## RANCANGAN  PENGHEMATAN  BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK DI INSTALASI RADIOMETALURGI – PTBN

## Abdul Latief
Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir – BATAN
Kawasan Puspiptek, Serpong, Tangerang

## ABSTRAK
RANCANGAN PENGHEMATAN BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK
DI INSTALASI RADIOMETALURGI –  PTBN  . Telah  dilakukan  rancangan  penghematan  biaya  pemakaian  listrik Instalasi  Radiometalurgi  melalui  penurunan  daya  dan  managemen  operasi  dengan  tujuan  untuk mengetahui  sampai  seberapa  jauh  parameter  tersebut  mempengaruhi  penghematan  biaya pemakaian listrik Instalasi Radiometalurgi (IRM) Pusat, Teknologi Bahan Bakar Nuklir (PTBN) setiap bulan.  Lingkup  rancangan  diantaranya,  penurunan  daya,  mengatur  jumlah  peralatan  dan  jam pengoperasian sehingga menurunkan beban, LWBP, WBP dan kVARh . Metoda untuk  mengetahui sampai  seberapa  besar  penghematan  biaya  listrik  dilakukan  dengan  cara  mensimulasi  daya terpasang  yang  optimal,  pengurangan  pemakaian  jumlah  alat  dan    jam  pengoperasian  pada  luar beban  puncak/beban  puncak  serta  upaya-upaya  yang  dapat  mengurangi  kVARh.  Hasil  rancangan yang  diperoleh  adalah    daya/beban  dapat  diturunkan  dari  3.700  KVA  menjadi    1.815  KVA    atau dapat dilakukan penghematan biaya sebesar Rp44.863.000,-, LWBP dapat diturunkan dari 220.000 KWH menjadi 170.000 atau turun 50.000 KWH , WBP turun dari 37.500 KWH menjadi 13.000 KWH dan  kVARh  turun  menjadi  20.000  KWH    dengan  total  pemakaian  energi  203.000  KWH  atau  dapat dilakukan  total  penghematan  biaya    sebesar  Rp  211.925.000,-  setiap  bulan    dibanding  pemakaian tahun 2006.
Kata kunci :  Rancangan biaya , pemakaian listrik dan  IRM.

## ABSTRACT
DESIGN  OF  REDUCTION  INFLUENCE  OPERATION  IN  INSTALLATION  (IRM)  CENTER  FOR NUCLEAR FUEL TECHNOLOGY (PTBN) . Have done the reduction influence the design, operation and management by objectives kVARh decline to determine to what extent these parameters affect of electricity payments in the installation Radiometalurgi (IRM) Center for Nuclear Fuel Technology (PTBN)  every  month.  Scope  of  design  through  the  reduction  of  power,  regulate  the  operation  of equipment and hours of operation and reduce the smallest extent kVARh. To find out just how much savings is done by simulating expenses connected optimal power, reduction in hours of operation at peak load / no load peaks and the efforts that can reduce kVARh.  The results obtained design is the load  or  force  can  be  derived  from  3.700  KVA  to  1.815  KVA  or  cost  savings  can  be  made  for Rp44.863.000,-,  LWBP  be  220.000  to  170.000  KWH    or  down  50,000  KWH,  WBP  be  down  from 37.500 KWH to 13.000 KWH, and kVARh  to 20.000 KWH, with total use 203,000 KWH of energi or total energi savings can be as much as Rp 211.925.000, - compared to the use of 2006.
Key word : Cost planning, electrical  consumsion and  IRM.

## PENDAHULUAN
Instalasi Radiometalurgi (IRM) merupakan  bagian  dari  Pusat  Teknologi Bahan Bakar Nuklir (PTBN) yang mempunyai tugas
melaksanakan
pengembangan radiometalurgi, analisis fisiko kimia dan teknik uji  pasca  iradiasi [1] .  Untuk  melaksanakan kegiatan-kegiatan  tersebut,  IRM  didukung fasilitas  laboratorium  uji,    sarana  dukung  dan system  keselamtan  yang  memadai.  Untuk menjalankan  pengoperasian    fasilitas  IRM, diperlukan  pasokan  listrik  yang  cukup  besar terutama untuk kebutuhan VAC, udara tekan, air pendingin, alat laboratorium dan lain-lain.
