Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol.4, No.6 Juni 2019

## ANALISIS PERBANDINGAN PEMBERIAN KONSENTRASI TAWAS
TERHADAP  PENURUNAN  KONSENTRASI  TOTAL  SUSPENDED  SOLID (TSS)  PADA  PROSES  PENGOLAHAN  AIR  LIMBAH  DI  IPAL  RSUD  45 KUNINGAN

## Hanan Sudiana
Prodi Kesehatan Masyarakat, FIKes, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan Email: hanan.dian87@gmail.com

## Abstrak
Air  limbah  yang  berasal  dari  aktivitas  rumah  sakit  memerlukan  pengolahan  dan pengendalian parameter sesuai peraturan yg berlaku diantaranya parameter Total Suspended  Solid  (TSS).  Tujuan  penelitian    adalah    mengetahui  konsentrasi  tawas yang  optimum  untuk  menurunkan  konsentrasi  TSS.  Hasil  penelitian  menunjukan dengan  penambahan  larutan  tawas  6%,  8%  dan  10%  konsentrasi  TSS  semakin menurun,  tetapi  pada  penambahan  larutan  tawas  12%  hasilnya  menunjukkan kenaikan  lagi  pada  konsentrasi  TSS.  Kesimpulan  penelitian  bahwa  penggunaan tawas  bisa  dijadikan  pilihan  untuk  mengatasi  masalah  tingginya  konsentrasi  TSS air  limbah, untuk air limbah IPAL  RSUD 45 Kuningan  konsentrasi  tawas optimal pada prosentase 10%.
Kata Kunci : Jar Test, Koagulasi, Tawas, pH, TSS.

## Pendahuluan
Rumah sakit  merupakan salah satu  tempat  bagi  masyarakat  dalam upaya  untuk menjaga  dan  mengoptimalkan  kesehatan  tubuh  masyarakat  selain  klinik,  puskesmas, ataupun tempat praktek kesehatan lainnya. Disamping itu, selain sebagai tempat berobat dan  tempat  para  dokter  menjalankan  tugasnya,  rumah  sakit  juga  biasanya  dilengkapi dengan  ditunjang  oleh  unit-unit  lainnya,  seperti  ruang  operasi,  ruang  laboratorium, ruang  farmasi,  ruang  administrasi,  ruang  dapur,  ruang  laundry,  tempat  pengolahan sampah  dan  juga  pengolahan  limbah,  serta  penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan dalam bidang kesehatan.
Untuk  Pengelolaan  limbah  gas  dan  limbah  padat  sudah  dikelola  sesuai  dengan peraturan dan juga prosedur yang berlaku. Sedangkan untuk parameter limbah cair hasil pemeriksaan  laboratorium  menunjukkan  adanya  nilai  yang  fluktuatif.  Hasil  dari pengujian dan kualitas pengolahan limbah cair  yang diuji tidak terlepas dari dukungan pengelolaan  limbah  cair  tersebut.  Pengelolaan  yang  baik  pada  limbah  cair  sangat
diperlukan  guna  mendukung  kualitas  dari  effluent  sehingga  hasilnya  tidak  lebih  dari syarat baku mutu  yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak  adanya pencemaran  yang terjadi pada lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, maka dilakukan penelitian pengelolaan limbah cair di RSUD 45 Kuningan.
Berdasarkan  hasil  dari  uji  petik  sampel  pemeriksaan  kualitas  air  limbah  yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLHD) Propinsi Jawa Barat didapatkan data parameter TSS sebesar 52 mg/l. konsentrasi ini melebihi Nilai Ambang Batas  yang  dipersyaratkan  didalam  Permenkes  1204  tentang  Persyaratan  Kesehatan Lingkungan  Rumah  Sakit  yakni  30  mg/l.  Oleh  sebab  itu  diperlukan  upaya  pengolahan secara  teknis  yang  tepat  dan  efisien  terhadap  air  limbah  RSUD  45  Kuningan  agar parameter TSS tersebut memenuhi syarat.
