## PENENTUAN DESAIN INSTALASI PENGOLAHAN AIR DI MUARA RENGAS
Aan Sefentry*, M.Bakrie**, M.Firdaus***, Rut Faruki****, Kiki Hardiyanti*****, Lelawati******
*Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Palembang, Jl. Jend. A. Yani Lr. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
**Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Palembang, Jl. Jend. A.
Yani Lr. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
*** Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Palembang, Jl. Jend. A. Yani Lr. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
****Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Palembang, Jl. Jend. A. Yani Lr. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
*****Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Palembang, Jl. Jend. A. Yani Lr. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
****** Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH,
Jalan Jenderal Ahmad Yani No 1, Bengkulu, Indonesia
* Email: aan73sefentry@gmail.com (Penulis Korespondensi)
*** Email: firdaus@univpgri-palembang.ac.id

## ABSTRAK
Air  bersih di  daerah  Kecamatan  Muara  Lakitan  terutama  Desa  Muara  Rengas  dengan  jumlah  penduduk 12,723  jiwa  (tahun  2019)  merupakan  salah  satu  kebutuhan  pokok.  Tujuan  dari  penelitian  ini  dapat memprediksi pertumbuhan penduduk dihubungkan kebutuhan akan air bersih sampai tahun proyeksi 2029 di daerah Muara Lakitan, mengetahui kapasitas instalasi pengolahan air (IPA) di yang akan direncanakan dan menentukan desain instalasi pengolahan air (IPA). Adapun prosedur penelitian dengan mengumpulan data    dan  koordinasi  yang  diperlukan  dengan  aparat  setempat  lalu  survey  lokasi  penelitian  guna mendapatkan  gambaran  umum  daerah  studi  dan  kondisi  eksisting  juga  manyajikan  kondisi  sistem  dan perhitungan  kebutuhan  air  minum  untuk  daerah  pelayanan  dan  melakukan  survey  lapangan  dengan menggunakan  GPS  pada  unit  transmisi,  dan  sistem  distribusi  air  minum  dengan  Sistem  Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA), juga melakukanan analisa kebutuhan air minum domestik dan non domestik dan  akhirnya  melakukan  penggambaran    teknis  sistem  penyediaan  air  minum  baik  yang  sifatnya tipikal/estándar  maupun  spesifik  sesuai  kondisi  di  lapangan  sehingga  didapat  kapasitas  Instalasi Pengolahan Air sebesar 30 liter/detik.
Kata kunci : Instalasi Pengolahan Air (IPA); Global Positioning System (GPS).

