## TELSINAS

## SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI DESA REJASA KECAMATAN PENEBEL KABUPATEN TABANAN
I Ketut Nuraga 1 , I Komang Agus Ariana 2
Dosen Program Studi Teknik Sipil, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Jln Bedugul No. 39, Sidakarya Denpasar Bali, Indonesia
E-mail : nuraga_ketut@yahoo.co.id
ABSTRACT : Rejasa Village at Tabanan regency is the village were classified into the critical water source especially for real water (domestic & non-domestic), including 4 (four) sub-villages : Rejasa Kaja, Rejasa Kelod, Pacut & Kelembang.
To handle the critical water, water sources from other villages can be used such as the Beji water source in Pitra village of Penebel district. The expected water source discharge around 7.50 lt/s, and it’s confirmed to be able to fulfill the drinking water requirement of Rejasa village citizens until the requirement projection in the year 2040 for around 5.0 lt/s.
The water flow from Beji water source in Pitra to the connection system to the reservoir with the gravity flow system. The water availability is separated into 4 sub-systems, which are the Rejasa Kaja  reservoir  with  volume  design  of  200  m3,  the  Rejasa  Kelod  reservoir  (V  =  175  m 3 ),  the  Pacut reservoir (V = 100 m 3 ), and the Kelembang reservoir (V = 100 m 3 ).
Keyword : gravitation flow, pipe flow and reservoir system and watercad analysis .

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Perkembangan pembangunan di Kabupaten Tabanan telah memberikan konsekuensi tersendiri  bagi  perkembangan  sektor-sektor  lain di  daerah  tersebut,  dan  juga  penyediaan  sarana dan  prasarana  penunjangnya.  Salah  satunya adalah  kebutuhan  akan  ketersediaan  sumber  air baku  untuk  melayani  kebutuhan  air  bersih masyarakat  terutama  masyarakat  pedesaan  dan juga  untuk  kegiatan  pertanian,  peternakan, perikanan, industri, rekreasi, dan aktivitas sosial budaya.
Pada saat ini daya dukung sumber daya air di Kabupaten Tabanan mulai menurun, sehingga penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok  sehari-hari  masyarakat  merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan lainnya. Upaya  pemenuhan  kebutuhan  air  baku  telah memunculkan persoalan dalam kaitannya dengan pembangunan  prasarana  dan  sarana  penyediaan air baku yang memadai.
Permasalahan  air  baku  di  Kabupaten Tabanan  secara  umum  hampir  sama  dengan daerah  lainnya  dimana  dapat  diuraikan  sebagai berikut :
1. Penurunan  debit  sumber  air  yang  ada, sehingga dapat mengakibatkan menurunnya  kapasitas  produksi  yang dikelola saat ini.
2. Rendahnya  tingkat  pelayanan  air  bersih pedesaan dan banyaknya desa yang belum terlayani.
3. Penambahan  kapasitas  produksi  pada sistem yang ada berbenturan dengan subak untuk kepentingan air irigasi.
4. Potensi  sumber  air  cukup,  tetapi keterbatasan kapasitas sarana dan prasarana sistem penyediaan air baku yang ada.
5. Keterbatasan  sumber  air  yang  dimiliki daerah  studi  menyebabkan  tingkat pemenuhan  kebutuhan  air  bersih  sangat rendah dan menjadi daerah kritis air.
Desa Rejasa merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Tabanan. Kondisi  desa-desa  di  sekitarnya  saat  ini mengalami permasalahan pemenuhan kebutuhan  air  bersih  untuk  masyarakat  di bagian  selatan  wilayah  desa  tersebut.  Desa Rejasa  termasuk  daerah  tropis  yang  sangat sulit  mendapatkan  air  bersih  dan  hanya mengandalkan pasokan air melalui
pembelian  air  dalam  mobil  tangki    untuk memenuhi  kebutuhan  air  bersih  sehari-hari. Dalam  satu  minggu  masyarakat  membeli  air sebanyak 4 m 3 seharga Rp. 100.000,- Sejalan  dengan  uraian  tersebut  diatas, dengan  tetap  memperhatikan  keterkaitan  dan kesinambungan program pengembangan sumber daya  air  di  wilayah  Kabupaten  Tabanan  serta upaya-upaya  yang  sudah  pernah  dilaksanakan, maka  dirasa  sangat  perlu  untuk  dilakukan pembangunan  prasarana  dan  sarana  penyediaan air  bersih  yang  memadai  yang  memiliki jangkauan  yang  lebih  luas.  Disamping  itu perlunya upaya pemanfaatan sumber air yang ada secara  optimal  melalui  pembangunan  prasarana dan sarana penyediaan air bersih bagi masyarakat pedesaan,  agar  terpenuhi  standar  kebutuhan  air bersih perhari dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

## Pokok Masalah
Pokok permasalahan di kedua wilayah ini adalah pemenuhan kebutuhan air bersih sangat sulit. Hal ini  berkaitan  dengan  ketersediaan  sumber  air yang terbatas dan terutama pada musim kemarau. Kekurangan  air  tersebut  tidak  hanya  menjadi ancaman  bagi  petani  tetapi  juga  sumber  air minum.  Dampak  kekeringan  di  musim  kemarau yang  terjadi  semakin  memperparah  kehidupan masyarakat pedesaan di desa Rejasa jaringan air minum yang ada sudah mengalami kerusakan.