Limbah  dalam  bentuk  cair  yang  diperoleh  dari  berbagai  kegiatan  disemua  unit rumah  sakit  baik  yang  mengandung  mikroorganisme  pathogen,  kimia  beracun  dan radioaktif wajib dikelola sebelum dibuang, hal ini dimaksudkan agar mutu limbah cair tersebut  kadarnya  tidak  lebih  dari  kadar  baku  mutu  limbah  cair  sesuai  dengan  batas yang berlaku. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengoptimalkan keamanan dari bahaya pencemaran  lingkungan  sebagaimana  diamanatkan  dalam  peraturan-peraturan kementerian sebagai berikut :
A. Menurut  Permenkes  RI  No.1204/Menkes/SK/X/2004,  limbah  rumah  sakit  yaitu semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair dan  gas.  Limbah  cair  adalah  semua  bahan  buangan  yang  berbentuk  cair  yang kemungkinan  mengandung  mikroorganisme  pathogen,  bahan  kimia  beracun  dan radioaktif.
B. Menurut  Menteri  Negara  Lingkungan.  "Keputusan  Menteri  Negara  Lingkungan Hidup  No.  58  Tahun  1995  Tentang:  Baku  Mutu  Limbah  Cair  Bagi  Kegiatan Rumah  Sakit."  (1995).  Pasal  7  (1)  Setiap  penanggung  jawab  kegiatan  atau pengelola  rumah  sakit  wajib  1.  Diwajibkan  untuk  Melakukan  pengelolaan  pada limbah  cair  sebelum  dibuang  sehingga  mutu  limbah  cair  yang  dibuang  tidak melampaui Baku Mutu Limbah Cair yang telah ditetapkan; 2. Saluran limbah cair dibuat  dengan  bentuk  tertutup  dan  di  design  dengan  kedap  air  sehingga  dapat mencegah  terjadinya  rembesan  air  hujan  hal  ini  dimaksudkan  agar  limbah  cair dapat  terkelola  dengan  baik;  3.  Alat  ukur  dipasang  berdasarkan  debit  laju  alir
limbah  cair  dan  melakukan  pencatatan  debit  harian  limbah  cair  tersebut, pencatatan dilakukan secara rutin dan diperiksa secara berkala; 4. Memeriksakan kadar  parameter  Baku  Mutu  Limbah  Cair  tersebut  sebagaimana  dalam  lampiran keputusan ini kepada laboratorium yang berwenang sekurang-kurangnya satu kali dalam  sebulan;  5.  Selain  keempat  hal  diatas,  perlu  juga  menyampaikan  laporan tentang  catatan  debit  harian  dan  kadar    parameter  baku  Mutu  Limbah  Cair sebagaimana  dimaksud  huruf  c  dan  d,  dimana  untuk  waktunya    sekurang- kurangnya  yaitu  tiga  bulan  sekali  kepada  Gubernur  dengan    tembusan  Menteri, Kepala Bapedal, Direktur Jenderal Badan Tenaga  Atom Nasional, instansi teknis yang  membidangi  rumah  sakit  dan  juga  instansi  lain  yang  dianggap  perlu  sesuai dengan  aturan  perundang-undangan  pemerintah  yang  berlaku. Sesuai  pula  dengan berbagai pendapat sebagai berikut :
1. Yulvizar,  Cut.  "Efektivitas  Pengolahan  Limbah  Cair  Dalam  Menurunkan Kadar  Fenol  di  RSUD  Dr.  Zainoel  Abidin  (Rsudza)  Banda  Aceh." Jurnal Biologi  Edukasi 3.2  (2013):  9-15.  menyatakan  pendapat  (Soewarso,  1996) bahwa  rumah  sakit  merupakan  sarana  kesehatan  dalam  melaksanakan fungsinya  menghasilkan  buangan  yang  berupa  limbah,  baik  limbah  padat, limbah  cair  dan  gas.  Dan  pendapat  (Agnes  dan  Azizah,  2005)  Limbah  cair rumah  sakit  adalah  semua  limbah  cair  yang  dihasikan  akibat  proses  satuan kerja  seluruh  lingkungan  rumah  sakit  yang  diduga  mengandung  bahan  kimia berbahaya.  Pencemaran  lingkungan  dapat  terjadi  akibat  adanya  pengolahan limbah  yang  kurang  tepat  sehingga  dapat  menimbulkan  dampak  yang merugikan  bagi  masyarakat  Hal  ini  tentunya  perlu  penanganan  yang  baik  dan benar.  Melalui  suatu  instalasi  yang  disebut  dengan  IPAL  atau  sering  juga disebut  sebagai  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  (Said,1999).  Prinsip  dari pengelolaan limbah dalam bentuk cair merupakan pengelolaan yang dilakukan secara  menyeluruh  baik  teknis  maupun  non-teknis  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku. Limbah tersebut diolah di dalam IPAL rumah sakit dimulai dari unit-unit penghasil limbah cair dengan cara pembersihan secara fisik terhadap bahan-bahan  organik,  secara  mikrobiologis  oleh  bakteri  dan  diakhiri pembunuhan kuman dengan cara klorinasi.
