Abstrak—Sistem perpipaan loading dan unloading merupakan salah satu sistem terpenting di PT. PERTAMINA (Persero) RU VI Balongan yang berfungsi sebagai jalur bongkar dan pengisian minyak mentah dari kapal tengker ke tangki penyimpanan (storage tank). Pada jalur perpipaan loading- unloading  terdapat suatu sistem keamanan berupa emergency shutdown valve  yang berfungsi untuk menutup aliran crude oil dari subsea pipeline menuju ke tangki penyimpanan apabila terdapat bahaya. Sejak pertama dioperasikan hingga sekarang emergency shutdown vavlve tidak pernah digunakan karena tidak pernah terjadi bahaya, akan tetapi pada sistem tersebut akan dilakukan pengembangan/penambahan jalur aliran crude oil ke meterring system  dengan kapasitas yang relatif besar. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisa kinerja emergency shutdown valve  melalui pengamatan waktu respon yang diperlukan valve  untuk menutup aliran terhadap jenis aliran fluidanya (crude oil  Duri, Minas, DCO dan Jati Barang), selain itu dilakukan pengamatan terhadap pola aliran fluidamya ketika valve  mulai menutup (tutupan 0%, 25%, 50%, 75% dan 85%). Dari pengamatan tersebut diperoleh bahwa Apabila ditinjau dari nilai time respons shutdown valve, kinerja shutdown valve masih tergolong bagus, karena dapat menutup aliran fluida dalam waktu 72 detik dari diameter pipa sebesar 36 inch. Sedangkan apabila ditinjau dari ΔP sistem terhadap jenis aliran crude oil  dan jenis prosesnya dapat dikatakan bahwa kinerja shutdown valve  paling bagus ketika proses unloading, karena nilai ΔP paling besar yaitu1,4 x 10 -4 N/m 2 . Dari hasil pengamatan pola aliran  fluida, tekanan paling besar saat fluida menumbuk valve pada tutupan 85%.
Kata Kunci—Kinerja  emergency shutdown valve, loading- unloading.

## I. PENDAHULUAN
T. PERTAMINA (Persero) Revinery Unit VI Balongan merupakan  perusahaan kilang minyak yang mengolah minyak mentah ( crude oil ) menjadi bentuk bentuk Bahan Bakar Minyak (BBM), non BBM dan Petrokimia  [1].  Bahan baku yang diolah pada RU VI ini adalah minyak mentah yang berasal dari Duri dan Minas Riau, minyak mentah tersebut diangkut menggunakan kapal tanker yang kemudian dibongkar pada Single Point Mooring (SPM) sistem Loading dan Unloading . Proses unloading bekerja untuk membongkar minyak mentah dari kapal tanker menuju tangki penyimpanan ( storage tank ) yang bergerak sekitar 10 km, sedangkan proses
loading bekerja untik menyalurkan minyak jadi dari tangki penyimpanan menuju kapal tanker . Pada sistem loading dan unloading ini terdapat sebuah Emergency Shutdown valve yang merupakan salah satu bentuk sistem keamanannya, Emergency Shutdown valve pada sistem loading-unloading ini berfungsi untuk menutup aliran crude oil dari subsea pipeline menuju ke tangki penyimpanan  apabila terdapat accident . Dimana e mergency  shutdown valve adalah sebuah equipment yang hanya digunakan untuk mengisolasi sistem pada waktu shutdown .  Sehingga dalam sistem perpipaan minyak dan gas, Emergency Shutdown valve memiliki peranan yang sangat penting untuk menghindari terjadinya suatu accident yang tidak terduga dan secara tiba-tiba pada sistem.
Kurang lebih 30 tahun sejak pertama dioperasikan, Emergency Shutdown valve pada sistem loading-unloading ini belum pernah dioperasikan sama sekali karena keberadaan Shutdown valve yang sudah tidak berfungsi, akan tetapi pada sistem tersebut akan dilakukan pengembangan/penambahan jalur aliran crude oil ke meterring system dengan kapasitas yang relatif besar. Oleh karena itu diperlukan analisa kinerja Emergency Shutdown valve untuk meningkatkan keamanan sistemnya.  Analisa kinerja tersebut dilakukan dengan menggunakan parameter waktu tempuh yang diperlukan SDV untuk menutup aliran terhadap jenis aliran crude oil nya yang menggunakan software Simulink MATLAB, serta melakukan pengamatan terhadap pola aliran fluida menggunakan software Computational fluid dynamics.
