## JNPH
Volume 5 No. 1 (Juli 2017) © The Author(s) 2017

## ANALISIS PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN FISIK KIMIA AIR BERSIH DI RUMAH SAKIT RAFFLESIA KOTA BENGKULU

## MONITORING OF ANALYSIS AND MANAGEMENT OF PHYSICAL CLEAN WATER CHEMICALS IN RAFFLESIA HOSPITAL OF BENGKULU CITY

## SRI MULYATI

## ABSTRAK
Penyediaan air bersih merupakan kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan di rumah sakit, mengingat bahwa rumah sakit merupakan tempat tindakan dan perawatan orang sakit maka kualitas dan kuantitas airnya perlu dipertahankan setiap saat agar tidak mengakibatkan sumber infeksi baru bagi penderita. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui  pemantauan dan pengelolaan kualitas fisik dan kimia air bersih di Rumah Sakit Rafflesia Kota Bengkulu. Jenis penelitian   yang   dilakukan   adalah   penelitian   deskriptif   yaitu   suatu   metode   penelitian   yang menggambarkan  pemantauan dan pengelolaan kualitas fisik dan kimia  air bersih di Rumah Sakit   Rafflesia   kota  Bengkulu   menggunakan water   test   kit .  Hasil   dari   penelitian   ini menunujukan bahwa pada parameter fisik maupun kimia pada air bersih di rumah sakit Raflesia kota Bengkulu masih memenuhi syarat. Penelitian ini memberikan informasi tentang kualitas air bersih di Rumah Sakit Raflesia, terkhusus untuk ruang operasi dan instalasi Gizi.
Kata Kunci: parameter fisik, parameter kimia air bersih

## ABSTRACT
Providing clean water is a necessity that can not be separated from the activities in the hospital, given that the hospital is a place of action and treatment of the sick, the quality and quantity of water must be maintained at all times so as not to lead to a new source of infection for patients. The purpose of this study was to determine the monitoring and management of physical and chemical quality of water at the Rafflesia Hospital of the Bengkulu city. Type of research is descriptive research is a research method that describes the monitoring and management of physical and chemical quality of water in the Bengkulu city of Rafflesia Hospital using a water test kit. The results of this study to showed that the Physical and chemical parameters of the water   is   clean   at   the   hospital   Raflesia   Bengkulu   city   still   qualify   This   study   provides information on water quality at  Raflesia Hospital, especially at surgery room and Installation of Nutrition.
Keywords: physical parameters, chemical parameters of clean water

## PENDAHULUAN
Rumah Sakit sebagai salah satu  institusi kesehatan   mempunyai   peran   penting   dalam melaksanakan   upaya   kesehatan   secara berdaya   guna   dengan   mengutamakan   upaya
penyembuhan   dan   pemulihan   yang dilaksanakan   secara   serasi   dan   terpadu dengan upaya
peningkatan dan pencegahan   serta   melaksanakan   upaya rujukan (Depkes RI, 2007).
Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 44
tahun   2009   Rumah  Sakit   adalah   institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan   pelayanan   kesehatan perorangan   secara   paripurna   yang menyediakan   pelayanan   rawat   inap,   rawat jalan, dan gawat darurat.  Rumah sakit yang bersih   akan   memberikan   kenyamanan   dari penderita,   pengunjung   maupun   karyawan rumah sakit, salah satu usaha untuk menjaga kenyamanan   bagi   pasien   dan   tenaga kesehatan   dari   rumah   sakit   adalah   dengan tersediannya   sarana   penyediaan   air (Lubis,2006).
Air   bersih   merupakan   kebutuhan   yang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan di rumah sakit,   mengingat   bahwa   rumah   sakit merupakan   tempat   tindakan   dan   perawatan orang sakit maka kualitas dan kuantitas airnya perlu   dipertahankan    setiap   saat   agar   tidak mengakibatkan   sumber   infeksi   baru   bagi penderita (Inswiasri, 2007).
Rumah Sakit Rafflesia merupakan salah satu   rumah   sakit   swasta   di   kota   bengkulu yang   telah   melaksanakan   berbagai   upaya yang ditujukan guna membantu penyembuhan penderita  yang  datang  dirumah  sakit,  upaya tersebut meliputi promotif, preventif, kuratif dan   rehabilitatif.   Dalam   upaya   peningkatan kualitas   pelayanannya   telah   dilakukan beberapa   upaya   perbaikan,   salah   satu   nya upaya   perbaikan   sarana   air   bersih. Berdasarkan   hasil   survei   awal   dengan melakukan observasi tanggal 15 januari 2016 sarana  air bersih  pada ruangan instalasi gizi dan   kamar   operasi   yang   digunakan   di   Rs Rafflesia   adalah   Sumur   Bor   dan   PDAM. Hasil  survei penulis juga mendapat  keluhan dari   petugas   tentang   air   yang   sering   keruh, Berdasarkan   hal   tersebut   peneliti   akan menganalisis   kualitas   fisik   dan   kimia   air bersih di RS Raflesia Bengkulu.