2. Paramita,  Nadia.  "Evaluasi  Pengelolaan  Sampah  Rumah  Sakit  Pusat Angkatan  Darat  Gatot  Soebroto." Jurnal  Presipitasi 2.1  (2007):  51-55. Kegiatan  rumah  sakit  yang  memproduksi  limbah  padat  organik  dan anorganik.  Karakteristik  limbah  padat  dibagi  menjadi  rumah  tangga  dan medis  yang  harus  dengan  segera  dihancurkan,  sehingga  tidak  menimbulkan masalah  lingkungan.  Salah  satu  cara  untuk  mencegah  bahaya  yang ditimbulkan  oleh  limbah  tersebut  adalah  dengan  menggunakan  pengelolaan limbah rumah sakit yang tepat dari sumbernya hingga bagian perusakannya.
3. Herlambang,  Arie.  "Pencemaran  air  dan  strategi  penggulangannya." Jurnal Air  Indonesia 2.1  (2011).  Hadirnya  material  koloid  dapat  menyebabkan keruhnya air yang bisa berdampak pada kesehatan dan keindahan air.
Pencemaran air terjadi akibat adanya kontaminasi dari air limbah dan berdampak  buruk  pada  manusia.  Pencemarannya  dapat  berlangsung  melalui berbagai  proses,  diantaranya  yaitu  :  Kimiawi,  Biologi  maupun  langsung secara fisik. Sebagaimana Depkes RI (1997) menyatakan bahwa keterpaparan air limbah bisa dibedakan sebagai berikut:
a) Keterpaparan kimiawi: Secara garis besar, proses pencemaran air secara kimiawi terjadi akibat adanya pembuangan limbah cair ke aliran air dan menjadi  makanan  bagi  hewan-hewan  mikroba  yang  tinggal  di  perairan tersebut.  Air  yang  sudah  dicemari  limbah  cair  biasanya  mengandung bahan organik dan garam anorganik. Air  yang telah terkontaminasi oleh limbah cair dapat  dipastikan pencemarannya melalui  tes pencemaran air yang dapat dilihat hasilnya selama 5 hari..
b) Keterpaparan  secara  Fisik:  Keterpaparan  secara  fisik  dapat  ditandai dengan  adanya  perubahan  dari  warna,  aroma  yang  menandakan  bahwa air tersebut telah terkontaminasi oleh zat yang disebut kerosin.
c) Keterpaparan secara Biologi: Keterpaparan secara biologi dapat ditandai dengan  terkontaminasinya  air  oleh  mikroorganisme  yang  dapat memberikan dampak buruk bagi manusia.
Beban  total  padatan  tersuspensi  atau  TSS  (Total  Suspended  Solid)  adalah salah  satu  parameter  penting  untuk  mengevaluasi  pencemaran,  kadarnya disarankan untuk tidak melebihi 30 mg/liter ini dapat menyebabkan pendangkalan
badan air karena proses penggumpalan dan pengendapan yang berasal dari sel-sel mikroorganisme  dan  berukuran  lebih  kecil,  sebagaimana  pendapat  pendapat  dan peraturan sebagai berikut :
a. Hong  &  Wei  Sheng  2013,  Air  dapat  dikatakan  keruh  jika  air  tersebut mengandung  begitu  banyak  partikel  bahan  yang  memiliki  warna  kecoklatan seperti  lumpur  dan  menyebabkan  air  menjadi  keruh,  meliputi  :  lumpur, bahan-bahan  organik,  lumpur,  dan  juga  partikel-partikel  kecil  dalam  bentuk suspense  lainnya.  Kekeruhan  akibat  pencemaran  air  akan  mengganggu penetrasi  sinar  matahari  dan  stabilitas  fotosintesis  tanaman  air.  Selain  itu pathogen  dapat  berlindung  di  dalam  atau  disekitar  bahan  penyebab kekeruhan.
b. Fardiaz,  1992,    Definisi  Total  Suspended  Solid  (TSS):  merupakan  istilah untuk  zat  yang  dapat  membuat  air  menjadi  keruh,  zat  ini  memiliki karakteristik  yang  unik  yaitu  tidak  dapat  larut  dan  juga  tidak  mengendap.