Batasan-batasan masalah pada penelitian ini adalah: Analisa kinerja Sistem Shutdown Valve hanya dilakukan pada proses loading dan unloading , Data proses yang digunakan adalah data normal operation WGI (kontraktor Pertamina Balongan), analisa kinerja Sistem Shutdown Valve disimulasikan menggunakan software Simulink MATLAB dan Compu- tational Fluid Dynamics yang  ditinjau dari lamanya waktu valve untuk  menutup aliran fluida ( time respons ) dan perubahan tekanan dan kecepatan aliran fluida ketika valve mulai menutup, dimana  pengambilan data simulasi dilakukan pada perpipaan offshore dan onshore .

## II. URAIAN PENELITIAN
Dalam  bagian  ini akan dijelaskan mengenai langkah- langkah dalam menganalisa kinerja shutdown valve pada

## Analisa Kinerja Sistem Shutdown Valve pada Sistem Perpipaan untuk Proses Loading
dan Unloading di  Pertamina (Persero) Refinery Unit VI Balongan
Bahtaria Rohmah dan Totok Suhartanto
Jurusan Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : totoks@ep.its.ac.id
P
sistem perpipaan loading dan unloading PT. PERTAMINA Balongan.

## A. Alur penelitian
Pada  alur  penelitian  ini  dimulai dari kajian pustaka yang dilakukan untuk mendapatkan  wawasan umum yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu, study literatur dilakukan untuk mempelajari sistem shutdown valve , prinsip kerja sistem loading-unloading dan karakteristik crude oil pada perpipaan. Tahap berikutnya melakukan permodelan matematis dari shutdown valve dan sistem perpipaannya proses loading-unloading , setelah itu dilakukan simulasi menggunakan Simulink MATLAB untuk menghitung  waktu yang diperlukan valve untuk menutup aliran fluida apabila diberi sinyal menutup  ( time respons ). Setelah itu dilakukan persiapan simulasi untuk kinerja shutdown valve dengan cara mengumpulkan dan mengamati semua data yang diperlukan dalam analisa kinerja shutdown valve dalam simulasi menggunakan Computational Fluid Dynamics (CFD), simulasi menggunakan CFD ini bertujuan untuk melihat pola aliran fluida yang berdasarkan perubahan nilai tekanan dan kecepatan aliran ketika menumbuk shutdown valve yang mulai menutup.  Setelah itu, dilakukan analisa kinerja Shutdown valve pada Computational Fluid Dynamics ,  dan selanjutnya dilakukan analisa data, pembahasan hasil simulasi dan penyusunan laporan.
B. Karakteristik Crude Oil
Crude oil merupakan produk hasil dari sisa-sisa tanaman dan hewan yang terkubur didalam tanah selama berjuta-juta tahun, baik itu terkubur di dalam tanah daratan, danau maupun di dalam lautan [1] .  Adapun pada proses loading-unloading memiliki beberapa jenis crude oil yang melewati jalur perpiaannya dengan karkteristik pada Tabel 1.
C. Sistem  Loading dan Unloading di Pertamina RU VI
Balongan
Proses loading-unloading merupakan proses bongkar dan pengisian minyak dari tanker ke tangki penyimpanan ( storage tank). Sistem unloading crude oil pada Pertamina RU VI berasal dari kapal tanker yang memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Dari kapal tanker , crude oil pada Single Point Mooring (SPM) dipompa menuju tangki penyimpanan yang berjarak sekitar 20 km. Sedangkan sisrtem loading pada Pertamina RU VI merupakan proses penyaluran minyak jadi dari tanki penyimpanan ke tanker [2].
Pada sistem ini Shutdown  Valve memiliki peranan yang sangat penting karena merupakan salah satu bentuk keamanan sistem. Dengan adanya Shutdown Valve , kerja sistem dapat segera dihentikan apabila ada suatu kejadian yang membahayakan dan dapat mengurangi bentuk kecelakaan dan kerugian pada system (lihat Gambar 1).