## BAHAN DAN CARA KERJA
Jenis   penelitian   yang   dilakukan   adalah penelitian   deskriptif   yaitu   suatu   metode penelitian yang menggambarkan  pemantauan dan pengelolaan kualitas fisik dan kimia  air bersih   di   Rumah   Sakit   Rafflesia   kota
Bengkulu menggunakan water test kit .

## A. Prosedur Penelitian

## 1. Tahap Persiapan
Menyiapkan   alat   dan   bahan   untuk pengambilan   sampel   yaitu   menyiapkan gerijen   1   liter   untuk   sampel   pemeriksaan kimia dan fisik air bersih.

## 2. Tahap Pelaksanaan
a. Pengambilan sampel Pengambilan   sampel   langsung   pada kran   air.   Mengisi   gerijen   1   liter   dan tempelkan   kertas   label   keterangan sumber   air   bersih   dan   waktu pengambilan.
b.  Sampel   dibawa   ke  laboratorium   untuk diperiksa.
3. Tahap Pemeriksaan Sampel
Pemeriksaan   sampel   fisik   bau   dan   rasa diperiksa   menggunakan   panca   indera sedangkan   untuk   kekeruhan   menggunakan alat   turbidity.   Pemeriksaan   sampel   kimia diperiksa menggunakan water test kit.

