KONVERSI LAMPU TL KE LAMPU LED ( STUDI KASUS : JAKABARING SHOOTING RANGE JAKABARING SPORT CITY PALEMBANG )
Nita Nurdiana 1 , M. Saleh Al Amin 2 , Abdurrahman Thohari 3 1,2,3 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Palembang e-mail: nurdiana78@univpgri-palembang.ac.id
Abstrak — Dengan  adanya  momentum pergelaran kompetisi  olahraga  tingkat Asia yaitu  Asian Games  2018  yang  akan  diadakan  di  Jakarta  dan  Palembang,  Jakabaring  Shooting  Range Palembang melakukan renovasi pada gedungnya untuk menunjang suksesnya Asian Games 2018 pada  cabang  olahraga  menembak.  Renovasi  ini  juga  menganti  atau  mengkonversikan  lampu yang sebelumnya menggunakan lampu TL 2 x 36 Watt menjadi menggunakan lampu flat LED 40 Watt.  Dalam  hal  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbandingan  ini  adalah  dengan  menghitung secara teoritis kuat penerangan, daya yang dihasilkan serta biaya yang dikeluarkan. Dari hasil perbandingan  didapatkan  perbandingan  secara  terotirs  bagaimana  yang  lebih  baiknya  dan melihat kedua  lampu tersebut  apakah  memenuhi  syarat  standar  penerangan  pada  ruang arena menembak Bahwa lampu LED memiliki kuat penerangan hampir sama dengan lampu TL tetapi dari  segi  daya  listrik  yang  digunakan  lampu  LED  menghasilkan  daya  listrik  yang  lebih  kecil dengan daya listrik yang lebih kecil ini didapat tarif listrik yang murah pula, dengan begitu LED sangat bisa menjadi lampu yang hemat energi serta hemat pengeluaran uang.
Kata Kunci : Pencahayaan, Kuat Penerangan, Daya Listrik, Tarif Listrik
Abstract — Asian  Games  2018  which  will  be  held  in  Jakarta  and  Palembang,  Jakabaring Shooting Range Palembang to renovate the building to support the success of Asian Games 2018 at shooting sport. This renovation also replace or convert lamps that previously used TL 2 x 36 Watt  lamps to  use  40  Watt  LED  flat  lights.  In  this  case  the  aim to know  this  comparison is  by calculating  theoretically  strong  illumination, the  power  generated  as  well  as the  cost incurred. From  the  comparison  results  obtained  the  comparison  terotirs  how  the  better  and  see  the  two lights  are  whether  the  standard  qualified lighting  in  the  arena  shooting  space  That  LED  lights have  a  strong  light  almost  the  same  as  the  TL  lamps  but  in  terms  of  electric  power  used  LED lights generate more electrical power small with a smaller electric power is obtained electricity tariffs are also cheap, so LEDs can be very energy-efficient lamps and save money.
Keywords : Lighting, Lighting Power, Electrical Power, Electricity Tariff

## PENDAHULUAN
Penerangan  yang  baik  dan  memadai  memegang  peranan  penting  dalam  suatu  gedung atau  bangunan  agar  pekerjaan  yang  berlangsung  di  dalamnya  dapat  dijalankan  secara  efisien dan  aman.  Selain  itu,  penerangan  yang  cukup  dan  baik  akan  berguna  pula  untuk  menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan.
Penerangan  pada  Jakabaring    Shooting    Range  dirancang  agar  para  atlet  penembak dalam melihat dengan jelas jarak sasaran. Posisi lampu juga tidak boleh menyilaukan mata atlet yang disebabkan oleh pantulan cahaya. Penerangan lampu pada arena olahraga menembak atau shooting  range  adalah  dengan  menggunakan  jenis  lampu  Fluoresen  (TL  =  tubelair  lamp)  dan untuk  saat  ini  penerangan  pada  arena  menembak  akan  dikonversikan  ke  jenis  lampu  LED (Light Emitting Diode)..
Dengan  begitu  untuk  menyelesaikan  ini  diperlukan  konversi  yang  baik  untuk menunjang  kegiatan  Asian  Games  2018  di  Jakabaring  Sport  City  pada  arena  Shooting  Range atau  lapangan  tembak,  serta  melakukan  studi  kasus  bagaimana  perbandingan  antara  sebelum konversi dan sesudah konversi.
Penelitian bertujuan memberikan sebuah hasil perbandingan dari konversi antara lampu TL maupun lampu LED, mulai dari perbandingan intensitas penerangan, kuat penerangan, daya lsitrik,  sampai  dengan  tarif  yang  dikeluarkan.  Jakabaring  Shooting  Range  khusus  range  10 meter sepenuhnya mengandalkan pencahayaan buatan, siang hari pun lampu dianggap menyala total.  Penelitian  ditujukan  pada  pencahayaan  buatan,  pengaruh  cahaya  matahari  tidak diperhitungkan. Penelitian dilakukan dengan tidak mengubah sedikitpun antara jarak plafon ke lantai  dan  bentuk  ruangan,  hanya  saja  perenovasian  ini  diprioritaskan  hanya  mengubah  dari sistem  instalasi  listrik  dan  penggunaan  lampu  saja.  Pada  awal  pembangunan  menggunakan lampu TL dan tahap renovasi mengubah lampu LED.

## TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian  terkait  Lampu  LED  telah  dilakukan  oleh    Puji  dan  Gatut  (2016), menghasilan  nilai  perbandingan  intensitas  pencahayaan,  pemakaian  daya,  dan  pemakaian energi  dalam  kurun  waktu  yang  sama  dan  didapatkan  bahwa  nilai  pengukuran    pada  lampu LED  menunjukkan  nilai  positif  dalam  sesi  dibandingan  dengan  lampu  TL  [6].  Dalam  tulisan Iskandar,Abdullah  dan  Agus  (2015),  lampu  LED  dapat  dijadikan    lampu  masa  depan,  karena lampu  LED  memiliki  cahaya  yang  terang,  warna  yang  bagus  serta  hemat  energi,  dan  bisa dibawa  dengan  mudah  [2].  Dan  menurut  Wahyudin  (2012)  penerangan  menggunakan  lampu LED  dapat  menghemat  penggunaan  energi  listrik  hingga  70  %    [8],  menghemat  biaya penagihan  listrik  untuk  penerangan,  dengan  lifetime  yang  mencapai  50.000  jam  atau  sekitar  8 tahun kita dapat menghemat biaya pergantian lampu baru yang  rata-rata bertahan 2 tahun saja. Dan  dari  segi  untuk  lingkungan  jenis  lampu  LED  merupakan  lampu  yang  ramah  lingkungan karena  tidak  mengandung  unsur  merkuri  serta  tidak  merusak  lingkungan  sekitar  karena  tidak ada UV-dari pancaran sinarnya.

## Lampu TL [4,5]
Lampu fluoresen (TL = tubelair lamp) termasuk lampu merkuri tekanan rendah (0,4 Pa) yang  dilengkapi  dengan  bahan  fluoresen.  Cahaya  yang  dipancarkan  dari  dalam  lampu  dalah ultraviolet  (termasuk  sinar  tak  tampak).  Untuk  itu  bagian  dalam  lampu  tabung  dilapisi  bahan fluoresen yang fungsinya mengubah ultraviolet menjadi sinar tampak. Pada desain pencahayaan
ruang,  lampu  fluoresens  banyak  digunakan  untuk  menghasilkan  cahaya  yang  merata  untuk memenuhi  kebutuhan  fungsional  berbagai  aktivitas.  Cahaya  putih  jernih  yang  merata  yang dihasilkan  dengan  kecenderungan  untuk  tidak  mempengaruhi  warna  benda,  membuat  lampu fluoresens mampu menampilkan objek visual dengan sangat baik.