## Tujuan dan Sasaran
Tujan  dari  penelitian  ini  adalah  dapat memberikan gambaran detail tentang potensi air yang ada serta melakukan kajian terhadap sistem penyediaan  air  bersih  dengan  memanfaatkan sumber  air  berupa  mata  air  Pitra  di  desa  Pitra Penebel Tabanan.
Sasaran dari studi ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas  di desa Rejasa Penebel Tabanan.
Dengan adanya jaringan air bersih yang memadai diharapkan  pelayanan  terhadap  pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat dapat dipenuhi dengan baik sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setempat.

## Lingkup Pembahasan
Ruang  lingkup  kegiatan  yang  dilakukan  dalam studi ini meliputi beberapa jenis kegiatan seperti diuraikan dibawah ini :
A. Analisis kebutuhan air bersih penduduk,
B. Survey dan pengukuran topografi
C. Survey kualitas air.
D. Analisis  hidraulika  system  penyediaan air  bersih.dengan  aplikasi  program Watercad.

## Lokasi Pekerjaan
Lokasi  pekerjaan  ini  di  Desa  Rejasa  di Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan.
Gambar 1. Lokasi Studi

## LANDASAN TEORI
Proyeksi Jumlah Penduduk
Proyeksi pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan metode Geometric Rate of Growth .  Jadi  pertumbuhan  penduduk dinyatakan  dengan  suatu  besaran  angka pertumbuhan penduduk ( rate of growth ) yang besarnya  sama  untuk  setiap  tahun  dan dihitung dengan persamaan :
P n = P o (1 + r) n Dengan : P n = jumlah penduduk pada tahun n P o =  jumlah  penduduk  pada  tahun  awal (dasar)
r  = angka pertumbuhan penduduk (%) n  = periode waktu dalam tahun

## Standar Kebutuhan Air Penduduk
Berdasarkan  jenis  pemakaian  terutama untuk  masyarakat  pedesaan  maka ditetapkan kebutuhan air minum penduduk  sebesar  60  lt/or/hari,  dengan faktor kehilangan di jaringan pipa sebesar 20 %

## Lokasi Studi

## TELSINAS

## Prinsip Dasar Pengaliran Pipa
Pipe  flow  atau  aliran  dalam  pipa  merupakan aliran tertutup dimana air kontak dengan seluruh penampang  saluran.  Dimensi  profil  melintang didasarkan  atas  besarnya  kapasitas  rencana saluran yang direncanakan Pada perencanaan saluran  pipa, dianggap aliran tetap dan uniform (steady uniform flow). Dalam perhitungan dimensi saluran dapat  dipakai rumus Strickler  sebagai berikut (KP-03, 1986 ; 15).

## Q = A . V
V = K. R 2/3 . I 1/2 P A R  Dengan : Q = debit  rencana saluran (m 3 /dt). V = kecepatan aliran (m/dt). K = koefisien Strickler. R = jari-jari hidrolis (m) A = luas penampang basah (m 2 ) P =  keliling basah (m)
Dalam  perhitungan  dimensi  pipa  ini,  kecepatan aliran pada sirkuit pipa ditetapkan sebagai berikut ( Sularso, Tahoma, H., 1983 ; 63 )
V = 1,0 – 2,0 m/dt, untuk pipa berdiameter kecil. V = 1,5 – 3,0 m/dt, untuk pipa berdiameter besar.

## Prinsip Energi Pada Pengaliran Pipa
Pada  persoalan-persoalan  pengaliran  pipa, umumnya yang dimaksud adalah pengaliran pipa yang  permanen (stasioner, steady flow) adalah suatu  aliran  dalam  pipa  dimana    pada  setiap penampang  debitnya  tetap  atau  dQ/dt  =  0
(Realino,1974; 7). Persoalan-persoalan pengaliran pipa diselesaikan dengan  menggambarkan  garis  energi (energy line) dan  garis  tekanan (hydraulic line) dengan menerapkan  persamaan  Bernoully.  Persamaan Bernoully    pada  pengaliran  pipa  antara  2  titik dapat  ditulis  sebagai  berikut (Ven Te Chow,
1979). g V P Z g V P Z 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1        Dengan :
H   =  total head (m) P    =   tekanan (t/m 2 ) V    =  kecepatan (m/dt)
Z    =  tinggi potensial (m) g    =   gaya gravitasi (m/dt 2 )
Gambar 2. Garis Kemiringan Energi dan
Hidrolik Pada Saluran Pipa
Sumber : Thomas M. Waski,, 1999 ; 30.
Dengan  konsep  pengaliran  diatas,  besarnya energi aliran dihitung dengan persamaan :
g 2 V P Z H 2     ;   Z HGL P    Dengan :
HGL =  hydraulic grade line.

## Diameter Rencana Pipa Transmisi
Dalam estimasi besarnya diameter pipa dapat didekati dengan persamaan kehilangan tinggi akibat gesekan sebagai berikut :
  f H g Q L f D . . 2 .). . 25 . 0 ( . . 2   5 / 1 Dengan :
D  = diameter pipa (m),
Gambar 3  Grafik Hubungan Re – f
Sumber : NB. Weber,  1971 ; 97.
Reinold  Number  pada  pengaliran  pipa  dihitung dengan persamaan sebagai berikut :
   D V Re Dengan :
V  =  kecepatan aliran (m/dt),
D  =  diameter pipa (m), υ  =  kekentalan kinematik aliran (pada suhu 20 o C, υ = 1,004.10 -6 ).
Kekasaran relative pipa bagian dalam dihitung dengan rumus :
k r = k D x 1000 Dengan :
D  =  diameter bagian dalam pipa (m) k  =  kekasaran efektif pipa