## HASIL PENELITIAN

## 1. Gambaran Umum
Rumah Sakit Raflesia Bengkulu adalah rumah   sakit   swasta   yang   dimiliki   oleh yayasan Raflesia berdasarkan akte pendirian Rumah   Sakit   Raflesia   No.   65   tanggal   26 maret   1976   oleh   notaris   Soelaiman Ardjasasmita,   SH.   Di   Jakarta.   Rumah   sakit Raflesia mulai berdiri pada tahun 1982. Pada tanggal   2   januari   1987   rumah   sakit   ini mengadakan   kerjasama   operasional   dengan Pemerintah Daerah Provinsi TK 1 Bengkulu dengan nama Rumah Sakit Bersalin Raflesia Bengkulu dengan No. 001/YR/PKS/IX/1987, No.   692/KANWIL/Tu/-VI/87   dimana   dari pihak  Yayasan   Raflesia   ditandatangani   oeh
Ny.   Aisyah   Singadikane   sedangkan   dari Pemda   Provinsi   Daerah   Tk   1   bengkulu ditandatangani   oleh   Dr.   H.   Rusdi  Auludin, MPH Kepala Dinas Provinsi Daerah Tingkat 1 Bengkulu.
Pada   tahun   1989   mendapat   izin pengelolaan   sementara   sebagai   rumah   sakit umum dengan nama Rumah Sakit Umum RS. Raflesia   dari   Menteri   Kesehata   Republik Indonesia   dengan   surat   No.   1235 YANMED/RSKS/SK/XI/1990 sampai dengan tahun 2000, dan diperpanjang kembali sampai dengan tahun 2005, untuk perpanjangan izin selanjutnya   masih   dalam   pengajuan Permenkes   RI   di   Jakarta   dengan   surat Yayasan   Raflesia   No.   001/YR/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005.  Pada  tahun 2001, setelah   habis   massa   perjanjian   besar kerjasama   dengan   Pemerintah   Daerah   Kota Bengkulu  Rumah  sakit  Raflesia  melepaskan diri dan mandiri dengan memperpanjang izin pengelolaan   Rumah   Sakit   Umum   sampai tanggal 5 November 2005. Yang sekarag baru diajukan perpanjangan izinnya untuk periode 2005 sampai dengan tahun 2010 yang akan datang.
2. Analisis Univariat
Analisis   Univariat   dilakukan   untuk mengetahui   gambaran   distribusi   frekuensi yang   diteliti   yaitu   fisik,   kimia,   dan bakteriologis   air   bersih   di   Rumah   Sakit Raflesia Kota Bengkulu.
a.  Pemeriksaan Parameter Fisik dan Kimia di Kamar Oprasi Rumah Sakit Raflesia Kota Bengkulu.
1) Parameter Fisik Air Bersih
Hasil   pemeriksaan   parameter   fisik   air bersih (Suhu, Warna, Kekeruhan, Bau, Rasa) di Kamar Oprasi Rumah Sakit Raflesia Kota Bengkulu
Tabel 1 Hasil pemeriksaan parameter fisik air (suhu, warna, kekeruhan, bau, rasa)
No Param -eter
Fisik Satu an Baku Mutu Hasil Rera ta Kata gori I II III 1 Suhu 0 C 27 0 C 28 0 C 29 0 C 28 0 C MS 2 Warna  TCU 50 41 42 40 41 MS 3 Kekeru han NTU 25 0,21 0,22 0,12 0,18 MS 4 Bau - Tidak Berba u Tidak Berba u Tidak Berba u Tidak Berba u - MS 5 Rasa - Tidak Beras a Tidak Beras a Tidak Beras a Tidak Beras a - MS
Tabel   1   diketahui   bahwa   hasil pemeriksaan   parameter   fisik   air   bersih   di Kamar Operasi dari seluruh parameter dalam kategori   memenuhi   syarat   menurut Permenkes No. 416 tahun 1990.
Tabel   2   Distribusi   frekuensi   hasil pemeriksaan   parameter   fisik   air   (suhu, warna, kekeruhan, bau, rasa)
No Parameter Fisik Frekuensi Persentasi 1. MS 5 100% 2. TMS 0 0% Jumlah 5 100%
Tabel   2   diketahui   bahwa   dari   lima parameter   fisik   air   bersih   yang   dilakukan pemeriksaan,   didapatkan   hasil   secara keseluruhan   memenuhi   syarat   dengan persentasi 100%.
2) Parameter Kimia Air Bersih
Hasil   pemeriksaan   parameter   kimia   air (Ph dan Fe) di  kamar operasi  Rumah  Sakit Raflesia Kota Bengkulu.
Tabel   3   Hasil   Pemeriksaan   Parameter Kimia Air Bersih (Ph dan Fe)
No Para meter Fisik Satuan Baku Mutu Hasil Rera ta Kata gori I II III 1 pH MgL 6,5- 9,0 7,49 7,38 7,12 7,33 MS 2 Fe MgL 1,0 0,0010,002 0,001 0,001 MS
Tabel   3   diketahui   bahwa   hasil pemeriksaan parameter kimia air bersih dari seluruh parameter dalam kategori memenuhi syarat   menurut   Permenkes   No.   416   tahun 1990.
Tabel   4   Distribusi   Frekuensi   Hasil Pemeriksaan Parameter Kimia Air
(Ph dan Fe)
No. Parameter Kimia Frekuensi Persentasi 1. MS 2 100% 2. TMS 0 0% Jumlah 2 100%
Tabel   4   diketahui   bahwa   dari   dua parameter   kimia   air   bersih   yang   dilakukan pemeriksaan,   didapatkan   hasil   secara keseluruhan   memenuhi   syarat   dengan persentasi 100%.
b. Pemeriksaan Parameter Fisik dan Kimia di Instalazi Gizi Rumah Sakit Raflesia Kota Bengkulu.
1) Parameter Fisik Air Bersih
Hasil   pemeriksaan   parameter   fisik   air bersih (Suhu, Warna, Kekeruhan, Bau, Rasa) di Instalasi Gizi Rumah Sakit Raflesia Kota Bengkulu.