Sejak  awal  fasilitas  IRM  ,  dilengkapi dengan daya listrik terpasang 3.700 KVA, dua buah trafo masing-masing berkapasitas 2.000 KVA  yaitu  untuk  memasok  keperluan  listrik laboratorium, perkantoran dan sarana dukung.  Pada  tahun  2006  pembayaran  listrik PLN  untuk  gedung  IRM  rata-rata  adalah  Rp. 293.356.653,-  atau  setara  dengan  475.110 KWH,  yang  terdiri  dari  LWBP  (Luar  Waktu Baban  Puncak  )  =  218.000  KWH,  WBP (Waktu  Beban  Puncak)  =37.333  KWH  dan KVARH=219.777  KWH (2) .  Pembayaran  listrik tersebut terasa sangat boros, karena melampaui  batas  pemakaian  hemat,  yaitu lebih  besar  dari  250  KWH/m 2 (untuk laboratorium)  dan  150  KWH/m 2 (untuk perkantoran) [3] .  Dari  batasan  tersebut  maka pemakaian  listrik  di  IRM  perlu  diturunkan. Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 2 tahun 2008, semua Instanasi Pemerintah diwajibkan untuk  mengurangi  konsumsi  listrik  dari pemakaian tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan  untuk  penghematan,  dan  juga dikarenakan  jumlah  pasokan  listrik  PLN  yang sangat terbatas .
Jumlah pasokan energi atau besarnya  biaya  pemakaian  listrik  sangat ditentukan oleh besarnya daya listrik terpasang,  jumlah  pemakaian  LWBP,WBP dan kVARh. Besarnya daya terpasang sangat mempengaruhi  besarnya  pembayaran  listrik
karena  per  KVA  biayanya  Rp.  23.800,- perbulan (3) . Faktor –
faktor yang
mempengaruhi besarnya  biaya LWBP sangat ditentukan  oleh  jumlah  alat  yang    beroperasi dan  besarnya  jam  operasi.  Sehingga  untuk menurunkan LWBP maka jumlah alat dan jam operasi harus  dikurangi. Demikian juga  untuk mengurangi pembayaran WBP perlu dilakukan  pengurangan  jumlah  peralatan  dan jam  pengoperasian  ,  bedanya  WBP  adalah pemakaian  listrik    pada  waktu   pukul  18.00 – 22.00  sedangkan  LWBP  diluar  jam  tersebut
[4] .
Pembayaran  listrik  selain  ditentukan oleh  besarnya  daya  terpasang,  pemakaian LWBP,  WBP  juga  ditentukan  oleh  kVARh yaitu  energi  yang  diperlukan  oleh  peralatan listrik  dengan  sistem  elektromagnetik,  untuk pembentukan  medan  magnet  yang  dapat mempengaruhi      cos φ  (batas  cos  φ  PLN yang  paling  rendah  agar  tidak  kena    kVARh yaitu 0,85). Selama ini besarnya cos φ di IRM adalah  dibawah  0,85  sehingga  k  VARh  nya cukup  besar.  Untuk  meningkatkan  cos φ salah  satunya  dapat  dilakukan    pemasangan capasitor  bank karena  dapat  menurunkan kVARh sampai dengan nol KWH [5] atau cos φ sampai  0,98.  Disamping  hal-hal  tersebut diatas mampu mempengaruhi jumlah pembayaran  listrik,  faktor  lain  yang  dapat mempengaruhi  besarnya  pembayaran  listrik adalah  tarif  daya  terpasang  per  KWH,  tarif LWBP/KWH (Rp. 379,-), tarif WBP/KWH (Rp. 758,-)  dan  tarif  kVARh/KWH  (Rp.  639,-) [6] . Melihat pemakaian listrik di gedung IRM pada tahun  2006,  serta  aturan-aturan  PLN  yang ada  maka  dapat  dirancang    penurunan  daya, LWBP,  WBP  dan  kVARh  yang  optimal sehingga dapat dilakukan penghematan biaya pemakaian  listrik    yang  mengutamakan pengopersian  IRM  berjalan  baik  tanpa terganggu oleh adanya penghematan mengutamakan keselamatan
dan
kenyamanan.