## Tabel   1.  Koefisien Kekasaran Pipa
Type of Pipe
K
Cast iron, bitumen lined
Cast iron, concrete lined Uncoated steel Coated steel Galvanised iron Coated cast iron
Uncoated cast iron Wet-mix spun precast concrete Glazed stoneware, mortar not wiped on inside of joint 0,03 0,03 0,03 0,06 0,16 0,16 0,30 0,60 3,00
Sumber : NB. Weber, 1971 ; 97.
Kehilangan Tinggi Tekan (Head Losses) Kehilangan  tinggi  pada  pengaliran  pipa  dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :
Kehilangan  Tinggi  Mayor adalah  kehilangan tinggi  yang  disebabkan  karena  faktor  gesekan pada  pipa (friction). Kehilangan  tinggi  mayor dapat  ditulis  dengan  persamaan  sebagai  berikut
(Thomas M. Walski, 1999 ; 33)
g 2 . D V . L . f Hf 2  Dengan :
Hf  = kehilangan tekanan (m) L   = panjang pipa (m) D   = diameter pipa (m) V   = kecepatan aliran (m/dt) f   = faktor friction. S  = kemiringan pipa.
Kehilangan tinggi minor (minor losses) adalah kehilangan  tinggi yang  disebabkan  oleh  adanya instrumen-instrumen  pada  jaringan  pipa,  seperti
belokan,  pembesaran dan  pengecilan penampang,  sambungan,  kran  air  dan sebagainya., dinyatakan dalam bentuk tinggi kecepatan  ( velocity head ),  menggunakan hubungan :
g V K h L 2 2  Dengan :
Hf  = kehilangan tekanan (m) hl   = minor losses (m) K   = keofisien head loss dan peralatan
V   =  kecepatan  rata-rata  aliran  sebelum melalui peralatan
L   = panjang pipa (m)
Penggunaan Aplikasi WaterNet Menurut Triatmadja (2007), progam
WaterNet dirancang  untuk  melakukan simulasi aliran air atau fluida lainnya (bukan gas) dalam pipa, baik dengan sistem jaringan tertutup  ( loop ),  sistem  jaringan  terbuka (bercabang) maupun sistem jaringan campuran  antara  loop  dan  percabangan. Adapun  langkah-langkah  untuk  membuat jaringan  perpipaan  dalam  aplikasi  Waternet adalah :

## a . Membuat File Baru
Untuk membuat file baru, klik Menu Utama File  kemudian  klik  New  atau  klik  Tombol New File.
Gambar 4. Tampilan Jendela Default    pada Aplikasi WaterNet

## b.  Menggambar Jaringan Pipa
Untuk  menggambar  jaringan  pipa,  klik tombol  Pipa  dan  bawa  cursor  ke  Jendela Grafis,  maka  cursor  akan  berbentuk  pensil pada tampilan aplikasi dan siap menggambar

## Jurnal Ilmiah TELSINAS
pipa.  Tekan  mouse  sebelah  kiri  dan  drag  (tarik dengan tetap menekan mouse) untuk menggambar  pipa  dengan  panjang  sesuai keinginan pengguna. Gambar 5. Model Skema Jaringan Perpipaan pada Aplikasi WaterNet c. Run ning Jaringan Perpipaan
Setelah  skema  jaringan  perpipaan  telah  selesai digambar  lengkap  dengan  komponen  yang diperlukan,  kemudian  akan  dilakukan  running jaringan perpipaan dengan cara mengklik tombol GO yang terdapat pada tampilan aplikasi.
Gambar 6. Tampilan Jendela Informasi Variabel
Setelah tampilan tersebut muncul, kemudian klik GO  dan WaterNet akan  segera run ning.  Hasil run ning dilaporkan secara singkat dengan jendela Report.  Pada  sebelah  kanan  atas  akan  muncul lingkaran  berwarna  hijau  yang  menunjukkan bahwa  simulasi  sukses  dan  jaringn  tidak mempunyai masalah.

## KONDISI SISTEM EKSISTING Sumber Mata Air
Mata  air  Beji  Pitra  berada  di  daerah  aliran sungai (DAS) Tukad Yeh Hoo. Mata air ini berada  pada  koordinat 08°25’ 43,1” LS dan 115° 08’ 20,0” BT. Lokasi mata  air ini dapat dicapai  dengan  mudah  karena  berada  di pinggir jalan desa dan kondisi jalannya relatif baik.
Gambar 7. Lokasi Mata Air
Sumber : Peta Map Info Bali.

## Gambar 8. Kondisi Mata Air Beji Pitra

## Sumber : Survey Lapangan, 2016.
Pada  bulan  Oktober  2016  dilakukan pengukuran langsung debit mata air tersebut, dimana besar debit yang didapat sekitar 10,24 lt/dt dengan jarak kurang lebih 1,00 km dari desa Rejasa
M.A. Pitra Ds. Rejasa

## Jurnal Ilmiah

## Tata Guna Lahan
Prosentase  penggunaan  lahan  di  Desa  Rejasa adalah  untuk  perkebunan  43,18  %,  persawahan irigasi 27,21 %, sawah tadah hujan 27,61 % dan untuk pemukiman 2,0 %.
Gambar 9.    Peta Tata Guna Lahan Desa Rejasa dan Sekitarnya
Sumber : Peta Map Info Bali.

## Kondisi Hidromorfologi Mata Air
DAS M.A. Beji Pitra secara hidrologi masih hijau dan  di  hulunya  terdapat  saluran  irigasi  yang secara teknis dapat memberikan suplai  debit yang berupa air rembesan melalui aquifer bawah tanah (deep aquifer) menuju  kolam  tampungan  yang cukup besar. Tanah  permukaan  DAS  M.A.  (mata  air)  sangat stabil. Dasar kolam tampungan berupa batu padas yang  mempunyai  morfologi  heterogen  dan bergelombang dengan dasar  kerikil dan berbatu. Airnya sangat jernih dan terdapat peliharaan ikan secara alami.

