Abstrak—Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) merupakan pembangkit listrik yang banyak digunakan di Indonesia. Salah satu bagian dari sistem PLTU yang memiliki risiko bahaya tinggi adalah boiler, oleh karena itu diperlukan adanya analisis bahaya dan  safety system  sebagai langkah pencegahan bahaya pada boiler. Analisis bahaya dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode HAZOP. Node yang dipakai adalah economizer, steam drum, superheater, dan reheater  yang merupakan komponen utama penyusun boiler. Guide word  dan deviasi ditentukan berdasarkan control chart yang dibentuk oleh data proses masing-masing komponen selama bulan Maret 2013. Estimasi  likelihood  dilakukan berdasarkan data maintenance  PT YTL selama 5 tahun, sedangkan estimasi consequences dilakukan berdasarkan kriteria risiko yang ditimbulkan serta berdasarkan control chart. Hasil perkalian likelihood dan consequences dengan risk matrix  menghasilkan kriteria risiko dari komponen. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh hasil bahwa komponen yang memiliki risiko bahaya paling besar adalah level transmitter steam drum, yaitu dengan kriteria risiko extreme. Selain itu, riiko extreme  juga terdapat pada pressure transmitter outlet superheater.  Untuk menurunkan risiko, maka dilakukan perawatan dan kalibrasi secara rutin, serta penambahan redundant transmitter. Bahaya paling besar pada seluruh node adalah adanya kebakaran. Oleh karena itu, dilakukan analisis emergency response plan  untuk kebakaran yang mencakup peta evakuasi, tugas dan tanggungjaab tiap personel, langkah pencegahan, serta langkah penanganan.
Kata Kunci—Emergency response plan,  HAZOP,  manajemen risiko, steam boiler

## I. PENDAHULUAN
EMBANGKIT  listrik tenaga uap (PLTU) merupakan pembangkit listrik yang banyak digunakan di Indonesia. Umumnya, sistem pembangkit listrik tenaga uap terdiri dari komponen utama berupa boiler, turbin, generator dan kondensor.[1]  Salah satu bagian terpenting dari sistem pembangkit listrik tenaga uap adalah boiler. Boiler merupakan komponen yang digunakan untuk mengubah air menjadi uap dengan adanya proses pemanasan. Uap inilah yang nantinya akan menggerakkan turbin dan dibangkitkan menjadi energi listrik sesuai dengan prinsip kerja PLTU. Sistem boiler terdiri dari tiga sistem utama, yaitu sistem air umpan, sistem bahan bakar, dan sistem steam [1]-[2].  Saat ini, PLTU Paiton merupakan PLTU berkapasitas terbesar di Indonesia [2]. Di samping besarnya peran dari PLTU untuk masyarakat,
sistem tersebut sangat rentan terhadap adanya bahaya, baik berasal dari komponen-komponennya sendiri, maupun yang berasal dari luar.  Tidak dapat dipungkiri pula bahwa safety menjadi hal terpenting dalam setiap proses, karena setiap tahun banyak pekerja meninggal dunia karena adanya kecelakaan di lingkungan kerja  akbat kurangnya sistem safety yang diterapkan  [3]-[4].  Oleh karena itu, safety system sangat diperlukan untuk semua komponen yang terlibat dalam proses produksi atau kerja, khususnya untuk komponen yang berisiko besar terjadi kegagalan, seperti halnya boiler yang bekerja pada temperature dan tekanan tinggi [5].
Berdasarkan alasan tersebut, maka perlu dilakukan analisis mengenai manajemen risiko, yaitu dengan identifikasi bahaya dan analisis risiko menggunakan metode HAZOP, serta analisis safety system terkait dengan emergency response plan yang dibuat untuk bahaya yang paling berisiko besar. Analisis ini  berkaitan dengan penyebab-penyebab kegagalan yang mungkin terjadi pada empat komponen  utama boiler, yaitu economizer, steam drum, superheater, dan reheater yang nantinya disebut dengan node. Sedangkan komponen pada tiap node , hanya terbatas pada transmitter dan control valve yang terdapat pada DCS screens di Unit 5 pembangkitan Paiton, PT. YTL.

