## MODEL JARINGAN DISTRIBUSI AIR BERSIH DI AMBAWANG, KALIMANTAN BARAT DENGAN SOFTWARE WATERCAD

## CLEAN WATER DISTRIBUTION NETWORK MODEL IN AMBAWANG, WEST KALIMANTAN WITH WATERCAD SOFTWARE
1 Diyanti, 2 Haryono Putro, 3 Fani Yayuk Supomo
1,2,3 Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Gunadama.
1 diyanti@staff.gunadarma.ac.id, 2 haryono_putro@staff.guandarma.ac.id,
3 fani_ts@staff.gunadarma.ac.id

## Abstrak
Kebutuhan  akan  air  bersih  semakin  meningkat  setiap  harinya,  namun  jumlah  penyediaan prasarana  air  bersih  saat  ini  masih  terbatas  dan  belum  merata.  Persentase  jumlah  penduduk terlayani jaringan distribusi air bersih di Ambawang sesuai dengan data Perusahaan Daerah Air Minum  Tirta  Raya  hingga  tahun  2021  baru  dapat  melayani  16,41%  dari  total  kebutuhan penduduk.    Terdapat  83,59%  daerah  rencana  layanan  belum  terdapat  jaringan  distribusi  air bersih.  Tujuan  dari  penelitian  ini  menentukan  proyeksi  jumlah  penduduk  sesuai  dengan  tahun perencanaan, menentukan proyeksi kebutuhan air bersih, mendapatkan besarnya kapasitas dan, model jaringan distribusi air bersih di rencana daerah layanan. Metode yang digunakan untuk analisis proyeksi jumlah peduduk dengan menggunakan metode aritmatik, metode geometrik, dan metode least square. Model jaringan distribusi air bersih dengan menggunakan bantuan software WaterCAD V8I dimana umur rencana disimulasi dengan data kebutuhan air selama 20 tahun. Data  yang  digunakan  yaitu  berupa  data  sekunder  yang  didapatkan  dari  PDAM  Tirta  Raya Kalimantan  Barat.  Hasil  dari  perencanaan  ini  didapatkan  jumlah  penduduk  hasil  proyeksi  di wilayah pelayanan dari sumber air cabang Sungai Ambawang pada tahun 2041 adalah 57.662 jiwa dengan total kebutuhan air sebesar 88,29 liter/detik, kapasitas reservoir yang direncanakan untuk dapat melayani kebutuhan air yaitu sebanyak 1 buah ground reservoir dengan kapasitas 1.404  m 3 .  Diameter  pipa  yang  digunakan  berdasarkan  hasil  simulasi  dengan  WaterCAD didapatkan 110 mm dan 250 mm.
Kata kunci: model distribusi air bersih, waterCAD

## Abstract
The need for clean water is increasing every day, but the number of clean water infrastructure provisions is currently limited and uneven. The percentage of the population served by the clean water distribution network in Ambawang according to data from the Tirta Raya Drinking Water Regional Company until 2021 can only serve 16.41% of the total population needs.  There are 83.59% of service plan areas that do not have a clean water distribution network. The purpose of this study is to determine the projection of the number of residents according to the planning year, determine the projection of clean water needs, obtain the size of capacity and, the model of the clean water distribution network in the service area plan. The method used for the analysis of the projection of the number of inhabitants using the arithmetic method, the geometric method, and the least square  method.  Clean  water distribution  network  model  using  the  help  of WaterCAD V8I software where the life of the plan is simulated with water needs data for 20 years. The data used is in the form of secondary data obtained from PDAM Tirta Raya, West Kalimantan. The results  of  this  plan  obtained  the  number  of  residents  projected  in  the  service  area  from  the Ambawang River branch water source in 2041 is 57,662 people with a total water needs of 88.29 liters / second, the reservoir capacity planned to be able to serve water needs is 1 ground reservoir with a capacity of 1,404 m 3 . The diameter of the pipe used based on the simulation results with WaterCAD was obtained 110 mm and 250 mm.
Keywords:clean water distribution model, waterCAD