## Tabel 5 Hasil pemeriksaan parameter fisik
Tabel 5 Hasil pemeriksaan parameter fisik air (suhu, warna, kekeruhan, bau, rasa) air (suhu, warna, kekeruhan, bau, rasa)
No Para- meter Fisik Sat- uan Baku Mutu Hasil Rerata Kata- gori I II III 1 Suhu 0 C 32 0 C 29 0 C 28 0 C 29,6 0 C MS 2 Warna  TC U 50 5 3 1 3 MS 3 Kekeru han NT U 25 0,93 0,28 0,25 0,48 MS
4 Bau
- Tidak Ber- bau Tid- ak Ber- bau Tidak Ber- bau Tid- ak Ber- bau - MS
5 Rasa - Tidak Bera- Tid- ak Tidak Ber- Tid- ak - MS
sa Ber- asa asa Ber- asa
Tabel   5   diketahui   bahwa   hasil pemeriksaan   parameter   fisik   air   bersih   di Instalasi   Gizi   dari   seluruh   parameter   fisik dalam   kategori   memenuhi   syarat   menurut Permenkes No. 416 tahun 1990.
Tabel   6   Distribusi   frekuensi   hasil pemeriksaan   parameter   fisik   air   (suhu, warna, kekeruhan, bau, rasa)
No. Parameter Fisik Frekuensi Persentasi 1. MS 5 100% 2. TMS 0 0% Jumlah 5 100%
Tabel   6   diketahui   bahwa   dari   lima parameter   fisik   air   bersih   di   Instalasi   Gizi yang dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil secara   keseluruhan   memenuhi   syarat   baku mutu dengan persentasi 100%.

## 2) Parameter Kimia Air Bersih
Hasil   pemeriksaan   parameter   kimia   air (Ph dan Fe) di  Kamar Oprasi Rumah  Sakit Raflesia Kota Bengkulu.
Tabel   7   Hasil   pemeriksaan   parameter kimia air bersih (Ph dan Fe)
No Para- meter Fisik Satu- an Baku Mutu Hasil Rera- ta Kata- gori I II III 1 pH MgL 6,5- 9,0 7,45 7,40 7,36 7,40 MS 2 Fe MgL 1,0 0,002 0,00 1 0,001 0,001 MS
Tabel   7   diketahui   bahwa   hasil pemeriksaan   parameter   kimia   air   bersih   di Instalasi   Gizi   dari   seluruh   parameter   dalam kategori memenuhi syarat baku mutu menurut Permenkes No. 416 tahun 1990.
Tabel   8   Distribusi   Frekuensi   Hasil Pemeriksaan Parameter Kimia Air (Ph dan