## II. URAIAN PENELITIAN

## A. Studi Proses
Bahan-bahan  serta semua referensi yang berkaitan tentang PT. YTL di dapatkan di ruang Document Control. Studi yang dilakukan mencakup proses pembangkitan listrik oleh PT YTL dari awal hingga dididtribusikan ke PLN, serta studi lapangan secara langsung ke plant, khususnya bagian boiler.

## B. Pengumpulan Data
Data-data yang diperlukan dalam tugas akhir ini antara lain berupa dokumen serta gambar dari proses yang terdapat di boiler unit 5 PLTU UP Paiton, PT. YTL. Dokumen tersebut meliputi process flow diagram (PFD), piping and instrumentation diagram (P&ID), maintenance data atau data time to failure dari setiap komponen yang terdapat pada steam generator, dan data proses pada setiap komponen boiler yang beroperasi penuh sepanjang hari, data ini diambil selama satu bulan, yaitu pada tanggal 01 Maret hingga 31 Maret. Data tersebut diambil setiap satu jam sekali selama 24 jam sehari.
Analisis Safety System dan Manajemen Risiko pada Steam Boiler PLTU di Unit 5 Pembangkitan Paiton, PT. YTL
Luluk Kristianingsih dan Ali Musyafa
Jurusan Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111
E-mail : musyafa@ep.its.ac.id
P
Data-daata inilah yang nantinya digunakan dalam penentuan risiko serta analisis risiko pada masing-masing komponen di boiler.

## C. Identifikasi Hazard
Metode yang digunakan dalam melakukan identifikasi bahaya ini adalah dengan metode analisis Hazard and Operability Analysis (HAZOP).  Langkah-langkah dalam identifikasi bahaya menggunakan metode HAZOP ini adalah sebagai berikut :
• Menentukan node / titik studi berdasarkan data P&ID yang telah didapatkan. Dalam tugas akhir ini, node ditentukan berdasarkan main component yang menyusun sistem boiler, yaitu economizer, steam drum, superheater, dan reheater.
• Untuk setiap node , ditentukan komponen apa saja yang terdapat pada bagian tersebut, yang mengatur semua proses yang terjadi, dari input sampai menghasilkan output. Misalnya berupa flow transmitter, temperature transmitter, pressure transmitter, valve serta komponen safety yang ikut mendukung proses pada node tersebut. Penentuan komponen ini didasarkan pada komponen-komponen yang terdapat pada DCS screens boiler di PT YTL.
• Menentukan guideword dengan menggunakan data proses yang diambil untuk masing-masing komponen selama bulan Maret dan menggambar chart berdasarkan data tersebut, kemudian dilihat trend data yang terbentuk pada grafik tersebut untuk mengetahui deviasi.
• Melakukan analisis penyebab-penyebab dari penyimpangan yang telah ditentukan sebelumnya serta akibat yang ditimbulkannya serta safeguard apa yang dimiliki oleh sistem dalam satu node.
D. Estimasi Risiko
Estimasi risiko ini terdiri atas analisis-analisis terhadap dua bagian, yaitu :
a. Likelihood Likelihood merupakan frekuensi kemungkinan suatu risiko dapat terjadi pada suatu komponen pada suatu periode waktu tertentu  [5]. Dalam melakukan estimasi likelihood ini digunakan data maintenance yang terrecord pada Work Order pada bagian Performance and Maintenance Control, Operation and Maintenance PLTU unit 5 UP Paiton. Dari data kegagalan pada masing-masing, dicari nilai MTTF, yaitu waktu rata-rata komponen tersebut mengalami kegagalan . Nilai likelihood diperoleh dari perbandingan antara jumlah hari operational per tahun terhadap nilai MTTF. PT YTL tidak pernah berhenti memproduksi listrik, sehingga dalam satu hari perusahaan menjalankan produksi selama 24 jam. Setelah itu, ditentukan kriteria likelihood dari koponen [5].  Periode waktu yang dipakai adalah selama 5 tahun, sehingga likelihood ditentukan dengan Persamaan (1) [4].
MTTF Likelihood 43800 = (1)
Sedangkan untuk komponen yang tidak terdapat dalam maintenance data yang ada di PT YTL, MTTF di dapat dari data failure rate yang terdapat pada Offshore Reliability Data (OREDA) 2002 [6]. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Risk Matrik λ 1 = MTTF (2)
b. Consequences Consequences ini ditentukan secara kualitatif berdasarkan seberapa besar kerugian yang ditimbulkan dari bahaya yang telah diidentifikasi  [5]. Consequences bisa ditinjau dari segi kerusakan komponen sampai tidak dapat beroperasi kembali, dari segi pengaruhnya pada manusia, atau dari segi biaya yang dikeluarkan akibat adanya bahaya yang telah ditimbulkan tersebut. Selain itu, estimasi consequences dapat dilakukan berdasarkan control chart yang terbentuk oleh data proses pada masing-masing komponen [7].