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih merupakan salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga prioritas utama pembangunan air bersih ditujukan  pada  daerah-daerah  yang  rawan  air  bersih,  rawan  penyakit  atau  desa  tertinggal. Permasalahan yang terjadi saat ini di daerah Muara Rengas Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, masyarakatnya masih dalam kondisi sangat sulit untuk mendapatkan air bersih yang layak karena air sumur yang ada tingkat keasaman tinggi, mengandung mineral besi (Fe) yang tinggi  ,  berbau  dan  tidak  jernih  (berwarna),  oleh  karena  itu  perlunya  Instalasi  Pengolahan  Air (IPA)  sehingga  kesehatan  masyarakat  meningkat.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut  perlu diadakan  suatu  studi  perhitungan  kapasitas  dan  desain  Instalasi  Pengolahan  Air  (IPA)  di proyeksikan pada tahun 2029 dengan hitungan prediksi pertumbuhan penduduk di daerah Muara Lakitan
Suatu sistem penyediaan air mampu menyediakan air yang dapat diminum dalam jumlah yang cukup merupakan hal penting bagi suatu kota besar yang modern. Sistem penyediaan air bersih meliputi unit air baku, unit produksi, dan unit distribusi.
Unit  air  baku  merupakan  bangunan  untuk  mengambil  air  baku  dari  sumber  air  dan dialirakan ke unit produksi melalui pipa transmisi. Bangunan penyadap air baku sedapat mungkin dilakukan secara gravitasi, dilengkapi dengan saringan kasar yang berfumgsi untuk menyaring sampah-sampah yang terbawa aliran.
Unit  produksi  merupakan  usaha-usaha  yang  dilakukan  untuk  mengubah  sifat-sifat  suatu zat. Hal ini penting bagi air minum karena dengan adanya pengolahan ini maka akan didapatkan suatu  air  minum  yang  memenuhi  standar  air  minum  yang  telah  ditentukan.  Unit  produksi  air bersih ditunjukkan dalam Gambar 1.
Gambar 1. Unit Produksi Air Bersih (Dasir et al., 2014)
Dalam  sistem  distribusi  air  bersih  terdiri  dari  reservoar  distribusi  dan  jaringan  pipa distribusi. Reservoar distribusi merupakan tempat penampungan air sementara yang menampung air disaat pemakaian lebih sedikit dari suplai dan digunakan untuk menutupi kekurangan disaat pemakaian lebih besar dari suplai. Reservoar distribusi biasanya berupa menara reservoar/tangki atau  ground  reservoir.  Reservoar  distribusi  umumnya  berbentuk  kotak  dan  bentuk  bulat  atau kerucut biasanya dibuat untuk menambah nilai artistik sehingga enak dipandang.
Pemakaian jaringan pipa dalam bidang teknik sipil terdapat pada sistem jaringan distribusi air minum. Sistem jaringan ini merupakan bagian yang paling mahal dari suatu perusahaan air minum. Oleh karena itu harus dibuat perencanaan yang teliti untuk mendapatkan sistem distribusi yang efisien. Jumlah atau debit air yang disediakan tergantung pada jumlah penduduk dan jenis industri yang dilayani.
Menurut  Permen  PUPR  27  Tahun  2016,  unit  air  baku  adalah  sarana  dan  prasarana pengambilan  dan/atau  penyedia  air  baku,  meliputi  bangunan  penampungan  air,  bangunan pengambilan/penyadapan,  alat  pengukuran,  dan  peralatan  pemantauan,  sistem  pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya. Sumber air baku terdiri dari mata air, air tanah, dan air permukaan (sungai, danau, air laut, waduk, embung).
Menurut Permen PUPR No 27 Tahun 2016, proses pengolahan air minum yang digunakan atau  dipilih  harus sesuai dengan kualitas  air  baku  berdasarkan  kebutuhannya  untuk  memenuhi syarat kualitas air minum.
Gambar 2. Instalasi Pengolahan Air (Permen PUPR No.27 Tahun 2016)
Luas  Wilayah  Kabupaten  Musi  Rawas  secara  keseluruhan  adalah  1.236.582,66  ha, Kabupaten  Musi  Rawas  berada  di  Kawasan  bagian  barat  Provinsi  Sumatera  Selatan,  tempat bertemunya hulu Sungai Musi dengan aliran Sungai Rawas. Secara geografis, Kabupaten Musi Rawas terletak pada posisi 102°07'00" - 103°40'00" BT dan 2°20'00" - 3°38'00" LS.
Gambar 3. Luas Wilayah menurut Kecamatan di MURA

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  Kabupaten  Musi  Rawas  (MURA)  tepatnya di  Kabupaten  Muara Lakitan, Desa Muara Rengas, Desa Pendingan, Desa Semangus Baru, Desa Semeteh, Desa Sungai Pinang  dan  Desa  Anyar.  Penelitian ini  dilaksanakan setelah laporan  proposal  disidangkan  dan disetujui hingga segala data dan analisa yang diperlukan terpenuhi.

## 2.2. Peralatan dan Bahan
Adapun  peralatan  dan  bahan  yang  digunakan  adalah  Theodolit  TO,  waterpass,  GPS, Komputer, Printer, dan Mobil.