## Pemanfaatan Mata Air Saat Ini
Saat  ini  terdapat  6  (enam)  jaringan  air  minum yang memanfaatkan mata air Beji Pitra, yaitu :
1. Sistem Jaringan Sigaran
2. Sistem Jaringan Jegu
3. Sistem Jaringan Rumah P Sudana (pemilik lahan)
4. Sistem Jaringan Nyeleket
5. Sistem Jaringan  Rejasa
6. Sistem Jaringan Buruan Kondisi  jaringan  tersebut  di  atas  sudah mengalami kerusakan sehingga banyak air yang bocor dalam perjalanan menuju daerah layanan.
Gambar 10. Kondisi Hidromorfologi  Mata Air Beji Pitra
Sumber : Survey Lapangan, 2016.
Gambar 11. Skema Sistem Jaringan
Eksisting di Lokasi Mata Air
Sumber : Survey Lapangan, 2016 .

## Data Penduduk
Berdasarkan  sensus  penduduk  terakhir (2015),  jumlah  penduduk  di  Desa  Rejasa Kecamatan    Penebel  pada  tahun  2015 sebanyak sebanyak 1.619 jiwa dengan jumlah KK  sebanyak  566  KK.  Dengan  demikian rata-rata  jumlah  penduduk  pada  setiap  KK sebanyak 3 jiwa.
Data penduduk Desa Rejasa bila ditinjau per dusun adalah : 1. Rejasa Kaja : 187 KK (569 jiwa)
2. Rejasa Kelod  : 178 KK (487 jiwa) 3. Pacut :   82 KK (215 jiwa) 4. Kelembang : 119 KK (348 jiwa) Sedangkan  jumlah  penduduk  untuk  jalur pemakaian air baku saat ini :
1. Br. Tatag
:   54 KK (175 jiwa)
2. Penatahan :    6 KK (30 jiwa)
3. Kekeran :   80 KK (251 jiwa) 4. Rejasa Kaja : 187 KK (569 jiwa)
5. Rejasa Kelod  : 178 KK (487 jiwa)

## Jurnal Ilmiah TELSINAS
Luas Pipa Kecepatan ( inch) (cm) (m 2 ) (m/dt) (m 3 /dt) (lt/dt) 1 Jaringan Menana 3 7,62 0,00456 1,00 0,00456 4,56 2 Jaringan Jegu 6 15,24 0,01823 1,00 0,01823 18,23 3 Nyeleket 3 7,62 0,00456 1,00 0,00456 4,56 4 Buruan 6 15,24 0,01823 1,00 0,01823 18,23 5 Rejasa 6 15,24 0,01823 1,00 0,01823 18,23
63,81 Sumber : Hasil Perhitungan. No. Sistem Jaringan Diameter Pipa Jumlah Debit . Tabel 2. Jumlah Penduduk di Desa Rejasa

## Sumber : Monografi Desa Rejasa, 2016.

## KONSEP PENGEMBANGAN DAN DESAIN
Beradasarkan  rencana  pemanfaatan  system, kondisi topografi dan sistem sosial yang ada di daerah  studi,  maka  cakupan  sistem  desain jaringan air minum di desa Rejasa mencakup : a. Revitalisasi sumber mata air Pitra
b. Instalasi pengolahan air
c. Reservoir air  dengan sistem gravitasi.
d. Pipa tranmisi.
e. Bak Pembagi
f. Keran Pelayanan

## Standar Kebutuhan Air Minum
Untuk  perencanaan  ini  standar  kebutuhan  air minum  yang  ditetapkan  berdasarkan  ketentuan yang ditetapkan seperti tabel di bawah ini
Tabel 3. Standar Kebutuhan Air  Minum
Sumber : Ditjen Cipta Karya , 1982.

## PEMBAHASAN Analisis Potensi Air
Analisis  potensi  air  didasarkan  atas  pengukuran pada  sistem  pemakaian  air  yang  ada  saat  ini. Pengukuran dilakukan dengan metode sederhana dengan pelampung dengan jarak alur lurus aliran outflow  sesuai  dengan  kondisi  di  lapangan. Kecepatan aliran dihitung dengan rumus :
V = T L ;   Q = V x A
Dengan : V = kecepatan aliran (m/dt)
L = panjang ruas aliran (m)
T = waktu tempuh (dt) Q = debit aliran (m 3 /dt) A = luas penampang aliran (m 2 ).
Data  pengukuran  dan  besarnya  kecepatan aliran disajikan  pada tabel di bawah ini.

