dari  itu,  semakin  besar  daya  listrik  yang terpakai  semakin  besar  pula  daya  rata-rata  perharinya  sebaliknya  semakin  kecil  daya  listrik  yang  terpakai semakin kecil juga daya rata-ratanya.
Berdasarkan hasil pengukuran, beban rendah terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2020 jam 17.00 dengan  besarnya  daya  yaitu  3960  watt.    Dapat  dilihat  pada  Tabel  4,  besarnya  daya  terpakai  selama pengukuran  Tanggal  05  Maret  2020  –  09  Maret  2020.  Berdasarkan  hasil  pengamatan  beban  rendah  yang terjadi selama pengukuran disebabkan karena banyak peralatatan yang tidak terpakai, sehingga jumlah daya terpakai kecil.

## E. Evaluasi Kapasitas Pengaman
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dilapangan,  besarnya  kapasitas  pengaman  adalah  25  Ampere, sedangkan  kapasitas  pengaman  utama  (CB)  adalah  25  Ampere,  shingga  besar  daya  yang  disuplai  untuk gedung tersebut diketahui:
Daya terpasang (P) = 16500VA Tegangan (V) = 220 Volt Cos φ = 0,8 Maka arus yang melewati kapasitas pengaman yaitu:
𝐼 𝑛 = 𝑃 3 𝑥 𝑉 𝑥 𝐶𝑜𝑠 𝜑 = 16500 3 𝑥 220 𝑥 0,8 = 32 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒
Sehingga besar kapasitas pengaman adalah:
I A = I n x faktor serempak = 32 x 1,5 = 48 Ampere ≈ 50 Ampere Jadi, kapasitas pengaman yang dibutuhkan pada gedung Paldam II/Sriwijaya adalah sebesar 50 Ampere. Hal ini  berarti  kapasitas  pengaman  utama  yang  terpasang  tidak  memenuhi  kebutuhan  pada  gedung PaldamII/Sriwijaya.  Dan  kapasitas  pengaman  pada  tiap  peralatan  telah  cukup  memenuhi  kebutuhan  pada Gedung PaldamII/Sriwijaya.

## F. Faktor Kebutuhan
Faktor  kebutuhan  adalah  perbandingan  antara  beban  puncak  denganbeban  terpasang  dengan  kata  lain merupakan derajat pelayanan serentak pada seluruh beban terpasang.
Faktor kebutuhan = Beban puncak Beban terpasang x 100 %
Dari data yang didapat diketahui: Permintaan maksimum = 15488 watt Beban terpasang   = 16500 VA = 16500 x 0,8 = 13200 watt
Sehingga faktor kebutuhan pada gedung ini adalah:
Faktor kebutuhan = 15488 13200 x 100 %  = 85,2 %
Maka  dari  faktor  kebutuhan  dari  beban  terpasang  tidak  bisa  tercukupi  untuk  beban  yang  ada  pada  Gedung PaldamII/Sriwijaya ini sehingga ada peralatan yang tidak dapat digunakan atau secara bergantian.

## G. Kurva Beban Harian Pada Gedung PaldamII/Sriwijaya
Kurva  beban  adalah  suatu  gambaran  yang  menunjukkan  suatu  variasi  dan  permintaan  selama  priode  waktu tertentu. Jika kurva beban digambarkan selama periode waktu satu hari dengan interval waktu 10 jam, maka kurva  tersebut  dinamakan  kurva  beban  harian.  Untuk  kurva  beban  harian  pada  Gedung  PaldamII/Sriwijaya dapat  dilihat  pada  Gambar  4  sampai  Gambar  8  berikut  ini.  Sedangkan  untuk  kurva  beban  selama  5  hari ditunjukkan pada Gambar 9.
Gambar 4. Kurva Beban Hari Senin, 5 Maret 2020
Gambar 5. Kurva Beban Hari Selasa, 6 Maret 2020
Gambar 6. Kurva Beban Hari Rabu, 7 Maret 2020
Gambar 7. Kurva Beban Hari Kamis, 8 Maret 2020
08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 D ay a Jam Daya Terpakai 0 5000 10000 15000 20000 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 D ay a Jam Daya Terpakai 0 5000 10000 15000 20000 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 D ay a Jam Daya Terpakai 0 5000 10000 15000 20000 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 D ay a Jam Daya Terpakai