Padatan  atau  zat  ini  membentuk  partikel  kecil  bahkan  lebih  kecil dibandingkan  dengan  ukuran  sedimen,  mikroorganisme  dan  bahan-bahan organik  lainnya.  Air  yang  telah  tercemar,  jika  dibiarkan  dalam  waktu  yang cukup lama maka akan terjadi penggumpalan bahkan pengendapan.
c. Tri  Lestarai,  Siska. Keefektifan  Penambahan  Dosis  Tawas  Dalam Menurunkan  Kadar  TSS  (Total  Suspended  Solid)  Pada  Limbah  Cair  Rumah Makan . Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016. Keberadaan TSS (Total  Suspnded  Solid)  dapat  menyebabkan  pendangkalan  badan  air, pertumbuhan  tanaman  tertentu  yang  bisa  menjadi  racun  bagi  mahluk  hidup lainnya.
d. Lampiran  b Keputusan  menteri negara lingkungan hidup  No. 58 tahun 1995 tanggal 21 desember 1995 Parameter TSS kadar maksimum 30 mg/liter
e. Rügner,  Hermann,  et  al.  "Turbidity  as  a  proxy  for  total  suspended  solids (TSS) and particle facilitated pollutant transport in catchments." Environmental earth sciences 69.2 (2013): 373-380.
Pengukuran  kekeruhan  sering  digunakan  untuk  menilai  jumlah  padatan tersuspensi dalam air.
f. Hannouche,  Ali,  et  al.  "Relationship  between  turbidity  and  total  suspended solids  concentration  within  a  combined  sewer  system." Water  Science  and Technology 64.12  (2011):  2445-2452.  menegaskan  adanya  hubungan  linier yang  kuat  antara  kekeruhan  dan  konsentrasi  total  suspended  padatan  (TSS).
Namun, kemiringan hubungan ini bervariasi antara kondisi cuaca kering dan basah, serta antar tempat.
g. Suarez, Sonia, Juan M. Lema, and Francisco Omil. "Pre-treatment of hospital wastewater by coagulation–flocculation and flotation." Bioresource Technology 100.7  (2009):  2138-2146.  Strategi  pre-treatment  yang  diusulkan untuk  limbah  cair  rumah  sakit  berguna  untuk  mengasimilasi  karakteristik fisiko-kimia,  Beban  total  padatan  tersuspensi  (TSS)  adalah  salah  satu parameter penting untuk mengevaluasi pencemaran.
h. Rossi, Luca, et al. "Sediment contamination assessment in urban areas based on total suspended solids." Water research 47.1 (2013): 339-350. TSS secara rutin  diukur  dalam  survei  lapangan  dan  dapat  dianggap  sebagai  pelacak kontaminasi.
1. Koagulasi/flokulasi
Koagulasi dapat diartikan sebagai proses penambahan bahan kimia tertentu ke  dalam  air  sehingga  terjadi  interaksi  koagulan  dengan  kontaminan  seperti partikel-partikel  yang  disebut  koloid.  Proses  koagulasi  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor yaitu pH, dosis, dan kekeruhan. Ini sesuai dengan beberapa pendapat sebagai berikut :
a. Rifa’i, Joko. Pemeriksaan kualitas air bersih dengan koagulan alum dan PAC di IPA  Jurug  PDAM  kota  Surakarta .  Diss.  Universitas  sebelas  Maret,  2013.
Koagulasi  didefinikan  sebagai  proses  penambahan  bahan  kimia  tertentu  ke dalam  air.  Bahan  kimia  yang  digunakan  dalam  proses  koagulasi  tersebut dinamakan  sebagai  koagulan.  Koagulan  sendiri  memiliki  fungsi  yang  amat penting  yaitu  mengurangi  kekeruhan,  warna  dan  bau  dalam  air  yang mempengaruhi kualitas air.
b. (Wardani,  Rachmawati S., Bambang  Iswanto,  and Winarni  Winarni.  "Pengaruh pH  Pada  Proses  Koagulasi  Dengan  Koagulan  Aluminum  Sulfat  Dan  Ferri Klorida." Jurnal Teknologi  Lingkungan Universitas  Trisakti 5.2 (2010): pp-40.)