Penurunan  daya  terpasang  akan berdampak pada turunnya biaya beban, tetapi
harus  memperhitungkan  agar  kebutuhan listrik  riil  tidak  lebih  kecil  dari  daya  terpasang sehingga  listrik  tidak  sering  OFF.  Metoda yang  dipakai  untuk  menghitung  kebutuhan daya  listrik  optimal  disesuaikan  kebutuhan tanpa mengorbankan keselamatan dan keamanan.
Metoda  untuk  menurunkan  LWBP, WBP  yaitu  dengan  cara  mengatur  jumlah peralatan  yang  beroperasi  serta  mengurangi waktu    operasi  peralatan,  Hal  ini  dapat ditempuh dengan cara mengoperasikan sebagian alat (terutama yang redudance ) dan mengurangi jam operasi pada awal  dan akhir bekerja  (misal  1  jam).  Untuk  mengurangi kVARh  yang  paling  efektif  yaitu  dipasang capasitor bank .
Dari  rancangan  pengaruh  penurunan daya,  LWBP,  WBP  dan    kVARh  diharapkan dapat  mengurangi  pembayaran  listrik  sampai 20% dari tahun sebelumnya serta pemakaian listrik turun dibawah 240.463 KWH [4].

## TATA KERJA
Pelaksanaan  rancangan  dimulai  dari simulasi  penurunan  daya  terpasang  dari 3.700  KVA –  1.500  KVA  dengan range 200 KVA  dan  untuk  mencari  penghematan  biaya pemakaian    dikalikan  harga  tarif  beban  per KVA  (Rp.  23.800,-).  Kemudian  dihitung  KVA terpakai  optimal  dengan  cara  menjumlahkan KVA  riel  terpakai  di  Instalasi  Radiometalurgi kemudian dibandingkan tabel daya PLN maka daya  terpasang  optimal  dapat  ditetapkan. Rancangan penurunan LWBP, WBP dilakukan  dengan  cara  simulasi  penurunan LWBP  dari  220.000  KWH  s/d  110.000  KWH, kemudian dengan mengasumsi lampu beroperasi 40%, jam operasi setiap peralatan dikurangi  1  jam  operasi  setiap  hari  (awal operasi  pada  jam  kerja  adalah  8  jam  )  maka
LWBP
optimal dapat diperkirakan. Sedangkan  WBP  rancangan  disimulasi  dari 38.000  KWH –  10.500  KWH  ,  dan  untuk perhitungan kebutuhan WBP optimal
diasumsi lampu 5%, peralatan yang beroperasi  hanya  exhaust  lab,  exhaust  hot cell/exhaust  almari  asam  dan  udara  tekan sehingga  WBP  maksimal  dapat  dihitung. Untuk merancang pengaruh penurunan kVARh  disimulasi  dari  220.000  KWH  s/d  0 KWH.  Perkiraan  rancangan  optimal  dipilih daya  terpasang,  LWBP,  WBP  dan  kVARh maksimal
sehingga pembayaran listrik/penghematan  energi  optimal  dapat diperkirakan besarannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

##  Pengaruh Penurunan Daya
Pemakaian energi listrik di IRM tahun 2006  dapat  dilihat  pada  Tabel  1  (terlampir)  . Pada tabel tersebut terlihat pemakaian energi listrik  di  IRM  perbulan  rata-rata  475.110 KWH,  yang  terdiri  dari  LWBP=218.000  KWH, WBP=37.333  KWH  dan  kVARh=219.777 KWH  atau  setara  dengan  Rp.  293.356.653,- untuk  beban  3.700  KVA.  (Biaya  beban  3.700 x  Rp.  23.800,-).  Dalam  rincian  total  KWH tersebut, kVARh (rugi-rugi) mempunyai komposisi yang cukup besar sehingga sangat perlu diperhitungkan. Dari pemakaian listrik di IRM    periode  sebelum  2006,  kebutuhan maksimal  adalah  507.280  KWH  pada    beban terpasang 3.700 KVA, maka dari itu kebutuhan riil  energi listrik yang dipakai perlu dihitung ulang sampai diperoleh beban / daya terpasang  optimal  agar  menghindari  beben lebih..