## Lampu LED [3,5]
Lampu  LED adalah  produk diode  pancaran  cahaya (LED)  yang  disusun  menjadi sebuah lampu.  Lampu  LED  memiliki  usia  pakai  dan  efisiensi  listrik  beberapa  kali  lipat  lebih balik daripada lampu pijar dan tetap jauh lebih efisien daripada lampu neon. Lampu LED hanya butuh  energi  sebesar  10%  dari  energi  yang  dibutuhkan  lampu  pijar.  Perkembangan  teknologi lampu  yang  pesat  telah  mengantar  penciptaan  jenis  lampu  baru,  yaitu  LED  (Light  Emmiting Diode).  Lampu  LED  memiliki  usia  yang  sangat  panjang,  dengan  konsumsi  daya  listrik  yang sangat  kecil.  Lampu  LED  sangat  menunjang  desain  pencahayaan  karena  memiliki  variasi warna,  yaitu  putih  dingin  (cool  white),  kekuningan,  merah,  hijau,  dan  biru.  Variasi  warna  ini memungkinkan  penciptaan  suasana  ruang  maupun  objek  yang  senantiasa  berubah  (color changing) dengan memainkan warna-warna yang berbeda pada waktu-waktu tertentu.

## Pemahaman Lapangan Tembak [1,7]
Untuk  tingkat  penerangan,  pencegahan  silau  serta  sumber  cahaya  lampu  harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
Tabel 1 Persyaratan Penerangan dalam Ruangan Menembak
1. Tingkat  penerangan  horizontal  pada  arena  1  m  diatas  permukaan  lantai  untuk  ke-3  kelas, sebesar :
 Untuk latihan dibutuhkan minimal 200 lux;
 Untuk pertandingan dibutuhkan minimal 500 lux;
 Untuk pengambilan video dokumentasi dibutuhkan minimal 1000 lux
2. Semua  range  dalam  ruangan  harus  memiliki  iluminasi  buatan  yang  menyediakan  jumlah cahaya yang diperlukan tanpa silau atau bayangan yang mengganggu pada sasaran atau titik tembak.
Tipe Ruang Indoor Rekomendasi Besaran Kuat Pencahayaan (Minimum) Pencahayaan Target Minimum Rekomendasi 10m 500 1500 >1800 10m RT 500 1000 >1000 25m 500 1500 >2500 50m 500 1500 >3000
3. Sumber  cahaya  lampu  atau  bukan  harus  diletakan  dalam  satu  area  pada  langit-langit sedemikian rupa
4. Masing-masing tata lampu harus merupakan instalasi yang terpisah, satu dengan lainnya
5. Apabila  menggunakan  tata  cahaya  buatan,  harus  disediakan  generator  set  yang  kapasitas dayanya  minimum  60%  dari  daya terpasang,  generator  set  harus  dapat  bekerja  maksimum 10 detik pada saat setelah aliran PLN padam.

## Dasar Sistem Penerangan [3]
a. Intensitas Cahaya
Intensitas  cahaya  (I)  dengan  satuan  kandela  (cd)  adalah  arus  cahaya  dalam  lumen  yang diemisikan setiap sudut ruang (pada arah tertentu) oleh sebuah sumber cahaya. (Muhaimin, 2001). Intensitas cahaya (I) dapat dinyatakan sebagai perbandingan diferensial arus cahaya (lm) dengan difernsial sudut ruang (sr).
I =  Lumen x Luas lampu x cosα
(1)
b. Kuat Penerangan (Iluminasi)
Iluminasi  (E)  adalah  cahaya  yang  jatuh  pada  sebuah  permukaan.  Hal  ini  diukur  terhadap fluksi  penerangan  yang  diterima  pada  luas  satuan,  misalnya  lumen  setiap  m 2 .  (Michel Neidle,  1989). Satuannya adalah  LUX.  Dengan  menggap  sumber  penerangan  sebagai  titik yang  jaraknya  (h)  dari  bidang  penerangan  maka  iluminasi  (E)  dalam  lux  (lx)  pada  suatu titik pada bidang penerangan adalah:
E = I h 2 lux (2)
Persamaan (2) lazim disebut Hukum Kuadrat Terbalik (Inverse Square Law).
Gambar 2. Hukum Kuadrat Terbalik
E 1 adalah kuat penerangan pada bidang yang tegak lurus PQ, sesuai dengan hukum kuadrat terbalik, E 1 = I r 2 Kuat penerangan pada bidang horizontal (melalui garis PQ) adalah E:
E = I h 2 . cos α lx (3)