## Fe)
No Parameter Kimia Frekuensi Persentasi 1. MS 2 100% 2. TMS 0 0% Jumlah 2 100%
Tabel   8   diketahui   bahwa   dari   dua parameter   kimia   air   bersih   di   Instalasi   Gizi yang dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil secara   keseluruhan   memenuhi   syarat   baku mutu dengan persentasi 100%.
Air   bersih   adalah   air   yang   digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi   persyaratan   kesehatan   dan   dapat diminum  apabila  telah  di  masak.  (Peraturan Menteri   Kesehatan   RI   Nomor: 416/Menkes/Per/IX/1990.
Tentang   persyaratan   air   bersih).  Air bersih   merupakan   kebutuhan   yang   tak   bisa dilepaskan dari kegiatan rumah sakit. Namun mengingat   bahwa   rumah   sakit   merupakan tempat   tindakan   dan   perawatan   orang   sakit, maka kualitasnya perlu dipertahankan setiap hari   agar   tidak   mengakibatkan   penyebaran baru   kepada   penderita/pasien. Syarat Kuantitatif  air   bersih  adalah   apabila   air tersebut   telah   mencukupi   untuk   kebutuhan sehari-hari   dengan   kata   lain   banyaknya   air yang   dibutuhkan   sejalan   dengan   tingkat kehidupan   masyarakat   pemakai   air tersebut.Persyaratan   kesehatan   untuk   air bersih   meliputi   persyaratan   fisik, bakteriologis, dan kimia.
Air   yang   tercemar   dapat   menimbulkan masalah kesehatan yang bersifat akut maupun kronik. Bersifat akut artinya dalam hitungan jam atau hari dan bahkan mungkin langsung pada saat seseorang mengkonsumsi air yang tercemar,   orang   tersebut   akan   langsung mengalami sakit perut, sakit kulit atau alergi. Sedangkan   bersifat   kronik   berarti   dampak akan   terasa   beberapa   bulan   atau   beberapa tahun   setelah   mengkonsumsi   air   yang tercemar.
1. Parameter Fisik Air Bersih
Persyaratan fisik air bersih meliputi rasa, bau, warna, kekeruhan, dan Total Dissolved
Solid (TDS) .Air dikatakan keruh, apabila air tersebut mengandung begitu banyak partikel bahan yang tersuspensi sehingga memberikan warna/rupa   yang   berlumpur   dan kotor.Peraturan   Menteri   Kesehatan   RI Nomor:416/Menkes/Per/IX/1990.
Menyatakan   bahwa   air   layak   dipakai adalah   air   yang   mempunyai   kualitas   yang baik   sebagai   sumber   air   bersih   antara   lain harus   memenuhi   persyaratan   fisik,   tidak berbau,   tidak   berasa,   tidak   keruh   dan   tidak berwarna.
Hasil analisis di lapangan, air di Rumah Sakit   Raflesia   Kota   Bengkulu   tidak   berbau dan tidak berasa.Air bersih yang berbau selain tidak   estetis   juga   tidak   diterima   oleh masyarakat. Bau air dapat memberi petunjuk akan kualitas air, bau anyir dikarenakan oleh adanya   algae.   Air   biasanya   tidak   memberi rasa   atau   tawar.Air   yang   tidak   tawar   dapat menunjukan adanya zat yang membahayakan kesehatan.Bau dan rasa dapat dihasilkan oleh kehadiran   organisme   dalam   air   dan   adanya gas-gas seperti H 2 S (Soemirat, 2008).
Pemeriksaan   warna   air   bersih menggunakan   spektrofotometri   di   Ruang Kamar   Oprasi   Rumah   Sakit   Raflesia didapatkan hasil dengan rerata 41 TCU dan di ruang Intalasi Gizi didapatkan hasil 3 TCU. sehingga   masih   memenuhi   syarat   menurut Permenkes RI nomor 416 tahun 1990 tentang Persyaratan   Air   Bersih   dan   tidak membahayakan   kesehatan.  Warna   pada   air terjadi karena adanya zat-zat substansi yang terlarut   dalam   air,   dimana   zat-zat   tersebut dapat   terjadi   proses   dekomposisi   dalam berbagai tingkat, asam humus dan bahan yang bersal   dari   bahan   humus   serta   dekomposisi lignin dianggap sebagai bahan yang memberi warna paling utama, demikian juga unsur besi yang   berkaitan   dengan   zat   organik   dapat menghasilkan   warna   semakin   tinggi,   untuk mengukur   tingkat   warna   digunakan   satuan TCU (true colour unit).
Kualitas   warna   air   dapat   diketahui melalui   pemeriksaan   laboratorium   dengan metode   spektrofotometri.   Untuk   standar   air bersih ditetapkan oleh Permenkes RI nomor 416 tahun 1990, yaitu kualitas warna  untuk
air   bersih   dianjurkan   15   TCU   dan diperbolehkan 50 TCU.
Pemeriksaan   suhu   di   Rumah   Sakit Raflesia menggunakan thermometer, suhu air di ruang kamar oprasi adalah 28 0 C dan suhu air di ruang instalasi gizi adalah 29,6 0 C.Air dengan   temperatur   tersebut   merupakan   air yng   berada   dalam   suhu   normal   sehingga dapat   disimpulkan   suhu   tersebut   tidak membahayakan kesehatan.