## Tabel 4 Potensi Mata Air Beji Pitra

## Kualitas Air
Sesuai  dengan  hasil  uji  laboratorium kesehatan,  maka  dari  aspek  unsur-unsur organik  dan  anorganik  diketahui  bahwa  air M.A. Beji Pitra memenuhi syarat kesehatan. Namun dari aspek kandungan Coliform dan E Coli  diketahui  bahwa  air  M.A.  Beji  Pitra tidak  memenuhi  syarat  kesehatan,  sehingga pemanfaatan  air  M.A.  Beji  Pitra  diperlukan pengolahan sebelum diminum

## Tabel 5. Hasil Uji Laboratorium Kualitas
Air
Penduduk Rumah Tangga Rata-rata Jiwa (jiwa) (KK) Per RT 1 Rejasa Kaja 569 187 3 2 Rejasa Kelod 487 178 3 3 Pacut 215 82 3 4 Kelembang 348 119 3 1619 566 3 Desa/Kelurahan No. Jumlah Domestik Non-domestik Kehilangan Air
(liter/kapita/hari) (liter/kapita/hari) (liter/kapita/hari) > 2,000,000 Metropolitan > 210 60 50 1,000,000 - 2,000,000 Metropolitan 150-210 40 45 500,000 - 1,000,000 Besar 120-150 30 40 100,000 - 500,000 Besar 100-150 20 30 20,000 - 100,000 Sedang 90-100 10 24 3,000 - 20,000 Kecil 60-100 30 Jumlah Penduduk Jenis Kota Jumlah Kebutuhan Air

## Jurnal Ilmiah TELSINAS
Jml. Pendd Jiwa (2015) 2020 2025 2030 2035 2040 Rejasa Kaja 569 598 629 661 694 730
Rejasa Kelod 487 512 538 565 594 625
Pacut
215 226 237 250 262 276
Kelembang
348 366 384 404 425 446
Jumlah 1,619 1,702 1,788 1,880 1,975 2,076 Sumber : Hasil Perhitungan. Proyeksi (jiwa) Daerah Layanan Dusun : Rejasa Kaja Desa  : Rejasa 2015 2020 2025 2030 2035 2040 1 Jumlah Penduduk jiwa 569 598 629 661 694 730 2 Tingkat Pelayanan % 100 100 100 100 100 100 3 Penduduk Terlayani jiwa 569 598 629 661 694 730 4 Kebutuhan Domestik lt/kap/hr 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 lt/dt 0.59 0.62 0.65 0.69 0.72 0.76 5 Kebutuhan Non Domestik lt/kap/hr 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 lt/dt 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 6 Sub Total lt/dt 0.66 0.69 0.73 0.76 0.80 0.84 7 Kehilangan (losses) lt/dt 0.13 0.14 0.15 0.15 0.16 0.17 8 Kebutuhan Total
lt/dt 0.79 0.83 0.87 0.92 0.96 1.01 9 Kebutuhan Hari Maksimum lt/dt 0.91 0.96 1.00 1.06 1.11 1.17 10 Kebutuhan Jam Puncak lt/dt 1.50 1.58 1.66 1.74 1.83 1.92 Sumber : Hasil Perhitungan. No Satuan Tahun Tingkat Pelayanan Kebutuhan Air Parameter Dusun : Pacut Desa  : Rejasa 2015 2020 2025 2030 2035 2040 1 Jumlah Penduduk jiwa 215 226 237 250 262 276
2 Standar Kebutuhan Air lt/or/hari 100 100 100 100 100 100 2 Tingkat Pelayanan % 100 100 100 100 100 100 3 Penduduk Terlayani jiwa 215 226 237 250 262 276 4 Kebutuhan Domestik lt/kap/hr 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 lt/dt 0.22 0.24 0.25 0.26 0.27 0.29 5 Kebutuhan Non Domestik lt/kap/hr 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 lt/dt 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 6 Sub Total lt/dt 0.25 0.26 0.27 0.29 0.30 0.32 7 Kehilangan (losses) lt/dt 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 8 Kebutuhan Total lt/dt 0.30 0.31 0.33 0.35 0.36 0.38 9 Kebutuhan Hari Maksimum lt/dt 0.34 0.36 0.38 0.40 0.42 0.44 10 Kebutuhan Jam Puncak lt/dt 0.57 0.60 0.63 0.66 0.69 0.73
Sumber : Hasil Perhitungan.
No Parameter Satuan Tahun Tingkat Pelayanan Kebutuhan Air Dusun : Kelembang Desa  : Rejasa 2015 2020 2025 2030 2035 2040 1 Jumlah Penduduk jiwa 348 366 384 404 425 446
2 Standar Kebutuhan Air lt/or/hari 100 100 100 100 100 100 2 Tingkat Pelayanan % 60 60 60 60 60 60 3 Penduduk Terlayani jiwa 208.8 219 231 242 255 268 4 Kebutuhan Domestik lt/kap/hr 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 lt/dt 0.22 0.23 0.24 0.25 0.27 0.28 5 Kebutuhan Non Domestik lt/kap/hr 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 lt/dt 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 6 Sub Total lt/dt 0.24 0.25 0.27 0.28 0.29 0.31 7 Kehilangan (losses) lt/dt 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 8 Kebutuhan Total lt/dt 0.29 0.30 0.32 0.34 0.35 0.37 9 Kebutuhan Hari Maksimum lt/dt 0.33 0.35 0.37 0.39 0.41 0.43 10 Kebutuhan Jam Puncak lt/dt 0.55 0.58 0.61 0.64 0.67 0.71 Sumber : Hasil Perhitungan. No Parameter Satuan Tahun Tingkat Pelayanan Kebutuhan Air

## Tingkat Pertumbuhan Penduduk
Berdasarkan  kondisi  real  penduduk  desa  Rejasa mempunyai  katagori  geografis  yang  sama  yaitu jauh  dari  perkotaan,  maka  diasumsi  tingkat pertumbuhan penduduknya sebesar 1,00 %.