Permodelan matematis pada sistem perpipaan ini menggunakan persamaan bernaulli yang memiliki kerugian ( headloss ) disepanjang aliran pipanya, aliran pada proses loading-unloading ini merupakan suatu aliran yang termampatkan, karena besaran kerapatan massa (densitas) dari fluida tidak berubah di sepanjang aliran fluida [3].  Oleh karena itu, permodelan matematisnya adalah:
Tabel 1.
Karakteristik Crude Oil [2] Komponen Duri Minas DCO Jati Barang Density (g/ml) 0.9317 0.8485 1.04 0.8301 Temperature Input ( o C) 60 60 50 50 Kecepatan Input (m/s) 2,7303 2,9969 1,3105 1,3105 Pour Point ( o C) 23.89 36 12 -18 27 Water (%vol) 0.8 0.5 0 0.8 Gambar. 1.  Skema proses loading-unloading [2].
Tabel 2.
Dimensi Perpipaan Sistem Loading-Unloading [2] Jenis Perpipaan Panjang Pipa (m) Diameter Dalam Pipa (mm) Ketebalan Pipa (mm) Kekasaran Pipa (mm) 36” 36” Onshore Pipeline 3,400 870.0 22.2 0.045 Offshore Pipeline 17,000 1 870.0 22.2 0.045
𝑃𝑃 1 + 1 2 𝜌𝜌𝑣𝑣 1 2 + 𝜌𝜌𝜌𝜌ℎ 1 = 𝑃𝑃 2 + 1 2 𝜌𝜌𝑣𝑣 2 2 + 𝜌𝜌𝜌𝜌ℎ 2 + ℎ 𝐿𝐿 (1)
Dimana: 𝑃𝑃 = Tekanan 𝜌𝜌 = Densitas 𝑣𝑣 = Kecepatan aliran fluida 𝜌𝜌 = Gaya grafitasi ℎ = Ketinggian relatif pada suatu referensi ℎ 𝐿𝐿 = kerugian tekanan yang terjadi pada suatu aliran, kerugian tersebut didapat dari persamaan ℎ 𝐿𝐿−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + ℎ 𝐿𝐿−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 . Untuk sistem perpipaan yang panjang dan terdapat banyak komponen, maka dimungkinkan besar kerugian minor akan lebih besar dari pada kerugian mayor .
Adapun karakteristik dimensi pada perpipaan loading- unloading ada pada Tabel 2.
D. Penentuan  Nilai  Time Respons Emergency Shutdown Valve
Shutdown valve adalah sebuah equipment yang hanya digunakan untuk mengisolasi waktu shutdown . Shutdown valve akan tetap terbuka ketika proses berjalan dan akan tiba- tiba menutup ketika ada perintah shutdow [4] . Jenis valve pada emergency shutdown valve di proses loading-unloading adalah Ball Valve , ball valve merupakan jenis valve yang memiliki
T-9 Loading Line Ø 36" Balast Line Ø 24" Crude Oil 42-T-101 SPM 150,000 DWT Loading Line Ø 36" HV -119 MOV -002 HV-401 MOV-215 Crude Oil 42-T-102 Decant Oil 42-T-305 HV -402
bentuk disc seperti bola dengan besar lubang sebesar diameter pipa. Sedangkan jenis aktuatornya adalah tipe aktuator elektro-hydraulik , yaitu dioperasikan dengan mengubah sinyal listrik (arus) yang diberikan oleh logic solver menjadi besaran hidraulik (tekanan) yang  selanjutnya digunakan untuk menggerakkan aktuator untuk menutup dan membuka shutdown valve , apabila bola diputar searah jarum jam, maka fluida akan mengalir. Sedangkan apabila bola diputar arah sebaliknya, maka akan menutup aliran fluida [4] (lihat Gambar 2).
Penentuan nilai time respons ini bertujuan untuk melihat berapa waktu yang diperlukan ESDV menutup 100% terhadap perubahan jenis crude oil . Untuk menentukan time respons tersebut menggunakan software SIMULINK pada MATLAB. Sebelum disimulasikan, perlu diketahui permodelan matematis dari valve dan sistem.