## 2.3. Prosedur penelitian
Prosedur  penelitian  yang  dilakukan  dapat  dilihat  pada  Gambar  4.  Pada  gambar  tersebut menunjukkan bagaimana awal dan akhir dari penelitian.
Gambar 4. Diagram alir penelitian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil Perhitungan Proyeksi Jumlah Penduduk
Perencanaan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum  (SPAM)  untuk  Kecamatan  Muara  Lakitan dimulai dari perhitungan jumlah penduduk, analisa kebutuhan air daerah pelayanan, menentukan kapasitas produksi yang harus dibangun, dan penentuan jaringan distribusi ke pelanggan.
Perhitungan proyeksi jumlah penduduk Kecamatan Muara Lakitan dengan menggunakan teori geometri sebagai berikut :
Pn = Po (1 + r) n
........... pers. 1
Keterangan: Pn = Proyeksi jumlah penduduk pada tahun ke n (jiwa) Po = Jumlah pendidik pada tahun awal (jiwa) r = Angka pertumbuhan penduduk (%) n
= Jumlah tahun proyeksi
Jumlah penduduk Desa Muara Rengas, Desa Semeteh, Desa Sungai Pinang, Desa Anyar, Desa Semangus Baru dan Desa Pendingan Kabupaten MURA dari tahun pada tahun 2019 sampai prediksi tahun 2029  dapat dilihat dalam Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4 .

## Tabel 2
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih SPAM IKK Muara Rengas  Kabupaten Musi Rawas
No. Uraian Satuan 2019 2024 2029 1 Jumlah Penduduk Jiwa 12.723 14.317 16.111 2 Tingkat Pelayanan % 80% 80% 80% 3 Penduduk Terlayani Jiwa 10178 11454 12888 4 Kebutuhan Domestik 4.1 Rasio SR/KU -Sambungan Rumah (SR) % 10% 50% 98% -Hidran Umum (HU) % 10% 10% 10% 4.2 Jumlah Penduduk Terlayani -Sambungan Rumah (SR) Jiwa 9.161 10.308 11.600 -Hidran Umum (HU) Jiwa 1.018 1.145 1.289 4.3 Standar Kebutuhan  Air Bersih -Sambungan Rumah (SR) Liter/Jiwa/Hari 120 120 120 -Hidran Umum (HU) Liter/Jiwa/Hari 30 30 30 4.4 Kebutuhan Air Bersih -Sambungan Rumah (SR) Liter/Hari 1.099.267,20 1.236.985,50 1.391.957,42 -Hidran Umum (HU) Liter/Hari 30.535,20 34.360,71 38.665,48 5 Kebutuhan  Air  Bersih Domestik Liter/Hari 1.129.802,40 1.271.346,21 1.430.622,90

## Tabel 2
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih SPAM IKK Muara Rengas  Kabupaten Musi Rawas (Lanjutan)
No. Uraian Satuan 2019 2024 2029 6 Konsumsi Non Domestik 6.1 Persen Kebutuhan Non Domestik % 10% 10% 10% 6.2 Kebutuhan Air Bersih Non Domestik Liter/Hari 112.980,24 127.134,62 143.062,29 7 Total Keb. Air Domestik+Non Domestik Liter/Hari 1.242.782,64 1.398.480,83 1.573.685,19 8 Kehilangan Air 8.1 Persen Kehilangan Air % 20% 20% 20% 8.2 Debit Kehilangan Air Liter/Hari 248.556,53 279.696,17 314.737,04 9 Kebutuhan Air Rata- Rata (Q Dom +Q Non
Dom +Q KA ) Liter/Hari 1.491.339,17 1.678.177,00 1.888.422,23 10 Konsumsi Hari Maksimum (Qmax, F d = 1.15 - 1.3) 1,15 1,15 1,15 Debit Hari Maksimum Liter/Hari 1.715.040,04 1.929.903,55 2.171.685,57 Liter/Det 19,85 22,34 25,14 11 Konsumsi Jam Maksimum (Qmax, F h = 1.2- 1.5) 1,50 1,50 1,50 Debit Jam Maksimum Liter/Hari 2.237.008,75 2.517.265,50 2.832.633,35 Liter/Det 25,89 29,14 32,79 12 Tingkat Pelayanan SR/HU 12.1 Jumlah Jiwa Pelayanan Per (SR/HU) -Sambungan Rumah (SR) Jiwa/Unit 5 5 5 -Hidran Umum (HU) Jiwa/Unit 50 50 50 12.2 Jumlah Sambungan -Sambungan Rumah (SR) Unit 1.832 2.062 2.320 -Hidran Umum (HU) Unit 20 23 26