## PENDAHULUAN
Kebutuhan  akan  air  bersih  semakin meningkat  setiap  harinya  seiring  dengan perkembangan  laju  pembangunan  di  berbagai bidang  dan  jumlah  penduduk  yang  terus bertambah.  Disisi  lain  jumlah  penyediaan prasarana  air  bersih  saat  ini  masih  relatif terbatas  dan  pelayanan  penyediaan  air  bersih belum merata, sehingga belum bisa memenuhi semua kebutuhan air. Pengelolaan penyediaan air bersih dilakukan sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana pada setiap daerah. Sumber  air  bersih  yang  digunakan  di Wilayah  Kabupaten  Kubu  Raya  berasal  dari Sungai  Kapuas  yang  kemudian  dilakukan pengolahan  air  tersebut  yang  nantinya digunakan  sebagai  sumber  air  minum  oleh Perusahaan Daerah Air Minum  (PDAM) Tirta Raya  untuk  memenuhi  kebutuhan  sumber  air bersih (PDAM Tirta Raya, 2020).
Wilayah  pelayanan  dari  sumber  air cabang  Sungai  Ambawang  terdiri  tiga  desa, yaitu Desa Kapur, Desa Madu Sari, dan Desa Durian.  Ketiga  desa  tersebut  berada  di Kabupaten Kubu Raya yang terletak tidak jauh dari  ibu  kota  Provinsi  Kalimantan  Barat, Indonesia.  Luas  wilayah  pelayanan  dari sumber  air  cabang  Sungai  Ambawang  adalah sebesar  88,11km 2 .  Jumlah  penduduk  pada wilayah  tersebut  berdasarkan  angka  hasil proyeksi penduduk pada tahun 2020 berjumlah 25.304 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 13.055 jiwa  dan  jumlah  perempuan  sebanyak 12.249  jiwa  (BPS  Kabupaten  Kubu  Raya,
2021). Penyediaan air bersih yang diselenggarakan oleh PDAM Tirta Raya pada
wilayah  pelayanan  dari  sumber  air  cabang Sungai  Ambawang  hingga  tahun  2021  baru mampu melayani 16,41% penduduk, sehingga masih banyak penduduk yang belum terjangkau  pelayanan  jaringan  air  bersih  dari PDAM.  Penduduk  yang  belum  terlayani  air bersih  menggunakan  air  tanah  sebagai
keperluan sehari-hari. Kuantitas dan ketersediaan  air  tanah  cukup  berlimpah, namun jika dilihat dari segi kualitas air tanah di Kabupaten Kubu Raya terancam intrusi air laut  pada  tahun  normal  dan  tahun  kering  di musim  kemarau  karena  penggunaan  air  tanah yang  terus  meningkat  setiap  tahunnya  (Ricka dan Arwin, 2014).
Berdasarkan  kondisi  tersebut,  maka diperlukan alternatif lain yaitu penggunaan air dari PDAM. Data yang diperoleh dari PDAM, masyarakat  yang  belum  terlayani  jaringan  air bersih pada wilayah pelayanan dari sumber air cabang  Sungai  Ambawang  adalah  sebanyak 83,59%. Agar pelayanan air bersih dari PDAM Tirta Raya dapat menjangkau semua masyarakat  yang  ada  di  wilayah  pelayanan tersebut,  maka  pada  penelitian  ini  akan dilakukan  pemodelan  jaringan  distribusi  air bersih dengan wilayah pelayanan dari sumber air  cabang  Sungai  Ambawang,  Kalimantan Barat.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  tujuan dari  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut menentukan proyeksi jumlah penduduk sampai 20 tahun yang akan datang, menentukan  proyeksi  kebutuhan  air  bersih, mendapatkan  besarnya  kapasitas dan  dimensi reservoir  distribusi,  dan  simulasi  hidrolis dengan menggunakan software WaterCAD .

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode yang digunakan pada penelitian ini  adalah  melakukan  analisis  proyeksi penduduk,  analisis  kebutuhan  air  bersih, analisis  fluktuasi  air,  analisis  hidrolika,  dan simulasi pemodelan hidrolis.

## 1. Analisis proyeksi penduduk
Analisis  proyeksi  ini  sebagai  dasar perencanaan 20 tahun kedepan untuk
perhitungan  kebutuhan  air.  Metode  yang digunakan, yaitu metode aritmatik, geometrik, dan least  square .  Metode  yang  terpili  yaitu
metode  yang  memiliki  nilai  standar  deviasi terkecil dan nila koefisien korelasi mendekati 1 (satu). Rumus yang digunakan dalam analisis proyeksi jumlah penduduk, yaitu:

## a. Metode geometrik
Tahapan  perhitungan  yang  dilakukan
dengan melakukan perhitungan laju petumbuhan penduduk dan jumlah penduduk
pada  tahun  n  jiwa  dengan  menggunakan rumus berikut:
(1) (2)
dimana:
Pn : Jumlah penduduk pada tahun n (jiwa) Po  :  Jumlah  penduduk  pada  tahun  dasar
(jiwa)
r   : Laju pertumbuhan penduduk
(% tahun)
n   : Rentang waktu antara Po dan Pt (tahun)