(1) Permodelan Emergency Shutdown Valve
Emergency shutdown valve memiliki tipe aktuator elektro- hydraulik dan valve tipe ball . jadi dari arus 4-20 mA diubah menjadi tekanan 3-15 Psi yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan aktuator, kemudian dari tekanan 3-15 Psi digunakan menggerakkan valve untuk melewatkan aliran fluida sebesar 0 –  6860 m 3 /hr. Sehingga Fungsi transfer  dari emergency shutdown valve adalah:
𝐹𝐹 𝑏𝑏 ( 𝑠𝑠 ) = 𝐾𝐾𝑣𝑣 . 𝑈𝑈 ( 𝑠𝑠 ) 𝜏𝜏𝑐𝑐𝑣𝑣 + 1 (2)
Dimana 𝐾𝐾 𝑣𝑣 adalah gain valve yang di dapat dari perbandingan span output valve terhadap span  input nya, sedangkan 𝜏𝜏 𝑐𝑐𝑣𝑣 adalah time constant valve ketika mencapai 63% dari set point nya. Untuk mendapatkan nilai time constant dapat diperoleh dari persamaan 𝑇𝑇 𝑣𝑣 = 𝑌𝑌 𝑐𝑐 / 𝐶𝐶 𝑣𝑣 , dengan 𝑌𝑌 𝑐𝑐 adalah faktor storaking time valve dan 𝐶𝐶 𝑣𝑣 adalah koefisien valve yang bernilai 0,39 untuk jenis I/P. ∆𝑉𝑉 adalah fraksi perubahan emergency shutdown valve dengan persamaan ( debit aliran maks  –  debit aliran min)/debit aliran maks . Sedangkan 𝑅𝑅 𝑣𝑣 adalah perbandingan time constant inherent dengan time stroke dengan nilai 0,3 untuk jenis aktuator piston. Gain dari emergency shutdown valve ( 𝐾𝐾 𝑣𝑣 ) dapat ditunjukkan  pada persamaan berikut: [6] : 𝐾𝐾 𝑣𝑣 = 𝐾𝐾 𝑚𝑚 / 𝑝𝑝 . 𝐾𝐾 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚
(3)
Dengan parameter bahwa span input i/p adalah keluaran logic solver (arus) dan span output i/p adalah masukan aktuator (tekanan), maka nilai 𝐾𝐾 𝑚𝑚 / 𝑝𝑝 didapatkan dari:
𝐾𝐾 𝑚𝑚 / 𝑝𝑝 = 15 − 3 20 − 4 = 12 16 (4)
Dengan parameter bahwa span input aktuator adalah masukan aktuator (tekanan) dan span output akuator adalah kluaran shutdown valve ( flowrate , maka nilai 𝐾𝐾 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 didapatkan dari:
𝐾𝐾 𝑚𝑚𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 = 6860 − 0 15 − 3 = 6860 12 (5)
Dari persamaan 4 dan 5 didapatkan 𝐾𝐾 𝑣𝑣 sebesar:
𝐾𝐾 𝑣𝑣 = 12 16 � 6860
12 � = 6860
16
(a)              (b) Gambar. 2. Ball Valve : (a) valve terbuka, (b) valve tertutup [4].