Suhu sebaiknya sejuk atau tidak panas terutama agar tidak terjadi larutan zat kimia yang   ada   pada   seluruh   pipa   yang   dapat membahayakan   kesehatan.Kenaikan   suhu menyebabkan penurunan oksigen terlarut dan organisme dalam air dapat berkembang pada suhu tertentu serta pada suhu tinggi zat racun sangat   aktif   sehungga   bebrbahaya   bagi kesehatan.
Pemeriksaan   kekeruhan   air   bersih menggunakan   turbidity   di   ruang   kamar operasi mendapatkan hasil dengan rerata 0,18 NTU   dan   di   ruang   Instalasi   gizi   diperoleh hasil   dengan   rerata   0.48   NTU,   sehingga masih memenuhi syarat menurut Permenkes RI nomor 416 tahun 1990 tentang Persyaratan Air   Bersih   dan   tidak   membahayakan kesehatan.  Air   dikatakann   keruh   apabila   air tersebut mengandung begitu banyak partikel bahan   yang   tersuspensi   sehungga memberikan warna atau rupa yang berlumpur dan   kotor.bahan-bahan   yang   menyebabkan kekeruhan   ini   meliputi   :   tanah   liat,   lumpur, bahan-bahan organic yang tersebar baik dari partikel-partikel   kecil   yang   tersuspensi. Kekeruhan pada air merupakan satu hal yang harus dipertimbangkan dalam penyediaan air bagi   umum,   mengingat   bahwa   kekeruhan tersebut   akan   mengurangi   segi   estetika, menyulitkan   dalam   usaha   penyaringan   dan akan mengurangi efektivitas usaha desinfeksi.
Tingkat   kekeruhan   air   dapat   diketahui melalui   pemeriksaan   laboratorium   dengan metode   turbidity   meter.   Untuk   standar   air bersih ditetapkan oleh Permenkes RI nomor 416   tahun   1990,   yaitu   kekeruhan   yang dianjurkan 5 NTU ( Nephelometrik Turbidity Unit )   dan   yang   diperbolehkan   25   NTU ( Nephelometrik Turbidity Unit ).
Penelitian   ini   sejalan   dengan   penelitian Bella Oktarina (2015) dengan judul “Analisis Kualitas   Fisik   Kimia   dan   Bakteriologis  Air Bersih di Rumah Sakit Umum Dr. M Yunus Kota   Bengkulu  ”menyatakan   kualitas   air bersih   secara   fisik   dan   kimia   di   RSUD M.Yunus   Kota   Bengkulu   100%   memenuhi syarat baku mutu untuk digunakan.
2. Parameter Kimia Air Bersih
Air   yang   baik   adalah   air   yang   tidak tercemar secara berlebihan oleh zat-zat kimia yang   berbahaya   bagi   kesehatan.   Kandungan zat   kimia   dalam   air   bersih   yang   digunakan sehari-hari   hendaknya   tidak   melebihi   kadar maksimum   yang   diperbolehkan   seperti tercantum   dalam   Permenkes   RI   nomor   416 tahun 1990 tentang Persyaratan Air Bersih. pH   merupakan   derajat   keasaman   yang digunakan   untuk   menyatakan   tingkat keasaman   atau   kebasaan   yang   dimiliki   oleh suatu   larutan.   Ia   definisikan   sebagai kologaritma   aktivitas   ion   hydrogen   yang terlarut.   Air   bersih   sebaiknya   netral,   tidak asam   atau   basa,   pH   yang   lebih   dari   6,5 menimbulkan   rasa   tidak   enak   dan   dapat menyebabkan  korosivitas pada  pipa-pipa  air dan   dapat   menyebabkan   beberapa   bahan kimia   berubah   menjadi   racun   yang menganggu kesehatan. Air merupakan bahan pelarut yang paling baik, maka bila dibantu pH   yang   tidak   netral   dapat   melarutkan berbagai elemen kimia yang dilaluinya.
Pemeriksaan pH air bersih menggunakan pH meter di ruang Kamar Oprasi didapatkan hasil dengan rerata 7,33 dan di runag Instalasi Gizi   diperoleh   nilai   dengan   rerata   7,40 sehingga kondisi ini masih memenuhi syarat baku mutu.
Pemeriksaan   Fe   (Besi)   di   laboratorium menggunakan   metode   spektrofotometri dilakukan di ruang Kamar Operasi dan ruang intalasi Gizi Rumah Sakit Raflesia didapatkan hasil   dengan   rerata   0,001   MgL,   sehingga masih memenuhi syarat baku mutu menurut Permenkes   RI   nomo   416   tahun   1990. Keberadaan Fe dalam air dapat menimbulkan rasa   anyir,   warna   kuning,   pertumbuhan
bakteri   Fe,   serta   secara   keseluruhan keberadaannya   dalam   air   menyebabkan   air menjadi   kruh   berwarna   kecokalatan   dan berbau logam.
Penelitian   ini   sejalan   dengan   penelitian Patmawati   dengan   judul   “Analisis   beberapa parameter   Fisika   dan   Kimia   air   diperairan Sirih   Bungus   Padang”.   Yang   meyatakan bahwa   air   di   perairan   teluk   Sirih   Bungus Padang   masih   memenuhi   syarat   dan   boleh dijadikan tempat aktivitas ekonomi dan juga rencana kedepan yang akan dibangun sebagai sumer pembangkit tenaga uap.