## b. Metode Aritmatika
Rumus yang digunakan untuk
mendapatkan  konstanta  aritmatika  dan jumlah penduduk pada tahun ke n, yaitu :
(3) (4) dimana: Tn : Tahun ke n
To : Tahun dasar
Ka : Konstanta aritmatika
P1  :  Jumlah  penduduk  yang  diketahui  pada
tahun ke-1 (jiwa)
P2  :  Jumlah  penduduk  yang  diketahui  pada tahun ke terakhir (jiwa)
T1 : Tahun ke 1 yang diketahui T2 ; Tahun ke 2 yang diketahui c. Metode Least Square Persamaan yang digunakan dalam perhitungan petumbuhan penduduk, yaitu: (5) (6)
(7)
dimana:
Y i : Nilai variabel berdasarkan garis regresi X : Variabel independent a : Konstanta b : Variabel arah regresi linier Setelah dilakukan perhitungan pertumbuhan penduduk, selanjutnya
dilakuakn  perhitungan  standar  deviasi  dan koefisien  korelasi.  Kemudian  dilakukan pemilihan  model  proyeksi  penduduk  dari  3 metode  tersebut  mana  yang  nilan  standar deviasi  terkecil  dan  koefiisien  korelasi mendekati  1.  Berikut  rumus  untuk  mencari nilai standar deviasi dan koefisien korelasi:
(8)
(9)
dimana:  XY : Koefisien Korelasi S : Standar deviasi Yi : Jumlah penduduk pada tahun ke n (jiwa) Xi rat  : Rata-rata jumlah penduduk dari data yang diketahui (jiwa) n : Jumlah data yang diketahui

## 2. Analisis kebutuhan air bersih
Analisis  kebutuhan  air  bersih  dihitung dengan  acuan  yang  terdapat  pada    Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor18  Tahun 2007 dimana perhitungan kebutuhan air bersih dengan  memperhitungkan  kehilangan  air
sebesar  15%.  Sedangkan  untuk  perhitungan kebutuhan air per liter per orang per hari yaitu dengan  mengacu  ke  Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum    Nomor  14  Tahun  2010. Pada  analisis  ini  kebutuhan  air  yang diperhitungkan  pada  pemodelan  simulasinya yaitu dengan memperkatikan proyeksi jumlah penduduk selama tahun perencanaan. Adapun rumus  yang  digunakan  untuk  perhitungan  air domestik, yaitu:
KD = JPT× KPx86400                               (10) dimana:
KD: Kebutuhan air domestik
JPT: Jumlah Penduduk Terlayani KP: Kebutuhan Pokok

## 3. Analisis fluktuasi air
Pada analisis ini dilakukan perhitungan terhadap kebutuhan air harian rata-rata, kebutuhan  air  harian  maksimum,  dan kebutuhan  air  jam  puncak  dengan mengacu    ke  SNI  7831:2012  untuk faktor  harian  maksimum  1–1,15  dan faktor  jam  puncak  1,5–  2.  Adapun rumus yang digunakan yaitu:
a. Kebutuhan air harian rata-rata
Rumus yang digunakan :
(11) dimana: Q rh :  Kebutuhan  air  rata-rata
harian (l/det) Q dh :  Kebutuhan  air  domestik
harian (l/det) Q ndh : Kebutuhan air non
domestik harian (l/det) Q ka :  Kehilangan  air  bersih (l/det) Q pk :  Kebutuhan  air  pemadam kebakaran (l/det)
b. Kebutuhan air harian maksimum
Rumus yang digunakan:
(12)
dimana:
Q max :  Kebutuhan  air  harian maksimum (l/det)
F max :  Faktor harian maksimum
1,1 (kota kecil)
Q av :  Kebutuhan  air  rata-rata harian (l/det)
c. Kebutuhan air jam puncak
Rumus yang digunakan didalam perhitungan kebutuhan air pada jam puncak: (13) dimana: Q peak :  Kebutuhan  air  jam maksimum (l/det) F peak :  Faktor  jam  puncak  1,5  (kota kecil)
Q av : Kebutuhan air rata-rata harian (l/det)

## 4. Analisis Hidrolika
Tahap  selanjutnya  setelah  didapatkan kebutuhan  air  jam  maksimum,  maka  langkah selanjutnya dilakukan analisis hidrolika terhadap  prasarana  yang  terdapat  didalam jaringan distribusi air bersih yang
direncanakan.