Tabel 3. Kriteria Perpipaan dan Aliran Fluida Kriteria Crude Oil Duri Minas DCO Jati Barang Viskositas (Pa.s) 0,2245 0,0095 0,1456 0,00212 Densitas (kg/m 3 ) 931,7 848,5 1040 830,1 Laju Aliran (m 3 /s) 6250 6860 3000
Diameter Pipa (m)
0,9144 D 1 = 0,9144 D 2 = 0,6096 Luas Pipa (m 2 ) 0,6564 A 1 = 0,6564 A 2 = 0,2917 Kecepatan Aliran (m/s) 2,645 2,903 v 1 = 1,269 v 2 = 2,856 Panjang Pipa (m) 3400 l 1 = 50 l 2 = 17.000 Ketahanan Pipa 0,000045 Pressure Input 120000 90000 215000 Gaya Grafitasi 9,8
Setelah nilai 𝐾𝐾 𝑣𝑣 didapat, selanjutnya dilakukan perhitungan nilai time constant dari emergency shutdown valve , hasilnya adalah:
𝜏𝜏 𝑐𝑐𝑣𝑣 = 3,581 0,39 �� 1,906 − 0 1,906 � +  0,3 � = 11,9
(2) Permodelan Matematis Sistem Loading-Unloading
Untuk permodelan matematis perpipaan ini digolongkan pada dua tipe, yaitu: perpipaan offshore dan perpipaan onshore , dengan asumsi bahwa emergency shutdown valve berada diantara perpipaan offshore dan onshore . Pada analisa loading perpipaan yang dikendalikan shutdown valve adalah perpipaan offshore dan pada analisa unloading perpipaan yang dikendalikan perpipaan onshore dengan besar flowrate sebelum masuk shutdown valve konstan. Pada perpipaan loading-unloading ini perubahan nilai kecepatan dan tekanan sangat berpenngaruh, sehingga permodelannnya menggunakan persamaan Bernaulli [3] . 𝑃𝑃 1 + 1 2 𝜌𝜌𝑣𝑣 1 2 + 𝜌𝜌𝜌𝜌ℎ 1 = 𝑃𝑃 2 + 1 2 𝜌𝜌𝑣𝑣 2 2 + 𝜌𝜌𝜌𝜌ℎ 2 + ℎ 𝑙𝑙
Nilai ℎ 1 dan ℎ 2 sama dengan nol, karena tidak ada perbedaan ketinggian pipa, sehingga persamaan 3.1 menjadi:
𝑃𝑃 2 = 𝑃𝑃 1 + 1 2 𝜌𝜌 ( 𝑣𝑣 1 2 + 𝑣𝑣 2 2 ) + ℎ 𝑙𝑙 𝑃𝑃 2 = 𝑃𝑃 1 + 𝜌𝜌𝑄𝑄 2 2( 𝐴𝐴 1 2+ 𝐴𝐴 2 2) + ℎ 𝑙𝑙 (5)
Adapun data perpipaan dan aliran fluida yang di dapat dari Pertamina RU VI maupun dari hasil perhitungan ada dalam Tabel 3.
Dari data-data pada Tabel 3 , dapat dihitung nilai headloss pipa, yaitu sebesar
• Crude oil Duri
ℎ 𝐿𝐿 = 43,7978 +   5,7641 = 49,5619
• Crude oil Minas ℎ 𝐿𝐿 = 24,2211 + 7,2 =   31,4211
• Crude oil DCO ℎ 𝐿𝐿 = 6,68 + 1,6154 = 8,2954
• Crude oil Jati Barang
ℎ 𝐿𝐿 = 22,273 + 1,6154 = 23,8884
E. Permodelan Matematis Sistem Loading-Unloading Adapun diagram blok dari pengendalian emergency shutdown valve terhadap aliran fluida pada perpipaan loading-unloading seperti pada Gambar 3. Dari Gambar 3  dijelaskan bahwa emergency shutdown valve mengendalikan perpipaan pada sistem loading-unloading yang terdiri dari perpipaan offshore dan onshore . Ketika proses loading , perpipaan offshore yang dikendalikan shutdown valve dan ketika proses unloading , perpipaan onshore yang dikendalikan shutdown valve . Dari diagram blok  dibuatlah wiring diagram dari permodelan matematis emergency shutdown valve dan dari parameter- parameter nilai kriteria perpipaan proses loading-unloading , sehingga dapat dimodelkan pada simulink seperti Gambar 4.
Pada Gambar 4 dijelaskan wiring dari permodelan matematis emergency shutdown valve dan perpipaan loading- unloading . Input berupa arus  keluaran dari logic solver yang diubah menjadi tekanan sebagai penggerak shutdown valve , dari input disambungkan pada shutdown valve ,  besaran yang keluar dari shutdown valve berupa besaran flow yang nantinya masuk pada sistem perpipaan offshore ( loading ) dan onshore ( unloading ), keluaran dari sistem perpipaan tersebut berupa besaran pressure yang  keluar dari  sistem, nilai pressure tersebut nantinya sebagai pembanding antara pressure yang masuk dan keluar dari sistem perpipaan loading-unloading .