## c. Luminasi
Luminansi (L) merupakan besaran penerangan yang erat kaitannya dengan kuat penerangan (E).  Luminansi  adalah  pernyataan  kuantitatif  jumlah  cahaya  yang  dipantulkan  oleh permukaan  pada  suatu arah.  Luminansi  suatu  permukaan  ditentukan  oleh  kuat  penerangan dan kemampuan memantulkan cahaya oleh permukaan. (Muhaimin, 2001)
E = 4.π.1 4.π.3,28 2 (4)
d. Suhu Warna
Untuk  suhu  warna  ini  adalah  mengetahui  besaran  suhu  yang  dikeluarkan  lampu  pada  saat menyala atau digunakan. Suhu berpengaruh terhadap kenyamanan pengunjung atau orang- orang yang didalam ruangan. [5]
Gambar 4 Skala Suhu Warna Lampu
e. Usaha dan Daya Listrik
Usaha  listrik  adalah  sebuah  tegangan  yang  diberi  arus  untuk  waktu  yang  ditentukan.
Sedangkan daya adalah hasil dari usaha dibagi waktu.
W = E x E R x t = E 2 R t (5)
Untuk  menghitung  besarnya  daya  yang  dihasilkan  maka  untuk  menghitungnya  dengan mengunakan perhitungan sebagai berikut:
P = E x E R = E 2 R (6)
f. Perhitungan Biaya
Untuk menghitung Tarif pengunaan listrik bisa dihitung dengan:
Tarif = Pemakaian listik atau Daya(KW) x harga satuan (hours)
(7)

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  cara  atau  jalan  yang  ditempuh  dalam  melaksanakan penelitian. Oleh karena itu penggunaan metode  yang tepat sangat penting agar penelitian yang dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Lokasi penelitian ini adalah gedung olahraga  pada  komplek  Jakabaring  Sport  City  Palembang.  Gedung  tersebut  adalah  gedung Jakabaring  Shooting  Range,  Palembang,  dan  untuk  penelitiannya  pada  ruang  menembak  10 meter  atau  ruang  Range  10  Meter.  Waktu  penelitian  dilaksanakan  pada  saat  Jakabaring Shooting Range sedang melakukan renovasi.
Gambar 3 Ruang Range 10 Meter

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada ruang  Shooting Range 10 meter terletak di lantai 2 gedung Jakabaring Shooting Range.
Tabel 2 Data Ruang Shooting Range 10 Meter Jakabaring Shooting Range Palembang
No. Nama Data Ruangan Hasil Data Ruangan 1. Panjang Ruangan 65 meter 2. Lebar Ruangan 16 meter 3. Tinggi Ruangan 4,2 meter 4. Jenis Lampu: Sebelum Direnovasi Lampu TL (2x36 Watt) Sesudah Direnovasi Lampu Panel LED (40 Watt) 5. Φ Lampu: Sebelum Direnovasi Lampu TL 36 Watt = 2500 lumen Sesudah Direnovasi Lampu LED 40 Watt = 3200 lumen 6. Banyaknya Lampu: Sebelum Direnovasi 151 Titik Lampu Sesudah Direnovasi 151 Titik Lampu