## 5. Pemodelan jaringan pipa distribusi
Pemodelan  jaringan  pipa  distribusi dilakukan  dengan  bantuan  software  Water CAD  versi  8.i,  dimana  hasil  yang  adalah skema jaringan, debit air, tekanan, kecepatan, dan  kehilangan  air.  Penelitian  dilakukan  di wilayah  pelayanan  dari  sumber  air  cabang Sungai  Ambawang  PDAM  Tirta  Raya. Dimana  wilayah  pelayanan  dari  sumber  air cabang Sungai Ambawang meliputi tiga desa, yaitu Desa Kapur, Desa Madu Sari, dan Desa Durian.  Ketiga  desa  tersebut  berada  di Kabupaten Kubu Raya yang terletak tidak jauh dari  Ibu  Kota  Provinsi  Kalimantan  Barat. Kabupaten  Kubu  Raya  secara  astronomis terletak antara 109° 02’ 19,32” Bujur Timur −
109°  58’  32,16”  Bujur  Timur  dan  0°  13’ 40,83” Lintang Utara − 1° 00’ 53,09” Lintang Selatan.  Wilayah  Kabupaten  Kubu  Raya bagian barat  berbatasan  dengan  Laut  Natuna, bagian  timur  berbatasan  dengan  Kabupaten Ketapang  dan  Kabupaten  Sanggau,  bagian utara berbatasan dengan
Kabupaten
Mempawah,  Kota  Pontianak,  dan  Kabupaten Landak,  serta  pada  bagian  selatan  berbatasan dengan Kabupaten Kayong  Utara.  Kabupaten Kubu Raya merupakan dataran rendah dengan ketinggian  rata-rata  ±  84  meter  diatas permukaan  laut.  Luas  wilayah  Kabupaten Kubu  Raya  adalah  berupa  daratan  seluas 6.958,24  km 2 .  Kabupaten  Kubu  Raya  terdiri dari  sembilan  kecamatan  yaitu  Batu  Ampar, Terentang,  Kubu,  Teluk  Pakedai,  Sungai Kakap,  Rasau  Jaya,  Sungai  Raya,  Sungai Ambawang,  dan  Kuala  Mandor  B.  Adapun lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.
Data  yang  digunakan  pada  penelitian ini, yaitu antara lain:
1. Data jumlah penduduk, fasilitas Pendidikan,  peribadatan,  dan  sarana serta  prasaranan  yang  didapat  dari
Badan Pusat Statistika, 2020;
2. Data  jumlah  pelanggan  Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya; dan 3. Gambar  rencana  skema  jaringan  air
bersih.
Langkah-langkah  perencanaan  yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Studi Literatur
Studi  literatur  yang  dilakukan  oleh  penulis
yaitu  dengan  melakukan  pencarian terhadap  berbagai  sumber  tertulis, berupa  buku-buku,  arsip,  artikel,  dan jurnal.
2. Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  yang  diperlukan,
antara  lain  data  kependudukan,  data fasilitas sosial dan fasilitas umum, peta jaringan  pipa  distribusi,  data  pipa,  dan data jumlah pelanggan PDAM.
3. Melakukan  analisis  kebutuhan  air dengan  melakukan  perhitungan  dari data yang tersedia.
4. Melakukan  simulasi  jaringan  distribusi air besih dengan menggunakan software
WaterCAD.
Gambar 1. Lokasi Penelitian Sumber: Perumda air minum Tirta Raya Kubu Raya, 2021