## KESIMPULAN
Berdasarkan   hasil   penelitian   dan pembahasan mengenai analisis kualitas fisik dan kimia air bersih di Rumah sakit Raflesia Kota Bengkulu maka didapatkan hasil :
1.  Kualitas   fisik   (bau,   rasa,   suhu,   warna, dan kekeruhan) air bersih di Intalasi Gizi Rumah   Sakit   Raflesia   Kota   Bengkulu 100   %   memenuhi   syarat   baku   mutu untuk   dapat   digunakan   menurut Permenkes RI nomor 416 tahun 1990.
2.  Kualitas   fisik   (bau,   rasa,   suhu,   warna, dan   kekeruhan)   air   bersih   di   ruang Kamar   Oprasi   Rumah   Sakit   Raflesia Kota Bengkulu 100 % memenuhi syarat baku   mutu   untuk   dapat   digunakan menurut Permenkes RI nomor 416 tahun
1990.
3. Kualitas kimia (pH dan Fe) air bersih di Intalasi Gizi Rumah Sakit Raflesia Kota Bengkulu 100 % memenuhi syarat baku mutu   untuk   dapat   digunakan   menurut Permenkes RI nomor 416 tahun 1990.
4. Kualitas kimia (pH dan Fe) air bersih di ruang   Kamar   Operasi   Rumah   Sakit Raflesia   Kota   Bengkulu   100   % memenuhi syarat baku mutu untuk dapat digunakan menurut Permenkes RI nomor 416 tahun 1990.