Koagulasi  dapat  terjadi  dengan  adanya  interaksi  koagulan  yang  terkontaminasi seperti  partikel  koloid.  Proses  koagulasi  sendiri  dapat  juga  dipengaruhi  oleh beberapa faktor diantaranya yaitu pH, dosis, dan kekeruhan.
c. Sher,  Farooq,  Atiq  Malik,  and  Hao  Liu.  "Industrial  polymer  effluent  treatment by  chemical  coagulation  and  flocculation." Journal  of  Environmental Chemical Engineering 1.4 (2013): 684-689)Serangkaian uji jar dilakukan dengan berbagai nilai  pH  dan  jumlah  dosis  koagulan  dan  flokulan.  Setelah  setiap  uji,  lapisan supernatan  efluen  yang  diolah  dianalisis  untuk  kebutuhan  oksigen  kimiawi (COD),  padatan  tersuspensi  (SS),  warna  dan  kekeruhan.  Efisiensi  proses bervariasi  antara  10  dan  98%  pada  removal  COD,  antara  23  dan  91%  pada removal  padatan  tersuspensi  dan  antara  kekentalan  kekeruhan  37%  dan  99%. Dengan  menggunakan  nilai  optimal  dari  uji  jar  yang  sama,  yang mengindikasikan  bahwa  proses  koagulasi  dan  flokulasi  kimia  adalah  Sebuah solusi yang layak untuk pengolahan efluen yang dihasilkan.
2. Tawas
Aluminium Sulfat  atau Al 2 (SO 4 ) 3 adalah koagulan yang paling banyak digunakan untuk pengolahan air selama beberapa abad. Selanjutnya juga menurut John Bratby dalam bukunya Coagulation and Flocculation in Water and Wastewater Treatment, menyatakan nilai pH dari berbagai konsentrasi larutan Aluminium Sulfat di tunjukan pada gambar berikut :
Grafik 1 : nilai pH dari konsentrasi larutan Aluminium Sulfat
Adapun  penelitian  yang  dilakukan  Jafari,  Hamid  Reza,  Mohammad Hassanlou  Rad,  and  Mohammad  Reza  Hassanlou. "Evaluating  Chemical
4,0 3,5 2,5 2,0 3,0 pH 0 30 20 10 40 50 CONCENTRATION, % ALUM
Stabilization  of  Dispersive  Clay  by  Aluminum  Sulfate  (Alum)." World  Applied Sciences Journal 18.15 (2012):  613-616. Total padatan tersuspensi  (TSS) pada  air yang tercuci menurun dengan meningkatkan kandungan tawas.

## 3. Metoda Jar Test
Metoda  penelitian  yang  akan  dipakai  untuk  menentukan  konsentrasi  Tawas yang  optimal  adalah  dengan  Metode  Jar  Test.    Metoda  ini  dilakukan  dengan menggunakan  alat  yang  disebut  skala  laboratorium,  untuk  memastikan  kondisi  air yang  tercemar.  Hasil  dari    Metode  ini  dapat  dilihat  dari    nilai  Ph  dalam  kadar  air tersebut,  variasi  dalam  penambahan  dosis  koagulan  atau  polimer,  pada  skala laboratorium  untuk  memprediksi  kebutuhan  pengolahan  air  yang  sebenarnya. (Masrun. 1987)
a. Proses metoda Jar Test
Metode ini dilakukan untuk dapat memberikan simultan pada proses kolagulasi dan flokulasi  yang dapat terdeteksi melalui bau,  rasa dan juga  warna. Metode ini  ampuh  untuk  diterapkan  pada  tipe  pengadukan  dan  pengendapan  yang terjadi di clarification plant pada skala laboratorium. Selain itu, Jar test juga memiliki variable kecepatan  putar  pengaduk  yang  mampu  mengontrol  energi yang  diperlukan  untuk  proses. Ada  dua  tahap  yang  dilakukan  dalam  proses pengujian jar  test .  Alat  yang  digunakan  untuk  melakukan  tes  ini  disebut sebagai floculator.  Floculator disebut  juga  sebagai  alat untuk  melakukan flokulasi. Floculator terdiri dari beberapa hal yang ditinjau dari cara kerjanya, diantaranya  baffle,  pneumatic  dan  mechanic.  Pada  dasarnya Floculator memiliki  tugas  untuk  dapat  melakukan  pengadukan  secara  lambat  agar  tidak terjadi  mikro  flok  yang  ada  dan  menggumpal.  Selain  itu, Jar  Test juga memberikan  data  mengenai  kondisi  optimum  untuk  parameter-parameter proses seperti :
1) Dosis koagulan
2) pH
3) Metode pembubuhan bahan kimia
4) Kepekatan larutan kimia
5) Waktu dan intensitas pengadukkan cepat dan pengadukan lambat
6) Waktu penjernihan
Sebagai contoh , Jika memang Jar test dilakukan untuk dapat menentukan dosis optimum koagulan pada air baku tertentu, kondisi proses berikut ini harus dibuat  sama  pada  semua  tabung  yang  digunakan  pada  metode Jar  test , diantaranya yaitu :
1) Contoh air baku
2) Temperature
3) pH
4) konfigurasi motor
5) konfigurasi tabung
6) intensitas pencampuran
7) periode pencampuran
8) periode sedimen
b. Tujuan Uji Jar Test
Jar  Test bertujuan  untuk  mengetahui  konsentrasi  koagulan  yang  tepat (optimum) untuk mengatasi kekeruhan pada air sampel.