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perhitungan Proyeksi Penduduk a. Metode Aritmatik
Perhitungan konstanta aritmatik:
Contoh perhitungan proyeksi penduduk:
Perhitungan faktor korelasi:
Perhitungan standar deviasi:
b. Metode Geometrik
Perhitungan laju pertumbuhan
penduduk:
Contoh perhitungan proyeksi penduduk:
Perhitungan faktor korelasi:
Perhitungan standar deviasi: c. Metode Least Square
Perhitungan nilai konstanta: Perhitungan variabel arah regresi linier: Contoh perhitungan proyeksi penduduk: Perhitungan faktor korelasi: Perhitungan standar deviasi:
K a = 2 1 2 1 P P T T − −
K a = 25304 16864
2020 2011 − − K a = 937,78
P n = P 0 + K a (T n − T o ) P 2019 = 25304 + 937,78 (2019 − 2020)
P 2019 = 24366 jiwa rxy  = 2 2 XY ( X )( Y )    rxy  =
47868398
(54422258)(72552741) rxy  = 0,76 S = 2 (Yi Xi rat) n −  S = 131441470 10 S = 3625,49 r = 1 t t 0 P 1 P   −    
r = 1 9 25304 1 16864   −    
r = 0,04
P t = P o (1 + r) t P 2019 = 25304 (1 + 0,04) -1
P 2019 = 24331 jiwa
rxy  = 2 2 XY ( X )( Y )    rxy  = 43869721 (54422258)(57662042) rxy  = 0,78
S =
2 (Yi Xi rat) n −  S = 129886622 10
S = 3603,98 a = 2 2 2 ( Y)( X )-( X)( XY) N( X )-( X)       a = 2 (186573)(385) (55)(1077196) 10(385) (55) − − a = 15254 jiwa b = 2 2
N( XY) ( X)( Y) N( X ) ( X) − −      b = 2 10(1077196) (55)(186573) 10(385) (55) − − b = 619
Y i = a + ( b . X ) Y 2019 = 15254 + 619 × (-1)
Y 2019 = 14635 jiwa rxy  = 2 2 XY ( X )( Y )    rxy  =
31596546 (54422258)(31610783)
rxy  = 0,76
S = 2 (Yi Xi rat) n −  S = 177346530 10
S = 6439,12
Hasil analisis proyeksi jumlah penduduk  didapatkan  metode  yang  sesuai dengan  data  perencanaan  yaitu  metode geometrik  dimana  didapatkan  nilai  standar deviasi  paling  kecil  dan  koefisien  korelasi mendekati satu, seperti terlihat pada Tabel 1. Setelah  didapatkan  metode  yang  sesuai dengan  lokaso  penelitian,  maka  selanjutnya dilakukan  proyeksi  penduduk  selama  umur rencana  yaitu  20  Tahun.  Hasil  proyeksi penduduk  didapatkan  jumlah  penduduk  di daerah  layanan  pada  Tahun  2041,  yaitu sebanyak  57.662  jiwa/tahun  seperti  terlihat
pada Tabel 2.
Setelah didapatkan proyeksi penduduk sesuai  dengan  tahun  rencana,  maka  tahap selanjutnya dilakukan perhitungan kebutuhan air  bersih  untuk  sector  domestic  dan  non domestik yang terdapat di daerah perencanaan.  Berikut  disampaikan  hasil perhitungan domestik yaitu 4.555.298 liter/detik  dan  kebutuhan  air  non  domestik untuk  beberapa  fasilitas  yaitu  1.095.100 liter/detik  untuk  detail  dari  kebutuhan  air secara  keseluruhannya  dapat  dilihat  pada Tabel 3.

## Tabel 1. Perbandingan Nilai Standar Deviasi dan Koefisien Korelasi
Metode Nilai S  Nilai R Geometrik 3603,98 0,78 Aritmatik 3625,49 0,76 Least Square 6439,12 0,76 Sumber: Hasil Penelitian, 2021 Tabel 2. Proyeksi Penduduk Selama 20 Tahun Tahun  Metode Aritmatika  Metode Geometrik  Metode Least Square 2021 26.242 26.316 15.873 2022 27.180 27.369 16.492 2023 28.117 28.464 17.111 2024 29.055 29.602 17.730 2025 29.993 30.786 18.349 2026 30.931 32.018 18.968 2027 31.868 33.298 19.587 2028 32.806 34.630 20.206 2029 33.744 36.015 20.825 2030 34.682 37.456 21.444 2031 35.620 38.954 22.063 2032 36.557 40.513 22.682 2033 37.495 42.133 23.301 2034 38.433 43.818 23.920 2035 39.371 45.571 24.539 2036 40.308 47.394 25.158 2037 41.246 49.290 25.777 2038 42.184 51.261 26.396 2039 43.122 53.312 27.015 2040 44.060 55.444 27.634 2041 44.997 57.662 28.253
Sumber: Hasil Perhitungan, 2021
Tabel 3. Total Kebutuhan Air No. Jenis Kebutuhan Nilai Satuan 1. Kebutuhan Domestik (D) Sambungan Rumah 4.036.340 liter/hari Hidran Umum 518.958 liter/hari Jumlah Kebutuhan Air Domestik (a) 4.555.298 liter/hari 2. Kebutuhan Non Domestik (ND) Fasilitas Pendidikan 213.800 liter/hari Fasilitas Peribadatan 508.600 liter/hari Fasilitas Kesehatan 30.100 liter/hari Fasilitas Perdagangan 342.600 liter/hari Jumlah Kebutuhan Air Non Domestik (b)  1.095.100 liter/hari Jumlah Kebutuhan Air D & ND (a+b) 5.650.398 liter/hari 3 Pemadam Kebakaran 20% (c) 1.130.079,6  liter/hari 4 Kehilangan Air (a+b+c+d) 847.559,7 liter/hari Total Kebutuhan Air (a+b+c+d) 7.628.037,3  liter/hari Total Kebutuhan Air 88,29 liter/detik
Sumber: Hasil Perhitungan, 2021