## E. Analisis Risiko
Analisis terhadap risiko dilakukan dengan cara mengkombinasikan likelihood dan consequences yang telah didapat pada tahap estimasi. Kombinasi didapat dengan menggunakan risk matrix seperti pada Tabel 1 [8].

## F. Analisis Emergency Response Plan (ERP)
Analisis ERP dilakukan dengan cara  menentukan risiko yang paling mungkin dan paling berpengaruh besar terhadap sistem jika terjadi. Risiko paling berpengaruh tersebut dapat ditentukan berdasarkan hasil analisis pada HAZOP worksheet . Setelah itu, ditentukan langkah-langkah safety apa saja yang diambil jika risiko tersebut terjadi, serta bagaimana respon yang diambil bagi manusia yang terdapat di tempat berisiko tersebut. Dalam analisis ini, diperoleh suatu peta evakuasi, sehingga akan memudahkan proses evakuasi saat risiko tersebut benar-benar terjadi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Analisis Risiko
Dalam melakukan analisis risiko, diperlukan adanya batasan ( boundary ) dari sistem yang dianalisis, yaitu boiler. Pada tugas akhir ini, boiler dibedakan menjadi empat node/titik studi, yaitu economizer, steam drum, superheater, dan reheater . Karena jumlah komponen pada masing-masing node terlalu banyak, maka pada makalah ini dapat disederhanakan menji satu komponen tiap node untuk komponen yang berisiko lebih tinggi.
Insignificant Minor Moderate Major Catastrophic 1 2 3 4 5 A (Almost certain) H H E E E B (Likely) M H H E E C (Moderate) L M H E E D (Unlikely) L L M H E E (Rare) L L M H H
Consequences Likelihood
Gambar 1. Diagram Economizer
Gambar 2. Control Chart 50LAB40CP001 Gambar 3. Diagram Steam Drum

## B.1. Economizer
Pada bagian economizer ini terdapat empat komponen yang mendukung pemanasan awal feedwater dari feedwater pump hingga menuju ke steam drum, yaitu pressure transmitter, temperature transmitter, flow transmitter, dan control valve yang mengatur masukan dari economizer :
• Guide Word dan Deviasi
Berdasarkan data proses yang di dapat grafik yang terbentuk pada pressure transmitter inlet economizer (50LAB40CP001) terlihat pada Gambar 2. Dari grafik tersebut, maka diketahui pembacaan transmitter cenderung di atas nilai rata-rata,  yaitu sebesar 171.366 bar, sehingga guide word yang dipakai adalah high, dengan deviasi adalah high pressure. Selain digunakan untuk menentukan guide word , control
chart juga digunakan dalam esimasi consequences berdasarkan
Gambar 4. Diagram Superheater
sampai garis batas mana data yang terbentuk. Misalnya, untuk 50LAB40CP001, data mencapai garis batas ketiga, sehingga konsekuensinya bernilai 3.
• Estimasi Likelihood
Estimasi likelihood dilakukan berdasarkan maintenance data yang didapat dari Work Order pada bagian Performance and Maintenance Control, Operation and Maintenance PLTU unit 5 UP Paiton. Kriteria likelihood dicari dengan menggunakan perbandingan antara waktu operasi dengan Mean Time to Failure (MTTF)  [4]-[5]. Likelihood dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (1) dan persamaan (2).
B.2. Steam Drum
• Guide Word dan Deviasi
• Estimasi Likelihood
Tabel 3. Kriteria Likelihood Komponen Economizer Instrument MTTF Likelihood Kriteria Likelihood 50LAB40CF901 9180.146 4.771 B 50LAB40CT002 202020.202 0.217 E 50LAB40CP001 303030.303 0.145 E 50LAB40AA101 98619.329 0.444 E Tabel 4. Guide Word dan Deviasi Komponen Steam Drum Instrument Guide Word Deviasi 50HAD10FL901 More More Level Less Less Level 50HAD10CP901 High High Pressure 50HAG12CT001 More More Temperature 50HAH51CT001 Low Low Temperature Tabel 2.
Guide Word dan Deviasi Komponen Economizer Instrument Guide Word Deviasi 50LAB40CF901 High High Temperature 50LAB40CT002 High High Pressure 50LAB40CP001 More More Flow 50LAB40AA101 Part of Part of Instruentation
Tabel 5. Kriteria Likelihood Komponen Steam Drum Instrument MTTF Likelihood Kriteria Likelihood 50HAD10FL901 9066.877 4.831 B 50HAD10CP901 16353.230 2.678 D 50HAG12CT001 14184.690 3.088 C 50HAH51CT001 2956.251 5.926 A