## Metode Penelitian
Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah eksperimen menentukan dosis (konsentrasi)  koagulan  yang  optimum  untuk  menurunkan  konsentrasi Total  Suspended Solid (TSS).
Adapun  Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  air  limbah  di  IPAL  RSUD  45 Kuningan,  dan    teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah random  sampling , sampel penelitian adalah air limbah IPAL yang berjumlah 4 buah sampel .
Dalam  penelitian  ini,  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  teknik  pengumpulan  data eksperimen. Eksperimen yang dilakukan adalah Jar Test antara lain :
1. Ruang Lingkup Pelaksanaan Jar Test
Uji Jar Test dilakukan di Laboratorium SMA N 2 Kuningan. Percobaan berlangsung selama 3-6 jam. Sampel yang akan diolah berasal dari IPAL RSUD 45 Kuningan. Variabel yang diamati pada percobaan ini adalah :
a. Koagulan yang digunakan merupakan Tawas dengan variasi dosis 6%, 8%, 10% dan 12%.
b. Parameter yang akan diuji melingkupi :
1) Total Suspended Solid (TSS)
2) pH
Adapun  konsentrasi  optimum  Tawas    didapatkan  setelah  Data  hasil eksperimen dianalisa dengan melihat perbandingan :
1. Nilai pH awal sebelum dilakukan eksperimen dan nilai pH sesudah eksperimen.
2. Konsentrasi  Tawas  yang  di  tambahkan,  Konsentrasi  TSS  awal  sebelum dilakukan eksperimen dan konsentrasi TSS sesudah eksperimen.
Dosis Tawas (%) pH sesudah Jar Test Ratarata TSS sesudah Jar Test Ratarata Sampel Sampel 1 2 3 4 1 2 3 4 Blanko 2
4
6 8
Gambar 2 : Form Dosis Tawas, pH sesudah Jar Test, Rata-rata pH, Konsentrasi

## TSS sesudah Jar Test dan Rata-rata konsentrasi TSS

## Hasil dan Pembahasan
1. Pengaruh prosentase larutan tawas terhadap nilai pH
Berdasarkan pengamatan menunjukkan adanya perubahan nilai pH yang menurun, yaitu berbanding terbalik dengan setiap penambahan larutan tawas 6%, 8%, 10% dan  12%.  Hal  itu  disebabkan  tawas  adalah  koagulan  bersifat  asam  dan  dengan sifat tersebut mampu mengikat zat yang tersuspensi dalam air limbah dengan cara membuat  ikatan  ikatan  berupa  penggumpalan  yang  disebut  proses  koagulasi. Koagulasi  terjadi  karena  interaksi  koagulan  dengan  kontaminan  seperti  partikel koloid.  Proses  koagulasi  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yaitu  pH,  dosis,  dan kekeruhan.  Pada  setiap  penambahan  konsentrasi  larutan  tawas  2%,    nilai  pH menurun rata-rata 0,7. Penurunan pH terendah adalah 0,1 dan tertinggi 1,4
2. Pengaruh prosentase larutan tawas terhadap Konsentrasi TSS
Berdasarkan  grafik  menunjukan  adanya  perubahan/trend  konsentrasi  TSS  yang menurun,  berbanding  terbalik  dengan  penambahan  larutan  tawas  6%,  8%  dan 10%, tetapi pada penambahan larutan tawas 12% hasilnya menunjukkan kenaikan lagi pada konsentrasi TSS.