Rancangan  optimalisasi  penurunan daya lisrtik di IRM, dapat dilihat pada Tabel 2 (terlampir). Pada awalnya daya listrik terpasang  di  IRM  adalah  3700  KVA, kemudian  kebutuhan  energi  listrik  diprediksi dan  dihitung  ulang  dengan  asumsi  bahwa beberapa  peralatan  misalnya heater VAC, water  heater tidak  dipakai  lagi.  Sedangkan alat-alat  yang  ganda  atau  lebih  banyak dioperasikan
bergantian
( system redundance ),
peralatan
laboratorium
dioperasikan  antara  60%  -70%.  Hal  ini
dilakukan  karena  operasi  laboratorium  tidak paralel sehingga memungkinkan terjadi pengurangan  daya  listrik.  Perhitungan  daya listrik  seperti  yang  terlihat  pada  Tabel  2, menunjukkan  bahwa  jumlah  daya  optimal 1911,00  KVA  dan  diambil  daya  terpasang 1.815  KVA.  Pengambilan  daya  terpasang 1.815  KVA  dikarenakan  angka  tersebut merupakan  beban  yang  dipasang  oleh  PLN, disamping  itu  daya  yang  dipakai  bulanan hanya  1.000  KW  tahun  sebelum  2006.
Diharapkan  beban  1.815  KVA  ini  aman  dan dapat menghindari kelebihan beban listrik.
Dari  Tabel  3  (terlampir),  rancangan pengaruh  penurunan  daya  listrik  di  IRM- PTBN  dapat  menyebabkan  penghematan biaya  listrik  secara  linear.  Beban/daya  yang terpasang  di  IRM  diturunkan  dari  3.700  KVA menjadi  1815  KVA  sehingga  dapat  dilakukan penghematan pembayaran biaya listrik sebesar  (3.700  KVA-  1815  KVA)  x  Rp. 23.800,-  =  Rp.  44.863.000,-  perbulan,  hal  ini dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1.  Pengaruh penghematan daya terhadap pengurangan  biaya pemakaian listrik (dari Tabel 3)
 Rancangan pengaruh penurunan
pemakaian listrik pada luar waktu beban puncak (LWBP) terhadap penghematan biaya pembayaran listrik
LWBP  adalah  pemakaian  listrik  pada luar  waktu  beban  puncak,  yaitu  pada  pukul
22.01 –  17.59,  dimana  pada  saat  tersebut tarif  listrik  dikenai  biaya  Rp.  379,-  per  KWH. Hasil rancangan pengaruh penurunan pemakaian  listrik  pada  LWBP  dapat  dilihat seperti Tabel 4 (terlampir) atau Gambar 2.
Gambar 2 . Rancangan pengaruh penurunan pemakaian listrik pada beban tidak puncak (LWBP) terhadap penghematan biaya listrik
Rancangan pengaruh penurunan LWBP  divariasi  per  10.000  KWH.  Penurunan dapat  dilakukan  dengan  cara  pengurangan pemakaian  lampu  dan  peralatan  kantor secara bertahap sampai dengan 40 % selama 8  jam  perhari  .  Rancangan  pengurangan dapat  disimulasi  dari  keadaan  awal  220.000 KWH sampai 110.000 KWH tiap bulan .