(3) Simulasi Menggunakan Computational Fluid dynamics
Selain simulasi time respons dan ΔP sistem pada Simulink MATLAB, diperlukan juga simulasi aliran fluida pada Computational Fluid Dynamics , simulasi tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana pola aliran fluida pada perpipaan loading-unloading dan untuk melihat perbedaan tekanan dan kecepatan aliran fluida ketika menmbuk shutdown valve dan sesudah shutdown valve . Untuk simulasi Menggunakan Computational Fluid Dynamics diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut:
(1) Penggambaran Geometri dan Meshing
Sebelum running , tahap pertama melakukan gambar geometri pipa dan valve, serta melakukan meshing pada software Gambit 2.2.30. Untuk menggambar geometri, pertama-tama menentukan 10 titik untuk geometri pipa, kemudian titik-titik tersebut disambung menjadi sebuah bidang pipa tiga dimensi (volume bola). Adapun gambar geometri pipa tersebut ditunjukkan pada Gambar 5.
Berikutnya melakukan gambar geometri dan meshing valve dengan beberapa parameter bukaan pipa, yaitu: 100%, 75%, 50%, 25%, 15%. Untuk menggambar geometri valve , dilakukan pemilihan volume bola dengan diameter yang berbeda-beda sesuai bukaan valve,
Gambar.  3. Diagram blok pengendalian emergency shutdown valve terhadap aliran fluida pada perpipaan loading-unloading.
Gambar.  4. Wiring diagram perpipaan loading-unloading pada Simulink MATLAB.
Gambar. 5. Geometri dan meshing pada pipa.

## (2) Pendefinisian Bidang Batas
Setelah gambar geometri dan meshing  selesai dilakukan pendefinisian bidang batas pada pipa dan valve sebagai syarat penentuan parameter inlet , outlet , dan dinding bidang. Tipe bidang batas inlet adalah veloxity_inlet , tipe outlet adalah pressure_outlet , dan tipe dinding bidang adalah wall . Pada perpipaan loading-unloading ini gambar geometri perpipaannya sama, akan tetapi penentuan bidang i inlet dan outlet nya yang berbeda. Ketika proses loading , maka inlet perpipaanya terletak pada sisi kiri shutdown valve dan outlet perpipaanya terletak pada sisi kanan shutdown valve , begitu sebaliknya ketika proses unloading , yaitu inlet perpipaanya terletak pada sisi kanan shutdown valve dan outlet perpipaanya terletak pada sisi kiri shutdown valve .
(3) Simulasi Pola Aliran Fluida
Simulasi ini menggunakan software Fluent 6.2.16, pada tahap pertama dilakukan pembacaan mesh yang telah dibuat, kemudian dilakukan penentuan parameter-parameter besaran fisis yang telah ditetapkan fluent, adapun parameter tersebut berupa skala, persamaan, material, bidang batas, dan lain sebagainya.

## (4) Post Processing
Pada tahapan ini menggunakan software CFD- Post , tahapan ini dilakukan untuk mengamati pola aliran fluida dan nilai besaran yang diperlukan. Untuk  pengamatan pola aliran fluida ini dapat diamati melalui beberapa titik, dalam kasus pengamatan aliran fluida pada pipa dan valve diamati menggunakan dua titik, yaitu: tepat pada ball valve dan pada pipa keseluruhan. Besaran-besaran yang diamati pada CFD- Post ini berupa tekanan dan kecepatan aliran pada ball valve .

## III. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN
A. Analisa Time Respons Emergency Shutdown Valve
Analisa time respons ini digunakan untuk mengkaji kinerja emergency shutdown valve terhadap perubahan jenis aliran fluidanya, Time  respons merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mengkaji kinerja Emergency shutdown valve , karena apabila semakin lama time respon yang diperlukan maka kerugian dan potensi terjadinya bahaya akan semakin besar. ESDV ini memiliki time respons untuk menggerakkan valve selama 10 detik dari awal aktifasi, dan untuk menutup penuh membutuhkan waktu selama 1-2 detik per inci dari ukuran valve . Selain time respons dapat diamati juga perubahan tekanan fluida pada sebelum dan sesudah shutdown valve ketika menutup. Untuk nilai time respons dari shutdown valve dapat dilihat pada Gambar 6. Pada Gambar 6  menunjukkan bahwa ESDV memerlukan waktu 72 detik untuk membuka dan menutup valve dengan normal ketika terdapat suatu bahaya, ketika membuka, pada waktu itu juga ESDV sudah mampu melewatkan flowrate yang sesuai dengan keadaan normal. Nilai waktu tempuh ESDV untuk menutup valve selalu sama meskipun jenis aliran fluidanya berbeda, karena ESDV mempunyai range pressure tertentu untuk menutup valve dalam waktu yang sama. Akan tetapi  ketika  ESDV  menutup  nilai  ΔP  untuk  tiap-tiap jenis crude oil memiliki nilai yang berbeda, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 7.