## Sistem Penerangan Ruangan Shooting Range 10 Meter
Pada  ruangan  menembak  Shooting  Range  10  meter  terletak  pada  sisi  barat  dari  pintu masuk  gedung  utama  dan  terletak  dilantai  2  gedung  Jakabaring  Shooting  Range  Palembang. Sistem  penerangan  ruangan  Shooting  Range  10  meter  diasumsikan  mengunakan  penerangan
secara  langsung  dari  penerangan  buatan  (Lampu).  Penggambaran  tata  ruang  dan  tata  letak sumber  penerangan  ruang  menembak  Shooting  Range  10  meter  gedung  Jakabaring  Shooting Range Palembang dapat dilihat pada gambar-gambar berikut.
Gambar 2.  Titik Armatur Lampu di Range 10 meter Jakabaring Shooting Range
Gambar 4. Titik Pengujian Pada Area Sasaran
Gambar 5. Titik Pengujian Pada Area Menembak
Tabel 3. Hasil Perhitungan Intensitas dan Kuat Penerangan dengan Lampu TL
Titik Area Sasaran Menembak Area Start Menembak Intensitas Cahaya Kuat Penerangan Intensitas Cahaya Kuat Penerangan 1 9164,69 333,00 11626,24 601,42 2 9164,69 333,00 11693,99 612,73 3 9164,69 333,00 11626,24 601,42 4 9164,69 333,00 11693,99 612,73
5 9164,69 333,00 11626,24 601,42 6 9164,69 333,00 11693,99 612,73 7 9164,69 333,00 11626,24 601,42 8 9164,69 333,00 11693,99 612,73 Rata-Rata 9164,69 333,00 11660.12 607,08 Tabel 4. Hasil Perhitungan Intensitas dan Kuat Penerangan dengan Lampu LED Titik Area Sasaran Menembak Area Start Menembak Intensitas Cahaya Kuat Penerangan Intensitas Cahaya Kuat Penerangan 1 8798,1 319,68 11161,19 577,36 2 8798,1 319,68 11226,23 588,22 3 8798,1 319,68 11161,19 577,36 4 8798,1 319,68 11226,23 588,22 5 8798,1 319,68 11161,19 577,36 6 8798,1 319,68 11226,23 588,22 7 8798,1 319,68 11161,19 577,36 8 8798,1 319,68 11226,23 588,22 Rata-Rata 8798,1 319,68 11193,71 582,79 Tabel 5. Hasil Perbandingan Lampu TL 2 x 36 Watt dan Lampu LED 40 Watt Lampu TL 2 x 36 Lampu Flat LED 40 Watt Intensitas Cahaya Tempat Area Sasaran (lumen) 9164,69 8798,1 Intensitas Cahaya Tempat Area Start (lumen) 11660.12 11193,71 Kuat Penerangan Tempat Area Sasaran (lx) 333,00 319,68 Kuat Penerangan Tempat Area Start (lux) 607,08 582,79 Daya Listrik (Watt) 10962,6 5979,6 Suhu Warna (Kelvin) 5800 5800 Tarif Listrik yang dikeluarkan (12 jam pemakaian) Rp. 193.022,- Rp. 105.285,- Lamanya waktu lampu menyala (Lifetime) (jam) 10000 15000
Untuk  hasil  intensitas  lampu  TL  (flueresen)  memiliki  intensitas  yang  lebih  besar  dari intensitas  cahaya  lampu  LED,  sama  juga  dengan  halnya  dengan  iluminasi  cahaya  Lampu  TL (flueresen)  memiliki  iluminasi  atau  kuat  penerangan  yang  besar.  Karena  lampu  TL  memiliki cahaya yang putih terang, sedangkan lampu LED memiliki cahaya yang dipancarkan berwarna putih  kebiruan.  Untuk  keduanya,  lampu  TL  dan  LED  sudah  memenuhi  standar  internasional untuk  iluminasi.  Standar  ilumunasi  pada  area  menembak  gedung  olahraga  menembak  yang dipakai  untuk  pertandingan  internasional  sebesar  500  lx  dan  hasil  perhitungan  menunjukan hasil untuk pengunaan lampu TL menghasilkan kuat penerangan atau iluminasi sebesar 607,08
lux sedangkan untuk pengunaan lampu LED menghasilakn iluminasi sebesar 559,70  lux maka dari itu menandakan bahwa sesuai standar internasional untuk iluminasi.
Dari  hasil  perbandingan  diatas  disimpulkan  bahwa  Lampu  TL  dan  LED  memiliki kelebihan  dan  kekurangn  tersendiri  yaitu  untuk  titik  kesilauan  lampu  TL  memiliki  kesilauan yang sangat terang sedangkan lampu LED memiliki cahaya yang terang tapi tidak menyilaukan karena  dari  hasil  perhitungan  iluminasi  dan  pengamatan  LED  sangat  aman  untuk  mata  dan tidak  membuat  mata  perih  walau  cahayanya  terang.  Dan  untuk  pengunaan  listrik  lampu  LED lebih ringan dari lampu TL karena lampu LED menghasilkan daya listrik yang kecil dan lampu TL  menghasilkan  daya  listrik  yang  besar  sehingga  menghasilkan  tarif  listrik  yang  mahal  pula dan  suhu  pun  juga  berpengaruh  karena  suhu  warna  yang  dihasilkan  oleh  lampu  TL  kecil  dan membuat silau  mata  dan  membuat  suhu ruangan  menjadi  cepat  hangat  sedangkan  lampu  LED mengeluarkan suhu warna yang tidak begitu terang dan bisa mengurangi pengunaan pengdingin ruangan dan pengurangan  daya listrik karena pendingin ruangan  yang  yang sedikit. Serta juga bisa menghemat pengeluaran keuangan untuk pembayaran tarif listrik.