## Tabel 3
Proyeksi  Kebutuhan  Air  Bersih  Kabupaten  Musi  Rawas,  Desa  Semeteh,  Ds  S  pinang  dan  Ds Anyar
No. Uraian Satuan 2019 2024 2029 1 Jumlah Penduduk Jiwa 7.553 8.668 9.947 2 Tingkat Pelayanan % 80% 80% 80% 3 Penduduk Terlayani Jiwa 6042 6934 7958 4 Kebutuhan Domestik 4,1 Rasio SR/KU -Sambungan Rumah (SR) % 90% 90% 90% -Hidran Umum (HU) % 10% 10% 10% 4,2 Jumlah Penduduk Terlayani -Sambungan Rumah (SR) Jiwa 5.438 6.241 7.162 -Hidran Umum (HU) Jiwa 604 693 796 4,3 Standar Kebutuhan Air Bersih -Sambungan Rumah (SR) Liter/Jiwa/Hari 120 120 120 -Hidran Umum (HU) Liter/Jiwa/Hari 30 30 30 4,4 Kebutuhan Air Bersih -Sambungan Rumah (SR) Liter/Hari 652.579,20 748.906,89 859.453,58 -Hidran Umum (HU) Liter/Hari 18.127,20 20.802,97 23.873,71 5 Kebutuhan Air Bersih Domestik Liter/Hari 670.706,40 769.709,86 883.327,29 6 Konsumsi Non Domestik 6,1 Persen Kebutuhan Non Domestik % 10% 10% 10% 6,2 Kebutuhan Air Bersih Non Domestik Liter/Hari 67.070,64 76.970,99 88.332,73 7 Total Keb. Air Domestik+Non Domestik Liter/Hari 737.777,04 846.680,85 971.660,02
Tabel 3. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Musi Rawas, Desa Semeteh, Ds S pinang dan Ds Anyar (Lanjutan)
No. Uraian Satuan 2019 2024 2029 8 Kehilangan Air 8,1 Persen Kehilangan Air % 20% 20% 20% 8,2 Debit Kehilangan Air Liter/Hari 147.555,41 169.336,17 194.332,00 9 Kebutuhan Air Rata-Rata (Q Dom +Q Non Dom +Q KA ) Liter/Hari 885.332,45 1.016.017,01 1.165.992,02 10 Konsumsi Hari Maksimum (Qmax, F d = 1.15 - 1.3) 1,15 1,15 1,15 Debit Hari Maksimum Liter/Hari 1.018.132,32 1.168.419,57 1.340.890,83 Liter/Det 11,78 13,52 15,52 11 Konsumsi Jam Maksimum (Qmax, F h = 1.2- 1.5) 1,50 1,50 1,50 Debit Jam Maksimum Liter/Hari 1.327.998,67 1.524.025,52 1.748.988,04 Liter/Det 15,37 17,64 20,24 12 Tingkat Pelayanan SR/HU 12.1 Jumlah Jiwa Pelayanan Per (SR/HU) -Sambungan Rumah (SR) Jiwa/Unit 5 5 5 -Hidran Umum (HU) Jiwa/Unit 50 50 50 12.2 Jumlah Sambungan -Sambungan Rumah (SR) Unit 1.088 1.248 1.432 -Hidran Umum (HU) Unit 12 14 16
Tabel 4. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih SPAM IKK Muara Rengas, Desa M. Rengas, Ds. Pendingan, ds Semangus Baru
No Uraian Satuan 2019 2024 2029 1 Jumlah Penduduk Jiwa 5.170 5.657 6.190 2 Tingkat Pelayanan % 80% 80% 80% 3 Penduduk Terlayani Jiwa 4136 4526 4952 4 Kebutuhan Domestik 4.1 Rasio SR/KU -Sambungan Rumah (SR) % 90% 90% 90% -Hidran Umum (HU) % 10% 10% 10% 4.2 Jumlah Penduduk Terlayani -Sambungan Rumah (SR) Jiwa 3.722 4.073 4.457 -Hidran Umum (HU) Jiwa 414 453 495 4.3 Standar Kebutuhan Air Bersih -Sambungan Rumah (SR) Liter/Jiwa/Hari 120 120 120 -Hidran Umum (HU) Liter/Jiwa/Hari 30 30 30 4.4 Kebutuhan Air Bersih -Sambungan Rumah (SR) Liter/Hari 446.688,00 488.757,03 534.788,11 -Hidran Umum (HU) Liter/Hari 12.408,00 13.576,58 14.855,23 5 Kebutuhan Air Bersih Domestik Liter/Hari 459.096,00 502.333,61 549.643,34 6 Konsumsi Non Domestik 6.1 Persen Kebutuhan Non Domestik % 10% 10% 10% 6.2 Kebutuhan Air Bersih Non Domestik Liter/Hari 45.909,60 50.233,36 54.964,33 7 Total Keb. Air Domestik+Non Domestik Liter/Hari 505.005,60 552.566,97 604.607,67
Tabel  4. Proyeksi  Kebutuhan  Air  Bersih  SPAM  IKK  Muara  Rengas,  Desa  M.  Rengas,  Ds. Pendingan, ds Semangus Baru (Lanjutan)
No Uraian Satuan 2019 2024 2029 8 Kehilangan Air 8.1 Persen Kehilangan Air % 20% 20% 20% 8.2 Debit Kehilangan Air Liter/Hari 101.001,12 110.513,39 120.921,53 9 Kebutuhan Air Rata- Rata (Q Dom +Q Non Dom +Q KA ) Liter/Hari 606.006,72 663.080,37 725.529,21 10 Konsumsi Hari Maksimum (Qmax, F d = 1.15 - 1.3) 1,15 1,15 1,15 Debit Hari Maksimum Liter/Hari 696.907,73 762.542,42 834.358,59 Liter/Det 8,07 8,83 9,66 11 Konsumsi Jam Maksimum (Qmax, F h = 1.2- 1.5) 1,50 1,50 1,50 Debit Jam Maksimum Liter/Hari 909.010,08 994.620,55 1.088.293,81 Liter/Det 10,52 11,51 12,60 12 Tingkat Pelayanan SR/HU 12.1 Jumlah Jiwa Pelayanan Per (SR/HU) -Sambungan Rumah (SR) Jiwa/Unit 5 5 5 -Hidran Umum (HU) Jiwa/Unit 50 50 50 12.2 Jumlah Sambungan -Sambungan Rumah (SR) Unit 744 815 891 -Hidran Umum (HU) Unit 8 9 10