## Fluktuasi Kebutuhan Air
Jumlah  pemakaian  air  bersih  oleh masyarakat pada suatu daerah tidaklah konstan tetapi mengalami fluktuasi, hal ini tergantung pada  aktivitas  keseharian  dalam  penggunaan air  oleh  masyarakat.  Berdasarkan  SNI 7509:2011  Tentang  Tata  Cara  Perencanaan Teknik Jaringan Distribusi dan Unit Pelayanan
Sistem  Penyediaan  Air  Minum,  besar  faktor harian maksimum yaitu 1,10 − 1,15 sedangkan faktor jam puncak yaitu 1,50 − 2,0.
a. Kebutuhan Air Rata-Rata Harian Qav = Qdh + Qndh +Qlh + Qlk Qav =  52,72  +  12,68  +  9,81  + 13,08 Qav = 88,29 liter/detik b. Kebutuhan Air Harian Maksimum Q max = F max × Q av Q max = 1,1 × 88,29 Q max = 97,119 liter/detik c. Kebutuhan Air Pada Jam Puncak Q peak = F peak × Q av Q peak = 1,5 × 88,29 Q peak = 132,435 liter/detik

## Reservoir
Dalam melakukan perhitungan dimensi reservoir,  sebelumnya  harus  melakukan
perhitungan  volume  efektif  reservoir  terlebih dahulu.  Berdasarkan  SNI  7509-2011  tentang Tata  Cara  Perencanaan  Teknik  Jaringan Distribusi  dan  Unit  Pelayanan  Sistem Penyediaan  Air  Minum,  volume  efektif reservoir  ditentukan  minimal  15%  dari kebutuhan  air  maksimum  per  hari.  Adapun perhitungannya sebagai berikut:
Kapasitas Reservoir
= Kebutuhan air harian maksimum 1000 × 15% × 86.400 Kapasitas Reservoir = 97,119 1000 × 15% × 86.400
Kapasitas Reservoir = 1.258,662 m 3 Maka  dimensi  reservoir  yang  direncanakan sebesar: Panjang = 18 m Lebar = 12 m Tinggi = 6 m Feeboard = 0,5 m Volume reservoir aktual: P × L × T =  18×12×6,5 = 1404 m 3 Pompa a. Head Pompa Untuk  menghitung head total  pompa, sebelumnya  dihitung  tekanan  pompa  terlebih dahulu. Head pompa  ditentukan  berdasarkan perhitungan hidrolis.
Perhitungan  tekanan  pompa  pada ground reservoir:
P = ρ × g × h
= 1000 × 9,81 × 4
= 39.240 N/m 2
Perhitungan  kecepatan  aliran  berdasarkan debit:
Q =  A   V 
0,097119  = 0,0284  V 
V = 3,42 m/detik
Perhitungan head total  pompa  yang  akan digunakan:
H = 2 ΔP v + Z + γ 2×g H = 2 39.240 3, 42 + 4 + 9810 2 × 9,81 H = 8,60 m 2. Efisiensi Pompa
Efisiensi pompa merupakan perbandingan antara energi yang diterima oleh air  dengan  energi  yang  diterima  oleh  pompa. Untuk  dapat  menentukan  efisiensi  pompa, sebelumnya  harus  menghitung  daya  hidrolis terlebih dahulu.
Perhitungan daya hidrolis:
P h
= ρ × g × H × Q 1000
P h = 1000 × 9,81 × 8,6 × 0,097119 1000 P h = 8,194 kw Selanjutnya adalah perhitungan efisiensi  pompa,  contoh  perhitungan  efisiensi pompa dapat dilihat sebagai berikut. ηp = Ph × 100% Ps ηp = 8,194 × 100% 11 ηp = 74,49 %