## Proyeksi Jumlah Penduduk
Proyeksi jumlah penduduk dalam perencanaan ini diproyeksikan  sampai  tahun  2040  seperti  tersaji pada tabel di bawah ini.
Tabel 6. Jumlah Proyeksi Penduduk Sampai Th. 2040

## Kebutuhan Air Rencana
Pada studi ini ditetapkan katagori kebutuhan air penduduk  untuk  standar  pedesaan  sebesar  60 lt/or/hr.  Tingkat  kehilangan  air  di  jaringan diasumsikan  sebesar  20  %.  Dengan  proyeksi kebutuhan  air  sampai  tahun  2040  maka kebutuhan  air  minum  dapat  diketahui  seperti tersaji pada tabel di bawah ini.
Tabel 7. Kebutuhan Air Minum Penduduk
Dusun : Rejasa Kelod Desa  : Rejasa 2015 2020 2025 2030 2035 2040 1 Jumlah Penduduk jiwa 487 512 538 565 594 625 2 Tingkat Pelayanan % 100 100 100 100 100 100 3 Penduduk Terlayani jiwa 487 512 538 565 594 625 4 Kebutuhan Domestik lt/kap/hr 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 lt/dt 0.51 0.53 0.56 0.59 0.62 0.65
5 Kebutuhan Non Domestik lt/kap/hr 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 lt/dt 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 6 Sub Total lt/dt 0.56 0.59 0.62 0.65 0.69 0.72 7 Kehilangan (losses) lt/dt 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14 0.14 8 Kebutuhan Total lt/dt 0.68 0.71 0.75 0.79 0.83 0.87 9 Kebutuhan Hari Maksimum lt/dt 0.78 0.82 0.86 0.90 0.95 1.00 10 Kebutuhan Jam Puncak lt/dt 1.28 1.35 1.42 1.49 1.57 1.65
Sumber : Hasil Perhitungan.
Parameter Satuan Tahun Tingkat Pelayanan Kebutuhan Air No Dusun : Kelembang Desa  : Rejasa 2015 2020 2025 2030 2035 2040
1 Jumlah Penduduk jiwa 348 366 384 404 425 446
2 Standar Kebutuhan Air lt/or/hari 100 100 100 100 100 100 2 Tingkat Pelayanan % 60 60 60 60 60 60 3 Penduduk Terlayani jiwa 208.8 219 231 242 255 268 4 Kebutuhan Domestik lt/kap/hr 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
lt/dt 0.22 0.23 0.24 0.25 0.27 0.28 5 Kebutuhan Non Domestik lt/kap/hr 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 lt/dt 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 6 Sub Total lt/dt 0.24 0.25 0.27 0.28 0.29 0.31 7 Kehilangan (losses) lt/dt 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 8 Kebutuhan Total lt/dt 0.29 0.30 0.32 0.34 0.35 0.37 9 Kebutuhan Hari Maksimum lt/dt 0.33 0.35 0.37 0.39 0.41 0.43 10 Kebutuhan Jam Puncak lt/dt 0.55 0.58 0.61 0.64 0.67 0.71 Sumber : Hasil Perhitungan. No Parameter Satuan Tahun Tingkat Pelayanan Kebutuhan Air

## Jurnal Ilmiah
Head Panjang, L A V**)
(lt/dt) (m 3 /dt) Hulu Hilir (m) (m) Estimasi Terpilih m 2 m/dt 1 Sumber Air - Reservoir 1 Pipa 1 7,50 0,00750 369,19 314,32 54,87 4700,00 0,09556 0,102 0,00810 0,926 2 Reservoar 1 - Reservoir 2 Pipa 2 4,81 0,00481 314,32 295,77 18,55 840,00 0,07043 0,076 0,00456 1,055 3 Reservoir 2 - Reservoir 3 Pipa 3 3,12 0,00312 295,77 292,90 2,87 240,00 0,06696 0,064 0,00317 0,986 4 Reservoir 1 - Reservoir 4 Pipa 4 1,00 0,00100 314,32 289,32 25,00 1010,00 0,03673 0,038 0,00114 0,878 Sumber : Hasil Perhitungan.
Elevasi (m)
Kode Pipa No. Saluran Pipa Debit, Q Diameter (m)
2015 2020 2025 2030 2035 2040
1 Rejasa Kaja lt/dt 1.50 1.58 1.66 1.74 1.83 1.92 2 Rejasa Kelod lt/dt 1.28 1.35 1.42 1.49 1.57 1.65 3 Pacut lt/dt 0.57 0.60 0.63 0.66 0.69 0.73
4 Kelembang lt/dt 0.55 0.58 0.61 0.64 0.67 0.71 lt/dt 3.90 4.10 4.31 4.53 4.76 5.00 Sumber : Hasil Perhitungan. Total Daerah Layanan No. Satuan Tahun Tabel 8. Rekap Kebutuhan Air Minum Penduduk Desa Rejasa
Untuk  keamanan  terhadap  penyediaan  air  bagi penduduk baik untuk air minum dan ternak maka debit rencana dari sumber mata air akan diambil sebesar 7,5 lt/dt.

## Hidráulika Aliran Pipa
Diameter  pipa  tranmisi  dihitung  beradasrkan persamaan  kehilangan  tinggi  mayor (mayor losses) dan tinggi minor (minor losses) diabaikan.
Pipa  dari  mata  air  sampai  ke  reservoir  1  (R.1) dipakai pipa GIV karena  daerah hutan berbukit. Sedangkan  pipa  yang  dibangun  di  pinggir  jalan dipakai  jenis  HDPE.  Sesuai  dengan  kondisi topografi  maka  system  pengaliran  melalui jaringan  pipa  merupakan  pengaliran  secara gravitasi.
Gambar 12. Skema Rencana Sistem Penyediaan Air Minum Desa Rejasa
Sumber : Hasil Kajian Teknis.