## B.3. Superheater
• Guide Word dan Deviasi
• Estimasi Likelihood
B.4. Reheater
Gambar 5. Diagram Reheater
• Guide Word dan Deviasi
• • Gambar 6. Peta Evakuasi di Boiler U.50
• Estimasi Likelihood
B. Analisis Emergency Response Plan (ERP)
Berdasarkan analisis risiko pada HAZOP worksheet di atas, maka dapat diketahui bahwa bahaya yang menimbulkan risiko paling besar adalah kebakaran. Kebakaran dapat terjadi di semua bagian dari boiler, baik di dalam package boiler maupun dari luar ruang boiler. Penyebab utama dari kebakaran pada boiler yaitu level air yang berada di steam drum terlalu rendah, melebihi batas bawah yang ditentukan dan pemantik api yang berada di furnace tidak berfungsi ketika bahan bakar telah dialirkan ke ruang pembakaran [9].

## B.1. Tujuan
Tujuan dari adanya ERP ini adalah untuk memaksimalkan keselamatan kerja dari semua personel yang ada serta memperkecil kerusakan akibat terjadinya kebakaran ataupun ledakan. Selain itu, untuk memastikan komunikasi yang lancar selama proses penanganan keadaan darurat dan untuk segera memulihkan pengoperasian sesegera mungkin.