## Pemodelan Hidrolis
Tahap pertama yang dilakukan sebelum melakukan pemodelan hidrolis adalah menggunakan program ArcGIS untuk
mendapatkan  peta  lokasi  yang  sesuai  dengan eksisting.  Kemudian input ke  dalam  program
WaterCAD. Hasil pemodelan jaringan
distribusi  air  bersih  yang  direncanakan  pada wilayah  pelayanan  dari  sumber  air  cabang Sungai Ambawang dapat dilihat pada Gambar 2.  Hasil  simulasi  pendistribusi  air  bersih  di daerah  perencanaan  untuk  masing-masing kebutuhan  tiap  titik  referensi  dan  tekanannya dapat dilihat pada Tabel 4.
Gambar 2. Hasil Simulasi Jaringan Pipa
Sumber: Hasil Simulasi, 2021

## Tabel 4. Hasil Analisis Junction Menggunakan WaterCAD
No.  Titi referensi Ketinggian (m) debit (l/s) tekanan (atm) 33 J-1 3.80 2 7 35 J-2 3.80 8 6 37 J-3 3.80 7 4 39 J-4 3.80 6 2 41 J-5 3.60 5 1 43 J-6 3.40 2 1 45 J-7 3.60 3 1 47 J-8 3.40 5 2 49 J-9 3.20 4 3 51 J-10 3.20 4 3 53 J-11 3.00 3 5 55 J-12 3.00 3 5 57 J-13 3.80 3 5 59 J-14 3.60 2 4 61 J-15 3.60 1 3 63 J-16 3.60 3 2 65 J-17 3.40 3 1 67 J-18 3.20 5 1 69 J-19 3.60 3 2 71 J-20 3.60 3 1 73 J-21 3.40 3 1 75 J-22 3.40 2 1 77 J-23 3.20 3 2 79 J-24 3.20 3 2 81 J-25 3.80 5 3 83 J-26 3.80 3 2 85 J-27 3.60 3 1 87 J-28 3.40 3 3 Sumber: Hasil Simulasi, 2021