## 3.2. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM IKK Muara Rengas Kab. Mura
SPAM Desa Muara Rengas akan dibangun dengan kapasitas 30 liter/hari, menggunakan air baku dari air permukaan Sungai Musi, sebagaimana terlihat pada Gambar 5 dan 6.
Gambar 5. Skematik Diagram Alir Sistem Penyediaan Penyediaan Air Minum Ikk Muara Rengas Kabupaten Musi Rawas
Gambar 6. Tata Letak Instalasi

## 3.3. Unit Air Baku
Intake menggunakan stuktur jembatan dengan sumber air baku Sungai Musi (Gambar 7).
Gambar 7. Denah Intake

## 3.4. Unit Produksi
Instalasi  Pengolahan  Air  (IPA)  yang  akan  dibangun  adalah  menggunakan  IPA  Beton (Gambar 8).
Gambar 8. Instalasi Pengolahan Air Kapasitas 30 Liter/detik
Reservoir merupakan bak penampung air hasil olahan dari IPA yang akan didistribusikan ke  pelanggan.  Bangunan  ini  juga  berfungsi  untuk  menampung  kelebihan  kapasitas  pada  saat penggunaan dijaringan distibusi lebih kecil dari kapasitas produksi.
Reservoir  yang  akan  digunakan  pada  SPAM  IKK  ini  menggunakan  konstruksi  beton dengan besar volume adalah 500 m³ (Gambar 9).
Gambar 9. Denah Reservoir Kap. 500 m³
Untuk menunjang pengoperasian SPAM IKK Muara Rengas ini, pada lokasi akan dilengkapi dan dibangun bangunan penunjang seperti pada Gambar 10 dan Gambar 11.
Gambar 10. Denah Ruang Operasi
Gambar 11. Denah Rumah Dosing