## Gambar 8. Kurva Beban Hari Jum’at, 9 Maret 2020
Gambar 9. Kurva Beban Selama 5 hari
Dilihat  dari  grafik  diatas  telihat  bahwa  pemakaian  beban  yang  terbanyak  pada  hari  Rabu  sehingga  daya terpasang  dengan  daya  terpakai  telah  melebihi  dari  daya  terpasang  dengan  faktor  kebutuhan  mencapai 85,2 %, maka terjadi trip pada MCB utama.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan   maka    dapat    diambil  kesimpulan  besarnya  daya  listrik yang  terpasang  pada  Gedung  Paldam  II/Sriwijaya  berdasarkan  hasil  observasi  sebesar  13200  Watt,  dan berdasarkan hasil pengukuran selama 5 hari, besar beban puncak terjadi pada hari senin, tanggal 5 maret 2020 jam 14.00 sebesar 15488 watt, beban rata-rata sebesar 10843,8 watt dan beban rendah terjadi pada hari Jumat tangal  9  Maret  2020  jam  17.00  sebesar  3960  watt.  Besarnya  Faktor  kebutuhan  pada  Gedung  Paldam II/Sriwijaya 85,2 %, sehingga berdasarkan pengamatan dan pengukuran di gedung Paldam II/Sriwijaya sering terjadi korsleting karena penggunaan kebutuhan listrik yang berlebihan.

## B. Saran
Saran  yang  dapat  kita  sampaikan  dalam  Penelitian  ini  adalah  pemakaian  daya  listrik  pada  gedung Paldam  II/Sriwijaya  bisa  dikurangi  dengan  mematikan  peralatan  listrik  yang  tidak  digunakan  atau menggunakan  energi  listrik  sesuai  kebutuhan.  Berdasarkan  pengamatan,  sebaiknya  penambahan  daya sehingga  tidak  terjadi  trip  pada  CB  yang  ada  pada  panel  utama  dan  CBnya  harus  disesuaikan  dengan pemakaian.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriani,  Y.,  Sofian,  I.  M.,  Hidayat,  F.,  &  Manado,  U.  N.  (2018).  Designing  A  Single  Phase  Inverter  To Calculate Public Roads Lighting  Efficiency Using Sodium Lamp Types. Frontiers: Jurnal  Sains Dan Teknologi , 1 . Https://Doi.Org/10.36412/Frontiers/001035e1/Desember201801.08
0 5000 10000 15000 20000 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 D ay a Jam Daya Terpakai 85000 90000 95000 100000 105000 110000 Senin Selasa Rabu Kamis Jumat D ay a Hari Daya Terpakai
Barlian,  T.,  Apriani,  Y.,  Savitri,  N.,  &  Hurairah,  M.  (2020).  Analisis  Kapasitor  Bank  Untuk  Memperbaiki Tegangan. Jurnal Surya Energy , 4 (2), 391–396. Https://Doi.Org/10.32502/Jse.V4i2.2562
Firnanda,  A.,  &  Ardiansyah,  H.  (2020).  Analisis  Kebutuhan  Daya  Listrik  Di  Akademi  Komunitas  Negeri Aceh  Barat. VOCATECH:  Vocational  Education  And  Technology  Journal , 2 (1),  59–66. Https://Doi.Org/10.38038/Vocatech.V2i1.41
Harahap,  P.,  Adam,  M.,  &  Prabowo,  A.  (2019).  Analisa  Penambahan  Trafo  Sisip  Sisi  Distribusi  20  Kv Mengurangi  Beban  Overload  Dan  Jutah  Tegangan  Pada  Trafo  Bl  11  Rayon  Tanah  Jawa  Dengan Simulasi  Etab  12.6.0. RELE (Rekayasa  Elektrikal  Dan  Energi) :  Jurnal  Teknik  Elektro , 1 (2),  62–69. Https://Doi.Org/10.30596/Rele.V1i2.3002
Kastanja, A. J., & Tupalessy, J. (2017). Peramalan Beban Listrik  Kota Ambon Tahun 2016-2022. Simetrik , 7 (1), 41–46.
Nurfaniyah, M., & Sudarti. (2023). Potensi Energi Angin Menjadi Energi Alternatif Listrik Di Kawasan Jalur Lintas Selatan (Jls) Kabupaten Lumajang. Jurnal Surya Energy , 40–46.
Oktaviani,  W.  A.,  Barlian,  T.,  &  Apriani,  Y.  (2020).  Studi  Awal  Karakteristik  Tegangan  Ouput  Generator Magnet  Permanen  Dan  Generator  DC  Pada  Turbin  Kubah  Masjid  Putar. Electrician , 14 (2),  56–63. Https://Doi.Org/10.23960/Elc.V14n2.2149
Sofiah, S., & Apriani, Y. (2020). Pengaturan Kecepatan Motor Ac Sebagai Aerator Untuk Budidaya Tambak Udang Dengan Menggunakan Solar Cell. Jurnal Ampere , 4 (1), 209. Https://Doi.Org/10.31851/Ampere.V4i1.2825