## HASIL DIMENSI HIDRAULIKA

## Diameter Pipa
Prinsip pengaliran memakai Hukum Kontinuitas  Aliran  pada  pengaliran  sistem perpipaan.  Jenis  pipa  terpilih  adalah  HDPE untuk daerah datar dan Galvanis untuk daerah dengan  kemiringan  curam.  Diameter  pipa terpilih  serta  karakteristik  aliran  seperti tersaji pada tabel di bawah ini.
Tabel 9.  Rencana Diameter Pipa Sistem Jaringan Air Minum Rejasa
Reservoir M.A. M.A. Beji Pitra Bronkaptering dan Instalasi Pengolahan Air (+369,19) L 4 = 1.010 m Q 1 = 7,5 lt/dt L 1 = 4.700 m R 1 = 200 m 3 R 4 =100 m 3 El. 314, 32 El. +289,32 Q 2 = 4,81 lt/dt L 2 = 840 m R 2 = 175 m 3 El. +295,77 Q 3 = 3,12 lt/dt L 3 = 240 m D 4 = R 3 = 100 m 3 El. + 292,90 Keterangan : : mata air : bronkaptering : reservoir : pipa tranmisi * : 40 % sudah terlayani dari M.A. Tegayang Dsn. Kelembang* Q = 0 ,72 lt/dt P = 505 jiwa (th. 2040 ) Dsn. Rejasa Kaja Q = 1 ,97 lt/dt P = 826 jiwa (th. 2040 ) Dsn. Rejasa Kelod Q = 1,69 lt/dt P = 707jiwa (th. 2040) Dsn. Pacut Q = 0 , 74 lt/dt P = 312 jiwa (th. 2040 ) Dusun : Pacut Desa  : Rejasa 2015 2020 2025 2030 2035 2040 1 Jumlah Penduduk jiwa 215 226 237 250 262 276 2 Standar Kebutuhan Air lt/or/hari 100 100 100 100 100 100 2 Tingkat Pelayanan % 100 100 100 100 100 100 3 Penduduk Terlayani jiwa 215 226 237 250 262 276 4 Kebutuhan Domestik lt/kap/hr 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 lt/dt 0.22 0.24 0.25 0.26 0.27 0.29 5 Kebutuhan Non Domestik lt/kap/hr 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 lt/dt 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 6 Sub Total lt/dt 0.25 0.26 0.27 0.29 0.30 0.32 7 Kehilangan (losses) lt/dt 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 8 Kebutuhan Total lt/dt 0.30 0.31 0.33 0.35 0.36 0.38 9 Kebutuhan Hari Maksimum lt/dt 0.34 0.36 0.38 0.40 0.42 0.44 10 Kebutuhan Jam Puncak lt/dt 0.57 0.60 0.63 0.66 0.69 0.73 Sumber : Hasil Perhitungan. No Parameter Satuan Tahun Tingkat Pelayanan Kebutuhan Air

## TELSINAS
Vol. Reservoir Dimensi (PxLxH) Th. 2015 Th. 2040 (lt/dt) (m 3 /hr) (m 3 ) (m 3 ) 1 Rejasa Kaja 569 730 1.92 166.15 175.0 200.0
2 Rejasa Kelod 487 625 1.65 142.21 150.0 175.0 3 Pacut 215 276 0.73 62.78 65.0 100.0 4 Kelembang 348 446 0.71 60.97 65.0 100.0
Sumber : Hasil Perhitungan.
Keterangan : R = reservoir F = freeboard (jagaan) P = panjang L = lebar H = tinggi No. Keb. Air Renc. Nama Dusun Jml. Pendd. (jiwa) Saluran Pipa 2 Reservoir 2 Saluran Pipa 3 Reservoir 3 Q 2 = 4,87 lt/dt Qr 2 : 1,65 lt/dt Q 3 = 3,22 lt/dt Qr 3 = 0,73 lt/dt L 2 : 840 m V 2 : 30 m 3 L 3 : 240 m V 3 = 25 m 3 Ø 2 : 3" El : + 295,77 m Ø 3 : 2,5" El : + 292,90 m
Sumber : Kajian dan Hasil Perhitungan.
Saluran Pipa 4 Q 4 : 0,71 lt/dt
L 4 : 1.010 m Ø 4 : 1"
Reservoir 4 Qr 4 : 0,71 lt/dt V 4 = 25 m 3 El : + 289,32 m Ø 1 :4" Qr 1 = 1,92 lt/dt V 1 = 50 m 3 El : + 314,32 m Sumber Air dan Bronkaptering Q = 7,50 lt/dt Sistem I (Sumber Air - Reservoir 1 ; Pengaliran Sistem Gravitasi) Sistem II (Pipa Reservoir 1 - Reservoir 2 - Reservoir 3 ; Sistem  Gravitasi) El : + 314,32 m 3 V 1 = 50 m 3 El : 314,32 m Reservoir 1 Qr 1 = 1,92 lt/dt V 1 = 50 m 3 2 Sistem III  (Reservoir 1 - Reservoir IV ; Sistem Gravitasi ) 1 Reservoir 1 Qr 1 : 1,92 lt/dt El : + 369,19 m Saluran Pipa 1 Reservoir 1 Q 1 = 7,50 lt/dt L 1 : 4.700 m

## Volume Reservoir
Volume Reservoir dihitung berdasarkan : a. Kebutuhan  air  minum  penduduk  pada  jam puncak b. Mampu  memenuhi  kebutuhan  air  penduduk selama 24 jam Tabel 10.  Rencana Volume Reservoir