## 3.5. Unit Distribusi
Jaringan  pipa  distribusi  yang  digunakan  pada  SPAM  IKK  Muara  Rengas  terdiri  dari Jaringan  Distribusi  Utama  (JDU),  Jaringan  Pipa  Distribusi  Sekunder  dan  Jaringan  Pipa Retikulasi. Keseluruhan jaringan pipa menggunakan pipa PVC S-12,5 RR, seperti yang disajikan pada  Gambar 12.
Gambar 12. Jalur Pipa Distribusi SPAM IKK. Muara Rengas
Kebutuhan diameter Jaringan Distribusi yaitu Diameter  200 mm, 150 mm, 100 mm, 80 mm dan 50 mm. Sedangkan kebutuhan diameter dan panjang Jaringan Pipa Distribusi Sekunder dan  Jaringan  Pipa  Retikulasi  akan  ditetapkan  berdasarkan  asumsi  yang  menggunakan  jumlah Sambungan Rumah, dimana pendistribusian air dimulai dari rumah pompa (Gambar 13).
Gambar 13. Rumah Pompa

## 4. KESIMPULAN
▪ Dalam  penelitian  ini  diproyeksikan  pertambahan  penduduk  di  wilayah  Desa  Muara Rengas  dalam  wilayah  Kecamatan  Muara  Lakitan  pada  tahun  2029  berdasarkan rumusan sebesar 16.111 jiwa dengan kapasitas 30 liter per detik.
▪ Desain Instalasi Pengolah Air (IPA) terdiri dari Tata Letak Instalasi Air Bersih, Unit Air  Baku  berupa  denah  intake  penambilan  air  baku  dari  Sungai  Musi  lalu  Unit Produksi air baku menjadi air bersih berupa gambar instalasi pengolahan air kapasitas 30 liter/detik, reservoir juga bangunan penunjang berupa ruang operasi  dan  rumah dosing  kemudian  Unit  Distribusi  air  bersih  berupa  jalur  pipa  distribusi  dan  rumah pompa.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif, W. (2012). WATER TREATMENT PLANT RESIDUALS MANAGEMENT. Disertasi. UMI.
Cheremisinoff, N.P. (1998). LIQUID FILTRATION. Mc Graw Hill Book Company. Inggris.
Dasir,  F.  R.,  Halim,  F.,  Kawet,  L.,  Jasin,  M.  I.  (2014).  ALTERNATIF  PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH. Jurnal Sipil Statik (2) , 107–114.
Fitria, A., Abdi, C., Khair, R.M. (2018). PERENCANAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) BANJAR BAKULA WILAYAH BARAT. Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa: Teknik Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, 1(1), 1-9.
Montgomery, J M. (1985). WATER TREATMENT PRINCIPLE AND DESIGN. John Wiley & Sons, Britania Raya.
Kencanawati, M., Mustakim. (2017). ANALISIS PENGOLAHAN  AIR  BERSIH PADA WTP PDAM  PRAPATAN  KOTA  BALIKPAPAN.    Jurnal  Penelitian  Transukma,  2(2),  103– 117.
Marini, A., & Marsono, B.D. (2022). UPRATING INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM KONSTRUKSI BAJA. Jurnal Teknik ITS, 11(1) , 1–6.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  No.  492/MENKES/PER/IV/2010.  (2010).  PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
Peraturan  Menteri  PUPR  No.  27/PRT/M/2016.  (2016).  PENYELENGGARAAN  SISTEM PENYEDIAAN  SISTEM  AIR  MINUM.  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat.
Parabi, A., Utomo, K. P., & Fitria, L. (2022). PERENCANAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR  MINUM  DI  KECAMATAN  SEGEDONG,  Kalimantan  Barat. Jurnal  Teknologi Lingkungan Lahan Basah, 10(1) , 32–37.