Dari hasil simulasi pada Simulink MATLAB  dapat ditarik kesimpulan bahwa waktu yang diperlukan shutdown valve untuk menutup aliran fluida adalah tergolong cepat, yaitu 72 detik untuk  menutup aliran pipa yang berdiameter 36 inch. Dengan membandingkan waktu 72 detik degan 36 inch, maka kinerja shutdown valve tergolong bagus. Sedangkan apabila dibandingkan dengan karangteristik crude oil yang lewat dan panjang perpipaan sebelum shutdown  valve , maka kinerja shutdown valve paling bagus ketika proses loading , karena ΔP sistem ketika shutdown valve menutup bernilai paling besar.

## B. Analisa Pola Aliran Fluida
Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hubungan antara variasi bukaan valve dan nilai densitas pada suatu perpipaan dengan nilai tekanan dan kecepatan suatu fluida, dengan parameter bukaan valve 100%, 75%, 50%, 25%, dan 15%.
(1) Tekanan pada Variasi Bukaan Valve
Berikut pola perubahan tekanan crude oil pada variasi bukaan valve :
Gambar  8  menunjukkan perubahan tekanan yang dialami crude oil ketika menumbuk sebuah valve . Nilai perubahan tekanan diamati pada tiga  titik, yaitu ketika tepat menumbuk valve ,  ketika melewati ruang kosong sisa bukaan valve dan ketika sesudah valve . Untuk lebih jelasnya dapat diamati pada Gambar 9.
Pada  Gambar  9  menjelaskan tentang pengaruh perubahan tekanan terhadap suatu penghalang, semakin besar penghalang yang ditumbuk maka semakin besar juga nilai tekanan pada saat itu, karena fluida mengalir dengan kecepatan tertentu dihentikan seketika, sehingga akan menimbulkan pressure drop yang besar juga. Sedangkan ketika di bawah ESDV nilai tekanan lebih kecil, karena nilai kecepatan pada posisi tersebut menjadi lebih besar.
(a)                      (b) Gambar. 6. Time respons dari Emergency shutdown valve (a) saat membuka, (b) saat menutup.
(a)                    (b) Gambar. 7. Nilai ΔP ketika ESDV menutup  (a) crude oil loading , (b) crude oil unloading.
(a)          (b)          (c)          (d) Gambar. 8. Pola perubahan tekanan crude oil pada variasi bukaan valve (a) 75%, (b) 50%, (c) 25%, (d) 15%.
(a)                      (b)
Gambar. 9. Perubahan tekanan crude oil unloading terhadap bukaan valve (a) Tepat menubruk valve , (b) Ruang sisa bukaan valve.

## (a)        (b)        (c)        (d)
Gambar.  10.  Pola kecepatan aliran crude oil pada variasi bukaan valve (a) 75%, (b) 50%, (c) 25%, (d) 15%.
(2) Kecepatan Aliran Fluida pada Variasi Bukaan Valve Berikut pola kecepatan aliran crude oil pada variasi bukaan valve .
Gambar 10 adalah nilai kecepatan aliran yang berubah terhadap variasi bukaan valve dan jenis crude oil nya. Nilai kecepatan aliran yang diamati adalah ketika tepat menabrak valve , ketika melewati ruang sisa bukaan valve , dan ketika sesudah valve , nilai tersebut dapat diamati pada Gambar 11.
(a)                      (b)

## (c)                      (d)
Gambar.  11.  Perubahan Kecepatan Aliran Fluida (a) Crude Oil DCO, (b) Crude Oil Jati Barang, (C) Crude Oil Duri, (d) Crude Oil Minas.