Disamping  itu,  rancangan  dapat dilakukan  melalui  pengurangan  jam  operasi ditunda/diajukan  dari  jam  08.00 – 15.30. Dari pengurangan  jam  operasi  tersebut  diperoleh pengurangan  LWBP  sebesar  53.395  KWH (Tabel  4)  atau  LWBP  ideal  adalah  170.000
KWH sehingga
dapat menurunkan pembayaran listrik sebesar Rp. 18.192.000,- Rancangan pengaruh penurunan pemakaian  listrik  pada  beban  puncak (WBP; 18.00 – 22.00) terhadap penghematan biaya listrik
Harga  /  tarif  listrik    pada  beban puncak  sangat  mahal  yaitu  2  kali  lipat  harga tarif  listrik  LWBP,  yaitu  Rp.  758,-  per  KWH. Maka  dari  itu  sangat  perlu  WBPuntuk diturunkan.  Rancangan  pengaruh  penurunan pemakaian  listrik  pada  beban  puncak  dapat dilihat pada Tabel  5 (terlampir) atau Gambar 3.
Gambar 3.  Rancangan Pengaruh Penurunan jam operasi pada beban puncak (WBP)terhadap penghematan energi di IRM-PTBN
Asumsi  untuk  perhitungan  dapat diperkirakan  bahwa  penurunan  WBP  dapat diturunkan  untuk  setiap  2.500  KWH  sampai 27.500  KWH.  Kemudian  pada  beban  puncak peralatan  sarana  dukung  yang  hidup  hanya lampu/alat lain sebesar 5 %, exhaust hot cell, exhaust almari  asam  , exhaust laboratorium, udara tekan sehingga diperkirakan besarnya
maksimum 13.000 KWH atau dapat menghemat minimal biaya Rp. 18.950.000,-
 Rancangan Pengurangan kVARh terhadap penghematan pembayaran biaya listrik di IRM
Hasil  rancangan  pengurangan  kVARh  dapat dilihat  pada  Tabel  6  (terlampir)  atau  Gambar 4
Gambar 4. Rancangan pengaruh pengurangan KVARH terhadap penghematan pembayaran KVARH (Rp)
Dari  Gambar  4  terlihat  bahwa  penurunan besarnya  kVARh  linear  dengan  jumlah penghematan pembayaran listrik. Rancangan penghematan kVARh dapat dilakukan dengan cara melakukan pemasangan capasitor bank sebesar  1000  kVARh  masing-masing  50 kVARh  (  hasil  hitungan  kVARh  pada  beban 1.815  KVA),  kVARh  beberapa  bulan  setelah pemasangan capasitor  bank ,    mendekati diasumsikan  ,    mendekati  0  KWH  (secara teoritis  jika  pemasangan  besarnya  kVARh sesuai), dan diasumsikan bahwa kVARh yang ada  masih  20.000  KWH,  atau  setara penghematan Rp. 127.800.000,-
Dari perancangan penurunan beban terpasang  penurunan  LWBP  /  WBP  dan pemasangan capasitor  bank, jumlah  energi yang  terpakai  adalah  =  170.000  KWH  + 13.000 KWH + 20.000 KWH, total
203.000KWH. Jumlah
tersebut masih dibawah  ambang  batas  yang  ditetapkan  oleh Standar  IKE  (Standar  Imtensitas  Konsumsi Energi  Indonesia)  per  tahun  dan  diharapkan suhu  ruangan/lab,  humiditas  dan  kecepatan aliran udara di laboratorium masih memenuhi standar  yang  telah  ditetapkan,  sehinnga rancangan  yang  dilakukan  layak  untuk dilaksanakan karena dapat menghemat pembayaran biaya listrik sebesar Rp 211.925.000,-.

## SIMPULAN
Dari hitungan rancangan pengaruh penurunan  beban  terpasang,  penurunan LWBP  /  WBP,  penurunan  kVARh  di  Instalasi Radiometalurgi-PTBN dapat disimpulkan bahwa:
Beban  terpasang  dapat  diturunkan  dari 3.700  KVA  menjadi  1.815  KVA  (turun  1.885 KVA).
LWBP  dapat  diturunkan  dari  220.000 KWH  menjadi  170.000  KWH  setiap  bulan (turun 50.000 KWH).