a. Konsentrasi Tawas Optimum
Terdapat  perbedaan  trend  pada  Konsentrasi  TSS  dengan  penambahan Konsentrasi  Tawas  12  %  dibanding  dengan  hasil  konsentrasi  TSS  dengan penambahan  konsentrasi  tawas  6%,  8%  dan  10%,  yakni  terjadi  trend penurunan,  sehingga  kekeruhan  mengalami  titik  balik  menjadi  lebih  tinggi, ikatan  menjadi  lemah  sehingga  ikatan  flok  mudah  terlepas  yang mengakibatkan  kekeruhan  meningkat  dan  angka  TSS  kembali  naik.  Hal  ini sesuai  dengan  pendapat  Wardani,  Rachmawati  S.,  Bambang  Iswanto,  dan Winarni dalam Jurnal Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti 5.2 (2010): pp-40.)  bahwa  Koagulasi  terjadi  dengan  interaksi  koagulan  dengan kontaminan  seperti  partikel  koloid.  Proses  koagulasi  dipengaruhi  oleh beberapa faktor yaitu pH, dosis, dan kekeruhan.
Sebagai gambaran dapat dilihat pada grafik berikut :

## Grafik 3 : Perbandingan Konsentrasi Tawas Dengan Penurunan Konsentrasi TSS
Grafik  3  tersebut  menunjukan  bahwa  secara  berturut  turut  dari  perlakuan penambahan  konsentrasi  tawas  6%,  8%  sampai  10%  adanya  kecenderungan peningkatan besaran konsentrasi dalam penurunan konsentrasi TSS yakni 10 mg/L, 37  mg/L  dan  44  mg/L,  sedangkan  ketika  penambahan  konsentrasi  tawas  12%  ada penurunan besaran konsentrasi TSS, yaitu sebesar 40 mg/L atau ada selisih 4 mg/L dari  sebelumnya  (44  mg/L),  sehingga  peneliti  berkesimpulan  bahwa  konsentrasi
tawas  yang  optimum  didapatkan  pada  saat  pemberian  tawas  10  %,  karena  proses koagulasi mencapai keadaan bentuk flok yang mempunyai ikatan terkuat.
b. Konsentrasi TSS dengan pemberian Konsentrasi Tawas 6 %
1) Dari  4  percobaan  hasilnya  semuanya  menunjukan  trend  menurun  pada konsentrasi TSS
a) Percobaan  Pertama  turun  dari  80  mg/L  menjadi  76  mg/L,  artinya turun sebesar 4 mg/L.
b) Percobaan Kedua turun dari 89 mg/L menjadi 79 mg/L, artinya turun sebesar 20 mg/L
c) Percobaan Ketiga turun dari 81 mg/L menjadi 73 mg/L, artinya turun sebesar 8 mg/L.
d) Percobaan  Keempat  turun  dari  57  mg/L  menjadi  48  mg/L,  artinya turun sebesar 9 mg/L.
2) Besarnya penurunan konsentrasi TSS
a) Rentang  penurunan  konsentrasi  TSS  yaitu  dari  4  mg/L  sampai dengan 20 mg/L.
b) Rata-rata penurunan konsentrasi TSS yaitu 10 mg/.
c) Konsentrasi TSS dengan pemberian Konsentrasi Tawas 8 %
3) Dari  4  percobaan  hasilnya  semuanya  menunjukan  trend  menurun  pada konsentrasi TSS
a) Percobaan  Pertama  turun  dari  80  mg/L  menjadi  51  mg/L,  artinya turun sebesar 31 mg/L.
b) Percobaan Kedua turun dari 89 mg/L menjadi 40 mg/L, artinya turun sebesar 49 mg/L
c) Percobaan Ketiga turun dari 81 mg/L menjadi 34 mg/L, artinya turun sebesar 47 mg/L
d) Percobaan  Keempat  turun  dari  57  mg/L  menjadi  36  mg/L,  artinya turun sebesar 21 mg/L.