Hampir semua jenis crude Oil terlihat bahwa semakin besar penghalang suatu aliran crude oil maka semakin besar nilai kecepatannya, karena perjalanan aliran tiba-tiba terhalang sehingga lama-kelamaan akan terhenti dan mecari ruang yang kosong untuk dialiri. Sedangkan kecepatan yang melewati ruang sisa bukaan valve akan semakin tinggi, karena semua aliran fluida yang terhalang akan pindah ke ruang kosong tersebut.  Disisi lain kecepatan sesudah ESDV akan semakin kecil dibandingkan kecepatan  ketika sebelum dan di bawah ESDV, karena kecepatan aliran fluida harus dibagi pada luasan yang lebih lebar.

## C. Analisa Kinerja Shutdown Valve
Analisa kinerja shutdown valve dilakukam menggunakan parameter nilai time respons shutdown valve dan perubahan nilai pressure dan kecepatan aliran fluida pada saat menubruk shutdown valve , di bawah shutdown valve dan sesudah shutdown valve . Dari hasil analisa didapat garis besar bahwa apabila ditinjau dari nilai time respons shutdown valve , kinerja shutdown valve masih tergolong bagus, karena dapat menutup aliran fluida dalam waktu 72 detik dari diameter pipa sebesar 36 inch. Waktu 72 detik dengan diameter yang hampir 1 meter tersebut dapat digolongkan dalam waktu yang cepat. Sedangkan  apabila  ditinjau  dari  ΔP  sistem  terhadap  jenis aliran crude oil dan jenis prosesnya dapat dikatakan bahwa kinerja shutdown valve paling bagus ketika proses unloading , karena nilai ΔP sistem ketika shutdown valve menutup paling besar. Selain itu apabila dilihat dari perubahan tekanan dan aliran fluida dapat dikatakan bahwa semakin besar luasan shutdown valve yang menutup aliran fluida maka nilai tekanannya semakin tinggi dan nilai kecepatannya semakin menurun dari kecepatan masukan fluidanya. Dengan jenis shutdown valve pada Pertamina RU VI Balongan berupa ball valve , maka shutdown valve akan mampu untuk menutup aliran dengan waktu 72 detik dengan nilai tekanan yang semakin meningkat ketika luas tutupan valve semakin besar, karena karakteristik dari ball valve sendiri dapat meminimalkan overpressure pada sistem tekanan rendah dan dapat meminimalkan turbulensi aliran.

## IV. KESIMPULAN
Adapun Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Analisa kinerja emergency  shutdown valve menggunakan parameter  nilai time respons shutdown valve ,  ΔP  sistem, dan perubahan  nilai pressure dan kecepatan aliran fluida pada saat menubruk shutdown valve , di bawah shutdown valve dan sesudah shutdown valve .
2) Apabila ditinjau dari nilai time respons shutdown valve , kinerja shutdown valve masih tergolong bagus, karena dapat menutup aliran fluida dalam waktu 72 detik dari diameter pipa sebesar 36 inch. Sedangkan apabila ditinjau dari  ΔP  sistem  terhadap  jenis  aliran crude oil dan jenis prosesnya dapat dikatakan bahwa kinerja shutdown valve paling bagus ketika proses unloading ,  karena  nilai  ΔP paling besar yaitu1,4 x 10 -4 N/m 2 .
3) Dengan jenis shutdown valve pada Pertamina RU VI Balongan berupa ball valve , maka shutdown valve akan mampu untuk menutup aliran dengan waktu 72 detik dengan nilai tekanan yang semakin meningkat ketika luas tutupan valve semakin besar.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Oilfield Processing, Volume Two: Crude Oil, Francis S. Manning and Richard E. Thompson, Pennwell Books, Oklahoma, 1995
[2] Pertamina RU VI. 20012. New Independent Flushing System SPM 150,000 DWT. Balongan Jawa Barat
[3] Fox R. W., Pritchard P. J., dan McDonald Alan T. 2010. Intruduction to Fluid Dinamics Seventh Edition . Emertus: John Wilet & sons. Inc.
[4] GEA 19186 Becker Emergency Shutdown Valve. Elk Grove Village, Illinois 60007 USA. 2011
[5] Prayoga, Araya D. 2012. Perancangan Sistem Pengendalian Tekanan dan Laju Aliran untuk Kebutuhan Refueling System pada DPPU Juanda Surabaya . Surabaya: ITS.