## Dimensi Rencana Reservoir
Untuk  perhitungan  dimensi  reservoir,  reservoir harus  dapat  menampung  volume  air  sesuai dengan  kebutuhan  air  netto  ditambah  dengan factor  kehilangan  20  %  selama  satu  hari kebutuhan.  Volume  rencana  dan  dimensi reservoir sebagai berikut :
a. Reservoir I (R1) di Desa Rejasa Kaja (Sistem Gravitasi) : 10 x 10 x 2 m 3
b. Reservoir II (R2) di Desa Rejasa Kelod (Sistem  Gravitasi) : 10 x 10 x 1,75 m 3 c. Reservoir III  (R3) di Desa Pacut  (Sistem Gravitasi) : 5 x  10 x 2 m 3 d. Reservoir IV (R4) di Desa Kelembang (Sistem Gravitasi) : 5 x 10 x 2 m 3

## Karakteristik  Sistem  Pengaliran  Pipa  Air Minum Rejasa
Sistem  pengaliran  semua  sistem  jaringan perpipaan  air  minum  desa  Rejasa  adalah  sistem gravitasi
Tabel  11.  Rencana Dimensi Sistem Jaringan Perpipaan
Gambar 13. Skema Final Sistem Penyediaan Air Minum Desa Rejasa
Sumber : Hasil Perhitungan.

## PENUTUP
Dari  pembahasan  di  atas  dapat  ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Dengan proyeksi jumlah penduduk sampai tahun  2040,  kebutuhan  air  penduduk sebesar  5  lt/dt,  namun  dari  sumber direncanakan debit pengambilan sebesar 7,5 lt/dt.
2.   Sistem  pangaliran  pipa  adalan  system pengaliran gravitasi dimana  elevasi  di broncaptering  +  369,19  m  dpal  dan elevasi reservoir tertinggi adalah + 314,2 m dpal di reservoir Rejasa Kaja (R1).
3.  Dari  analisis  model  aliran  pipa  dengan Program  Waternet ,  maka  untuk jaringan pipa di hutan dipakai pipa GIV dan  di  system  pedesaan  memakai  pipa HDPE (High Density Polyetheline) . Untuk  pipa  sistem  utama  dengan diameter Ø 4” (100 mm) dan jaringan ke desa Rejasa Kaja berdiameter  Ø 3” (75 mm) sepanjang 4.700 m, pipa sistem ke desa Rejasa Kelod berdiameter  Ø 3” (75 mm)  sepanjang  840  m,  pipa  sistem  ke desa Pacut berdiameter  Ø 2,5” (64 mm)
Reservoir M.A. M.A. Beji Pitra Bronkaptering Instalasi Pengolahan Air (+369,19) L 4 = 1.010 m Q 1 = 7,5 lt/dt L 1 = 4.700 m D 1 = 4" D 4 = 1" R 1 = 200 m 3 R 4 =100 m 3 El. 314,32 El. +289,32 Q 2 = 4,81 lt/dt D 2 = 3" L 2 = 840 m R 2 = 175 m 3 El. +295,77 Q 3 = 3,12 lt/dt L 3 = 240 m D 3 = 2,5" R 3 = 100 m 3 El. + 292,90 Keterangan : : mata air : bronkaptering : reservoir : pipa tranmisi * : 40 % sudah terlayani dari M.A. Tegayang Dsn. Kelembang* Q = 0,72 lt/dt P = 505 jiwa (th. 2040) Dsn. Rejasa Kaja Q = 1,97 lt/dt P = 826 jiwa (th. 2040) Dsn. Rejasa Kelod Q = 1,69 lt/dt P = 707 jiwa (th. 2040) Dsn. Pacut Q = 0,74 lt/dt P = 312 jiwa (th. 2040 )

## TELSINAS
sepanjang  240  m  dan  pipa  sistem  ke  desa Kelembang  berdiameter    Ø  1,0”  (25,4  mm) sepanjang 1.010 m.
4.  Reservoar  dibuat  dengan  konstruksi  beton bertulang dengan volume dan dimensi : R1  = 200 m 3 (10 x 10 x 2 m 3 ) R2  = 175 m 3 (10 x 10 x 1,75 m 3 ) R3  = 100 m 3 (5 x 10 x 2 m 3 ) R4  = 100 m 3 (5 x 10 x 2 m 3 )

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim,  1995, Petunjuk Teknis Pembangunan Sarana Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pedesaan, Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum
Chow, V., T., 1979, Hidrolika Saluran Terbuka, (Terjemahan) Open Channe Hydraulics, Erlangga, Surabaya.
Harto,  BR.,  Sri,  1990, Metodelogi Penelitian Teknik, PAU-UGM, Yogyakarta.
Linsley,  Franzini,  1979, Water Resources Engineering (Terjemahan Djoko Sasongko), Erlangga, Jakarta
Pangestu, Subagio, 1988, Statistik Deskriptif, BP-FE UGM, Yogyakarta.
Pemerintah  Kabupaten  Buleleng,  2004,
Buleleng Dalam Angka,  ..............., Buleleng
Realino,  1974, Pengaliran Dalam Pipa, FT Sipil UGM, Yogyakarta.
Raswary, 1986, Teknologi dan Perencanaan Sistem Perpipaan, UI-Pres, Jakarta
Sularso,  Tahoma,  1983,  H.,Pompa  dan Kompresor , PT.  Pradnya  Paramita, Jakarta.
E.  Benyamin  Wylie,  Arko  Prijono,  1992,
Mekanika Fluida, Jilid I ,  Erlangga,
Jakarta.
Weber,  N.B.,  1978, Fluid Mechanics For Civil Engineering, SI Edition, Chapman and Hall, London .