WBP  dapat  diturunkan  dari  37.500  KWH menjadi 13.000 KWH per bulan (turun 24.500 KWH).
kVRAh  dapat  diturunkan  dari  220.000 KWH menjadi 20.000 KWH perbulan.
Penghematan  pembayaran  listrik  dapat dihemat sebesar Rp 211.925.000,-.perbulan Total pemakaian listrik di IRM sesuai hasil rancangan adalah sekitar 203.000 KWH

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. ANONIM,” Keputusan Kepala BATAN
No.123/KA/VIII/2007  tentang  Rincian Tugas Unit Kerja dilingkungan
BATAN”, BATAN, 2007, Jakarta.
2. ANONIM,”  Rekening  Listrik  PT  PLN (PERSERO)”,  PT  PLN  (PERSERO)
2005-                     2009, Serpong.
3. PRESIDEN RI,” Instruksi Presiden No
2  Tahun  2005  tentang  Penghematan
Energi                     ,2005, Jakarta.
4. ANONIM,” Laporan Analisis Keselamatan  ( LAK ) Instalasi Radiometalurgi”’ PTBN                     ‘ 2007, Serpong 5. ANONIM,”
Standar
Intensitas
Konsumsi  Energi  Indonesia”,  2007,
Jakarta.

## LAMPIRAN
Tabel 1. Pemakaian energi listrik di Instalasi Radiometalurgi (IRM) tahun 2006 (Daya 3.700 KVA) No Bulan Jumlah Energi, KWH BIAYA LWBP WBP KVARH 1 Januari 200,000 40,000 163,200 298,464,800 2 Februari 176,000 32,000 135,040 265,310,560 3 Maret 157,840 29,840 122,438 248,737,960 4 April 197,520 37,360 148,534 286,152,185 5 Mei 232,960 38,240 143,696 297,159,505 6 Juni 219,680 38,560 139,091 289,426,350 7 Juli 227,600 32,480 135,390 285,454,450 8 Agustus 243,040 39,280 163,602 314,488,080 9 September 228,880 37,360 158,691 304,527,950 10 Oktober 254,320 40,240 160,813 317,708,705 11 November 237,760 42,400 149,661 305,943,620 12 Desember 240,400 40,240 152,163 306,905,675 JUMLAH 2,616,000 448,000 1,772,319 3,520,279,840 rata2 / bulan 218,000 37,333 147,693 293,356,653 TOTAL PEMAKAIAN KWH/BULAN 403,027
Tabel 2. Rancangan Optimalisasi penurunan daya listrik di Instalasi Radiometalurgi - PTBN
No Kode Panel Kapasitas, KW Keterangan Terpasang Optimalisasi I TRAFO I, TR-301 1  LVSDB.101 611.00 336.00 Lt.1 BSM (55% kapasitas terpasang) 2  LVSDB.201 426.00 192.00 Lt.2 (45% kapasitas terpasang ) 3  LVSDB.301 287.00 187.00 Lt.3 (65% kapasitas terpasang ) 4  CO232 124.00 - Kompressor 5  LVMDB E : 5.1  LVSDB.E.202 300.00 270.00 Emergency I (90% kap. terpasang) 5.2  LVSDB.MES 226.00 - Emergency MES II TRAFO II, TR 302 6  CO230 124.00 124.00 Kompressor 7  CO231 124.00 - Kompressor 8  PCH.N 1,043.00 522.00 Chiller (50% kapasitas terpasang) 9  LVMDB E2 : 9.1  LVSDB E 203 418.00 167.00 Emergency II(40% kap. terpasang) 9.2  LVSDB MES 226.00 113.00 Emergency MESS (50% kap.terpasang) JUMLAH 3,909 1,911.00 - Rancang Daya Terpasang 3,700.00 - Rancang Optimalisasi Daya - 1815.00 -
Catatan : Lampu, crane , VAC dioperasikan bergantian, peralatan lab beroperasi ( 60-70 % )
Tabel 3. Rancangan Pengaruh Penurunan Daya Listrik terhadap penghematan biaya listrik di Instalasi