## KESIMPULAN
1. Dari  hasil  perhitungan  iluminasi  pada  arena  start  menembak  menunjukan  bahwa  kuat pencahayaan  sebelum  renovasi  menggunakan  lampu  TL  2  x  36  Watt  sebesar  607,08  lux sedangkan  hasil  perhitungan  kuat  pencahayaan  setelah  dilakukan  renovasi  dengan mengkonversi  ke  lampu  LED  40  Watt  menghasilkan  besaran  sebesar  582,79  lux  yang berarti kedua penggunaan lampu tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh ISSF ( International Shooting Sport Federation ) minimal sebesar 500 lux.
2. Dari  hasil  perbandingan  pada  tabel  4.6  menunjukan  perbandingan  pada  kuat  cahaya tidaklah begitu jauh tetapi pada perbandingan daya listrik yang dihasilkan untuk lampu TL 2  x  36  watt  didapat  hasil  sebesar  10962,6  watt  sedangkan  untuk  lampu  LED  40  watt didapat  hasil  sebesar  5979,6  watt.  Maka  dari  itu  lampu  LED  sangatlah  ramah  lingkungan dikarenakan  bisa  menghemat  listrik  karena  menghasilkan  daya  listrik  yang  sangat  kecil dibandingkan daya listrik lampu TL.
3. Untuk  lamanya  ketahanan  yang  sesuai  standar  dalam  hal  intensitas  cahaya  dan  kuat penerangan  lampu  LED  memliki  waktu  yang  sangat  lama  dalam  hal  menyala  selama 15.000 jam dibandingkan lampu TL yang hanya 10.000 jam saja.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Anomim,  “ Pemahaman  Terhadap  Pusat  Pelatihan  dan  Sarana  Olahraga  Menembak ” ( http://erepo.unud.ac.id/9245/3/8dfb295a85b339657952d64f9ad0c4d6.pdf ) diakses 15
November 2017
2. Iskandar,  Abdullah,  Suharijanto,  Agus  Supriyadi.  2015. Evaluasi  Pengunaan Lampu LED Sebagai pengganti Lampu Konvensional, No. ISSN 2502-0986,
(http://journal.unisla.ac.id/pdf/110122016/jurnal4.pdf diakses 15 November 2017).
3. Linsley, Trevor. 2004. Instalasi Listrik Tingkat Lanjut . Terjemahan oleh: Wiwit Kastawan. Erlangga, Jakarta, Indonesia.
4. Muhaimin. 2001. Teknologi Pencahayaan . Refika Aditama, Bandung, Indonesia.
5. Neidle,  Michael.  1999. Teknologi  Instalasi  Listrik .  Terjemahan  oleh:  Ir.  Sahat  Pakpahan. Erlangga, Jakarta, Indonesia.
6. Puji  Slamet1,  Gatut  Budiono,  2016,  Kajian  Teknis  Lampu  LED  Type  Tabung Dibandingkan  dngan  Lampu  TL,  JHP17  Jurnal  Hasil  Penelitian  LPPM  Untag  Surabaya, Vol. 01, No. 01, hal 53 - 60
7. Standar SNI 03-3647-1994 tahun 1994 tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan Gedung  Olahraga .  1995.  Bandung:  Departemen  Pekerjaan  Umum Diperbanyak  oleh Yayasan LPMB.
8. Wahyudin.  2012. Analisa  Efisiensi  Pemakaian  Listrik  dengan  Lampu  LED  Untuk Penerangan Depot LPG Tg. Priok , Pertamina Learning Center (PLC), Jakarta, Indonesia.
( http://yotomoproduction.blob.core.windows.net/apaidemu/d88c152e-1515-4184-8fa4- c18043a1abb6.pdf ) diakses 17 November 2017.