## Tabel 5. Hasil Analisis Pipa Menggunakan WaterCAD V8i
ID Label Lenght (Scaled) (m) Start Node Stop Node Diameter (mm) Hazen- Williams C Flow (l/s) Velocity (m/s) Headloss Gradient (m/m) 32 P-1 231 R-1 PMP-1 235,2 130 100 2,30 0,021 34 P-2 207 PMP-1 J-1 235,2 130 100 2,30 0,021 36 P-3 627 J-1 J-2 235,2 130 98 2,26 0,020 38 P-4 988 J-2 J-3 188,1 130 56 2,02 0,021 40 P-5 1.147 J-3 J-4 188,1 130 44 1,58 0,014 42 P-6 1.240 J-4 J-5 188,1 130 35 1,26 0,009 44 P-7 873 J-5 J-5 188,1 130 27 0,97 0,006 46 P-8 1.049 J-5 J-7 150,5 130 25 1,41 0,014 48 P-9 1.397 J-7 J-8 150,5 130 22 1,24 0,011 50 P-10 1.388 J-8 J-9 150,5 130 14 0,79 0,005 52 P-11 1.749 J-9 J-10 150,5 130 10 0,56 0,003 54 P-12 1,866 J-10 J-11 103,4 130 6 0,71 0,006 56 P-13 2,113 J-11 J-12 103,4 130 3 0,36 0,002 58 P-14 857 J-2 J-13 188,1 130 34 1,22 0,008 60 P-15 938 J-13 J-14 188,1 130 31 1,12 0,007 62 P-16 846 J-14 J-15 150,5 130 29 1,63 0,019 64 P-17 1.128 J-15 J-16 150,5 130 11 0,62 0,003 66 P-18 1.142 J-16 J-17 103,4 130 8 0,95 0,011 68 P-19 938 J-17 J-18 103,4 130 5 0,60 0,004 70 P-20 1.162 J-18 J-19 150,5 130 17 0,96 0,007 72 P-21 1.484 J-19 J-20 150,5 130 14 0,79 0,005 74 P-22 1.586 J-20 J-21 150,5 130 11 0,62 0,003 76 P-23 1.657 J-21 J-22 103,4 130 8 0,95 0,011
ID Label Lenght (Scaled) (m) Start Node Stop Node Diameter (mm) Hazen- Williams C Flow (l/s) Velocity (m/s) Headloss Gradient (m/m) 78 P-24 1.197 J-22 J-23 103,4 130 6 0,71 0,006 80 P-25 1.304 J-23 J-24 103,4 130 3 0,36 0,002 82 P-26 1.196 J-3 J-25 103,4 130 5 0,60 0,004 84 P-27 1.238 J-4 J-26 103,4 130 3 0,36 0,002 86 P-28 1.363 J-5 J-27 103,4 130 3 0,36 0,002 88 P-29 1.439 J-8 J-28 103,4 130 3 0,36 0,002 Sumber: Hasil Simulasi, 2021
Hasil  simulasi  pada  dari  program WaterCAD  didapat  juga  diameter  yang dihasilkan sehingga air dapat mengalir secara merata  untuk  masing-masing  daerah  layanan. Didapatkan  diameter  hasil  simulasi  yang terkeci yaitu 103,4 mm dan yang paling besar yaitu  235,2  mm.  untuk  hasil  lengkap  dari analisis  pipa  dengan  program  WaterCAD dapat dilihat pada Tabel 5.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil perencanaan jaringan distribusi  air  bersih  pada  wilayah  pelayanan dari  sumber  air  cabang  Sungai  Ambawang diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Jumlah proyeksi penduduk pada wilayah pelayanan  dari  sumber  air  cabang
Sungai  Ambawang  hingga  tahun  2041 yaitu sebanyak 57.662 jiwa.
2. Jumlah kebutuhan air bersih di wilayah pelayanan  dari  sumber  air  cabang
Sungai  Ambawang  hingga  tahun  2041
untuk  kebutuhan  air  domestik  adalah sebesar  4.555.298  liter/hari,  kebutuhan air  non  domestik  sebesar  1.095.100 liter/hari,  jumlah  kebutuhan  air  untuk pemadam kebakaran sebesar 1.130.079,6 liter/hari, dan total kehilangan air sebesar 847.559,7 liter/hari.  Sehingga  diperoleh  total kebutuhan  air  pada  wilayah  pelayanan dari sumber air cabang Sungai
Ambawang  adalah  sebesar  7.628.037,3
liter/hari atau sebesar 88,29 liter/detik.
3. Kapasitas  reservoir  yang  direncanakan untuk  dapat  melayani  kebutuhan  air bersih di wilayah pelayanan dari sumber
air  cabang  Sungai  Ambawang  yaitu sebanyak  1  buah ground reservoir dengan  kapasitas  1404  m 3 yang berdimensi 18m × 12m × 6,5m
4.
Berdasarkan  hasil  simulasi  hidrolis menggunakan  program  WaterCAD  v8i, pipa yang digunakan dalam perencanaan ini  menggunakan  pipa  HDPE  dengan diameter 110 mm dan 250 mm.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprillia, Ricka, dan Arwin Sabar. 2014. Kajian Rezim  Hidrologi  Dan  Salinitas  DAS
Landak–Kapuas Dalam Rangka Pengembangan Sungai Air Baku SPAM Regional Pontianak – Zona Hujan, Kota Pontianak . Badan Pusat Statistik. 2020. Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka 2020. https://kuburayakab.bps.go.id/publikasi . Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  Departemen Pekerjaan Umum. (2017). Buku Panduan Pengembangan Air Minum .
Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  Kementrian
Pekerjaan Umum. (2018).
Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  Kementrian Pekerjaan  Umum.  (2000). Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas
PU .
Perencanaan  Jaringan  Pipa  Transmisi  dan Disribusi Air Minum.
Kodoatie,  R.J.  dan  Sjarief,  Rustam,  2005.
Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu .
Andi, Yogyakarta.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor  122  Tahun  2015,  Tentang Sistem Penyediaan Air Minum,
Presiden  Republik  Indonesia,  Jakarta, 2015.
Peraturan  Menteri  Pekerjan  Umum  dan
Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia No.28/PRT/M/2016,  Tentang  Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan  Umum  Republik  Indonesia, Jakarta, 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2017, Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air  Untuk  Keperluan  Higiene  Sanitasi,
Kolam  Renang, Solus  Per  Aqua ,  dan
Pemandian Umum Departemen Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 89 Tahun 2020, Tentang Standar Satuan Harga  Barang  dan  Jasa  Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2021, Pontianak, 2020. SNI 7509:2011, Tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Jaringan Distribusi dan Unit Pelayanan SIstem Penyediaan Air Minum, Badan Standarisasi Nasional, Jakarta, 2012. SNI 7829: 2012, Tentang Bangunan Pengambilan  Air  Baku  Untuk  Instalasi Pengolahan Air Minum, Badan Standarisasi Nasional, Jakarta, 2012. SNI 7831: 2012, Tentang Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum, Badan Standarisasi Nasional, Jakarta, 2012. Syafran  Muhammad.  2013. Perencanaan
Distribusi  Air  Bersih  Di  Kecamatan Cimanggis, Kota Depok .
Yusuf  Wibisono, Metode  Statistik ,  Gadjah Mada  University  Press,  Yogyakarta,
2005