Radiometalurgi – PTBN ( Gambar 1 )
No Beban Terpasang KVA Penurunan beban,KVA Penghematan Biaya, Rp 1 3700 - - 2 3500 200 4.760.000 3 3300 400 9.520.000 4 3100 600 14.280.000 5 2900 800 19.040.000 6 2700 1.000 23.800.000 7 2500 1.200 28.560.000 8 2300 1.400 33.320.000 9 2100 1.600 38.080.000 10 1900 1.800 42.840.000 11 1815 1.885 44.863.000 12 1700 2.000 47.600.000 13 1500 2.200 52.360.000
Tabel 4. Rancangan Pengaruh Penurunan Pemakaian Listrik pada luar waktu puncak puncak (LWBP) terhadap penghematan energi di IRM-PTBN( Gambar 2 )
No Daya Terpasang KVA Penurunan LWBP, KWH (per KWH = Rp. 379) WBP, KWH (Rp. 758,-) Penghematan (Rp) Selisih Akumulasi 1 1815 -- 220000 37333 -- 2 1815 10000 210000 37333 3032000 3 1815 20000 200000 37333 6822000 4 1815 30000 190000 37333 10612000 5 1815 40000 180000 37333 14402000 6 1815 50000 170000 37333 18192000 7 1815 60000 160000 37333 21982000 8 1815 70000 150000 37333 25772000 9 1815 80000 140000 37333 29562000 10 1815 90000 130000 37333 33352000 11 1815 100000 120000 37333 37142000 12 1815 110000 110000 37333 40932000
Catatan : lampu 40%, Jam operasi dikurangi 1 jam, LWBP ideal 170.000 KWH
Tabel 5.  Rancangan Pengaruh Penurunan jam operasi pada waktu beban puncak (WBP)terhadap penghematan energi di IRM-PTBN (Gambar 3)
No Daya Terpasang KVA LWBP, KWH Penurunan WBP, KWH (Rp. 758/KWH) Penghematan akumulasi   selisih 1 1815 170,000 38,000 0 0 2 1815 170,000 35.500 2500 1,895,000 3 1815 170,000 33.000 5000 3,790,000 4 1815 170,000 30,500 7500 5,685,000 5 1815 170,000 28,000 10000 7,580,000 6 1815 170,000 25,500 12500 9,475,000 7 1815 170,000 23,000 15000 11,370,000 8 1815 170,000 20,500 17500 13,265,000 9 1815 170,000 18,000 20000 15,160,000 10 1815 170,000 15,500 22500 17,055,000 11 1815 170,000 13,000 25000 18,950,000 12 1815 170,000 10,500 27500 20,845,000
Catatan  :  Alat  yang  beroperasi  lampu  5  %  kap.  Terpasang  ,  exhaust  hot  cell/almaria  asam/lab, udara  tekan  dengan  total  KWH  13.000  KWH,Atau  penghematanbiaya  setara  dengan  Rp 18.950.000,-
Tabel 6. Rancangan Pengaruh Penurunan kVARh terhadap penghematan biaya di Instalasi Radiometalurgi- PTBN (dengan memasang Capasitor Bank), Gambar 4
NO Daya Terpasang KVA LWBP, KWH WBP, KWH kVARh Penghematan (Rp) 1 1815 170,000 13,000 220,000 - 2 1815 170,000 13,000 200,000 12,780,000 3 1815 170,000 13,000 180,000 25,560,000 4 1815 170,000 13,000 160,000 38,340,000 5 1815 170,000 13,000 140,000 51,120,000 6 1815 170,000 13,000 120,000 63,900,000 7 1815 170,000 13,000 100,000 76,680,000 8 1815 170,000 13,000 80,000 89,460,000 9 1815 170,000 13,000 60,000 102,240,000 10 1815 170,000 13,000 40,000 115,020,000 11 1815 170,000 13,000 20,000 127,800,000 12 1815 170,000 13,000 0 140,580,000
Catatan  kVARh cap bank terhitung 1.000 @ 50kVARh, kVARh opt=20.000 KWH