4) Besarnya penurunan konsentrasi TSS
a) Rentang  penurunan  konsentrasi  TSS  yaitu  dari  21  mg/L  sampai dengan 49 mg/L
b) Rata-rata penurunan konsentrasi TSS yaitu 37 mg/L
c) Konsentrasi TSS dengan pemberian Konsentrasi Tawas 10 %
5) Dari  4  percobaan  hasilnya  semuanya  menunjukan  trend  menurun  pada konsentrasi TSS
a) Percobaan  Pertama  turun  dari  80  mg/L  menjadi  33  mg/L,  artinya turun sebesar 47 mg/L
b) Percobaan Kedua turun dari 89 mg/L menjadi 32 mg/L, artinya turun sebesar 57 mg/L
c) Percobaan Ketiga turun dari 81 mg/L menjadi 33 mg/L, artinya turun sebesar 48 mg/L
d) Percobaan  Keempat  turun  dari  57  mg/L  menjadi  32  mg/L,  artinya turun sebesar 25 mg/L
6) Besarnya penurunan konsentrasi TSS
a) Rentang penurunan konsentrasi TSS yaitu dari 25 mg/L sampai dengan 57 mg/L
b) Rata-rata penurunan konsentrasi TSS yaitu 44 mg/L
c) Konsentrasi TSS dengan pemberian Konsentrasi Tawas 12 %
7) Dari  4  percobaan  hasilnya  semuanya  menunjukan  trend  menurun  pada konsentrasi TSS.
a) Percobaan  Pertama  turun  dari  80  mg/L  menjadi  43  mg/L,  artinya turun sebesar 37 mg/L
b) Percobaan Kedua turun dari 89 mg/L menjadi 34 mg/L, artinya turun sebesar 57 mg/L
c) Percobaan Ketiga turun dari 81 mg/L menjadi 37 mg/L, artinya turun sebesar 48 mg/L
d) Percobaan  Keempat  turun  dari  57  mg/L  menjadi  38  mg/L,  artinya turun sebesar 19 mg/L
8) Besarnya penurunan konsentrasi TSS
a) Rentang penurunan konsentrasi TSS yaitu dari 19 mg/L sampai dengan 57 mg/L
b) Rata-rata penurunan konsentrasi TSS yaitu 40 mg/L.

## BLIBIOGRAFI
Bratby,  John.  2006  ” Coagulation  and  Flocculation  in  Water  and  Wastewater Treatment ” Printed by TJ International Second Edition : India.
Baskan,  Meltem  Bilici,  and  Aysegul  Pala.  2006  " A  statistical  experiment  design approach  for  arsenic  removal  by  coagulation  process  using  aluminum sulfate ." Desalination 254.1 : 42-48.
Bérubé,  D.,  and  C.  C.  Dorea.  2008  " Optimizing  alum  coagulation  for  turbidity, organics,  and  residual  Al  reductions ." Water  Science  and  Technology:  Water Supply 8.5 : 505-511.
Chow, Christopher WK, et al. 2009 " Optimised coagulation using aluminium sulfate for the removal of dissolved organic carbon. " Desalination 245.1-3 : 120-134.
Daphne,  Low  Hui  Xiang,  Handojo  Djati  Utomo,  and  Lim  Zhi  Hao  Kenneth.  2011
" Correlation  between  turbidity  and  total  suspended  solids  in  Singapore rivers. " Journal of Water Sustainability 1.3 : 313-322.
Herlambang,  Arie.  2011  "Pencemaran  air  dan  strategi  penggulangannya." Jurnal  Air Indonesia 2.1.
Hannouche, Ali, et al. 2011 " Relationship between turbidity and total suspended solids concentration  within  a  combined  sewer  system ." Water  Science  and Technology 64.12 : 2445-2452.
Tri  Lestarai,  Siska.  2016 Keefektifan  Penambahan  Dosis  Tawas  Dalam  Menurunkan Kadar  TSS  (Total  Suspended  Solid)  Pada  Limbah  Cair  Rumah  Makan .  Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Van  Leeuwen,  John,  et  al.  2002 "Application  of  a  fractionation  technique  for  better understanding  of  the  removal  of  natural  organic  matter  by  alum coagulation." Water Science and Technology: Water Supply 2.5-6 : 427-433.
Wardani, Rachmawati S., Bambang Iswanto, and Winarni Winarni. 2010 "Pengaruh pH Pada  Proses  Koagulasi  Dengan  Koagulan  Aluminum  Sulfat  Dan  Ferri Klorida." Jurnal Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti 5.2 : pp-40.).
Yulvizar,  Cut.  2013  "Efektivitas  Pengolahan  Limbah  Cair  Dalam  Menurunkan  Kadar Fenol  Di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Dr.  Zainoel  Abidin  (Rsudza)  Banda Aceh." Jurnal Biologi Edukasi 3.2 : 9-15 .