## SARAN
Berdasarkan   hasil   penelitian   yang   telah dilakukan   maka   peneliti   memberikan beberapa masukan kepada :

## 1. Rumah Sakit
Penelitian   ini   memberikan   informasi tentang   kualitas   air   bersih   di   Rumah   Sakit Raflesia,   terkhusus   untuk   Ruang   Kamar Oprasi dan Instalasi Gizi. Diharapkan kepada pihak   rumah   sakit   agar   dapat mempertahankan   kualitas   Fisik   maupun Kimia pada sumber Air Bersih di Rumah sakit Raflesia Kota Bengkulu.
2. Institusi Pendidikan
Hasil   penelitian   ini   dapat   memberikan informasi   dan   menjadi   bahan   acuan   atau literatur bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu   khususnya   Jurusan   Kesehatan Lingkungan yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dibidang Penyehatan Air.
3. Peneliti Selanjutnya Penelitian ini merupakan penelitian dasar yang   perlu   dikembangkan,   sehingga   pada peneliti   yang   berminat   di   bidang   ini   untuk melakukan   penelitian   lebih   lanjut   dengan menggunakan   parameter   air   bersih   lainnya guna menunjang pengetahuan tentang kualitas air di Rumah Sakit Raflesia Kota Bengkulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Aritonang, C. D., 2011 . Kesadahan : Analisa dan   Permasalahannya   Untuk   Air Industri, (Online) , http://repository.usu.ac.id.handle/123456 789/13848 .   Di   unduh   pada   tanggal   02 April 2016 pukul 11.56 Asmadi,   Khayan,   dan   Kasjono   HS.   2011. Teknologi Pengolahan Air Minum .Yogyakarta : Gosyen Publishing Azwar,  Azrul,   2010, Pengantar   Administrasi Kesehatan . Binarupa Aksara, Jakarta. Bella oktarina. 2015. Analisis Total kualitas fisik   kimia   dan   bakteriologi   air   bersih RSUD dr.M.Yunus Bengkulu. Karya Tulis
Ilmiah   Poltekkes   Kemenkes   Bengkulu. Bengkulu.
Depkes   RI.   2002.   Keputusan   Menteri
Kesehatan RI No.907/Menkes/ VII/2002 tentang persyaratan dan pengawasankualitas air minum Jakarta __________2007 .Pedoman   sanitasi   RS   di
Indonesia .   Jakarta:   Dirjen   pelayanan medik Efendy.2003. Telaah   Kualitas   Air.   Cetakan Pertama . Yogyakarta : Penerbit Konisius. Inswiasri.   2007. Kandungan   logam   Fe   dan Mn   dalam   air   bersih .   Universitas semarang. edisi 1. Semarang Janelle.2004.   . Pencemaran   Lingkungan. Cetakan Kedua. Jakarta :Erlangga. Juju. 2012. Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Jakarta . Jakarta : 3 Serangkai Khalkali   dan   Omidvari,   2005. Evaluasi Kualitas  Air   Minum   Ditinjau   dari   segi Parameter   Kimia ,   Prodi   Teknik
Lingkungan,ITB
Lubis.2006. Analisis   Kualitas   Fisik   dan Kimia   Air   di   Daerah   Medan   dan Sekitarnya . Universitas Sumatera Utara, edisi 1.Medan .
Marhaeni   dan   Ria,   2012, Pengelolaan Kualitas   Air   Bersih. Universitas Airlangga Parulian.2009. Air   Bersih. Jakarta   :   Penerbit Tiga Serangkai Peraturan   Menteri   Kesehatan   Republik
Indonesia   No.   416   1990.   Tentang persyaratan kualitas air bersih. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20   1990.Pengendalian   pencemaran   air. Jakarta. Notoadmojo, S. 2011. Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Seni Jakarta : Rineka Cipta Purwaningsih.2008. Teknik Sumber Daya Air Jilid 2. Erlangga: Jakarta Ricky. 2005. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. Yogyakarta:   Gadjah   Mada University Soemirat,   J   .   2011 .   Kesehatan   Lingkungan (Revisi)   .Yogyakarta   :   Gadjah   Mada University Slamet   dan   Totok.2007. Pengembangan Sistem   Penyediaan   Air   Minum. Gadjah
Mada University Suripin.2002. Deteksi   Pencemaran   Air Minum. Semarang-Demak: Aneka Ilmu Suriawira   dan   Unus.2003. Air   dalam Kehidupan   dan   Lingkungan   yang Sehat .Penerbit Alumni. Bandung Sutrisno.2011. Teknologin   Penyediaan   Air Minum. Jakarta: Rineka Cipta Sutrisno dan Eni.2006. Kajian Penyediaan Air Bersih .Jakarta: Rineka Cipta Takdir   dan   Rahmadi.2012 .Pengendalian Pencemaran Air ,Jakarta Tarigan   dan   Edward,2003. Penyediaan   Air Bersih Perpipaan .Yogyakarta Triatmadja,   Radianta,   2007,
Sistem Penyediaan   Air   Minum   Perpipaan, Yogyakarta Widowati.2008.
Efek   Toksik   Logam Pencegahan   dan   Penanggulangan Pencemaran . Yogyakarta: Penerbit Andi