## B.2. Peta Evakuasi

## Penganggulangan Umum
• Orang yang pertama kali menemukan kebakaran
a. Orang yang pertama kali menemukan kebakaran harus segera berteriak untuk meminta bantuan dan untuk memberikan peringatan kepada orang lain  yang berada di sekitar lokai yang masih dapat mendengar suaranya.
b. Segera menghubungi Control Room Engineer dengan nomor 4444 dan nyalakan alarm kebakaran terdekat [9].
Tabel 6. Guide Word dan Deviasi Komponen Superheater Instrument Guide Word Deviasi 50HAH51CT001 Low Low Temperature 50LAE11AA101 Part of Part of Instrumentation Less Less Flow 50HAH71CT902 High High Temperature 50LBA10CT901 Low Low Temperature 50LBA10CP001 High High Pressure 50LBA30CT001 Low Low Temperature 50LBA30CP901 High High Pressure 50LBA30CF901 More More Flow Tabel 7. Kriteria Likelihood Komponen Superheater Instrument MTTF Likelihood Kriteria Likelihood 50HAH51CT001 2956.215 5.926 A 50LAE11AA101 4726.381 9.267 A 50HAH71CT902 19880.716 2.203 D 50LBA10CT901 19880.716 2.203 D 50LBA10CP001 52910.053 0.828 E 50LBA30CT001 19880.716 2.203 D 50LBA30CP901 9127.903 4.798 B 50LBA30CF901 5170.732 8.471 A
Tabel 8. Guide Word dan Deviasi Komponen Superheater Instrument Guide Word Deviasi 50LBC11CT001 High High Temperature 50LBC12CT001 High High Temperature 50LAF11AA101 Part of Part of Instrumentation More More Flow 50HAJ11CT901 High High Temperature 50HAJ12CT901 Low Low Temperature 50LBB11CT901 Low Low Temperature 50LBB12CT901 Low Low Temperature
Tabel 9. Kriteria Likelihood Komponen Superheater Instrument MTTF Likelihood Kriteria Likelihood 50LBC11CT001 19880.716 2.203 D 50LBC12CT001 19880.716 2.203 D 50LAF11AA101 4566.873 9.591 A 50HAJ11CT901 10730.550 4.082 B 50HAJ12CT901 19880.716 2.203 D 50LBB11CT901 19880.716 2.203 D 50LBB12CT901 19880.716 2.203 D
Tabel 6.
Guide Word dan Deviasi Komponen Superheater Instrument Guide Word Deviasi 50HAH51CT001 Low Low Temperature 50LAE11AA101 Part of Part of Instrumentation Less Less Flow 50HAH71CT902 High High Temperature 50LBA10CT901 Low Low Temperature 50LBA10CP001 High High Pressure 50LBA30CT001 Low Low Temperature 50LBA30CP901 High High Pressure 50LBA30CF901 More More Flow
c. Memberikan informasi dengan detail mengenai lokasi kebakaran, banyaknya orang yang terlibat serta akibat yang ditimbulkan.
d. Memberikan perhatian kepada orang yang menjadi korban. Pegawai yang tidak terlatih atau belum pernah mengikuti training PPPK tidak diperbolehkan untuk memindahkan korban yang terluka. Jika korban dapat berjalan sendiri, maka harus segera menuju assembly point yang telah ditentukan.
e. Untuk pegawai yang telah terlatih menggunakan alat pemadam kebakaran dan telah mengikuti training penanganan kebakaran, harus mencoba mamadamkan api menggunakan alat pemadam yang tersedia di sekitar lokasi, hingga fire team datang. Hal tersebut hanya dilakukan jika pegawai benar-benar terlatih dan dalam keadaan yang aman.
• The Emergency Incident Controller (EIC)
a. Berinisiatif untuk menyalakan Emergency Alarm, dan menggunakan alamat umum di luar lokasi YTL untuk memanggil pemadam kebakaran dan petugas kesehatan jika diperlukan b. Mengatur akses mobil pemadam keakaran dan first aid team sesuai kebutuhan
c. Memastikan semua personel yang terlibat dalam insiden diketahui jumlahnya.
d. Memastikan semua pelayanan emergency aman dalam melakukan penanganan
e. Melengkapi laporan Emergency Incident.
f. Memastikan semua data yang ada tertulis pada Accident (Injuries) Record Book [9] .
g. Untuk kejadian yang fatal, EIC harus menjaga agar area di sekitar lokasi kebakaran dikosongkan, diusahakan tidak menyebar, dan aman. Area tersebut dijaga hingga polisi datang untuk melakukan penyidikan
• Shift Core Team dan Shift Fire Team
a. Setelah mendengar alarm kebakaran, segera berkumpul di tempat berkumpul atau di tempat yang ditunjukkan lewat radio pager
b. Harus menggunakan PPE dan Fire Protective Clothing
c. Memakai breathing apparatus hanya jika diperlukan atau diinstruksikan oleh Pemimpin Tim
d. Berusaha memadamkan api hanya jika aman untuk dilakukan dan harus memperhitungkan keselamatan diri sendiri.
• Fire Warden
a. Fire Warden akan memandu dan mengkoordinasi evakuasi dari pegawai di lokasinya.
b. Memastikan bahwa tamu telah berada ke assembly point
c. Tetap berkomunikasi dengan pegawai dan kontraktor
d. Evakuasi diarahkan melalui tempat/ rute yang aman, kemudian tetap berada di assembly point hingga ada instruksi berikutnya.
e. Stand by pada radio kanal –  1 untuk instruksi dari shift manager [9].

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan analisa data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa bahaya yang paling besar pada keempat node boiler,  terjadi pada level transmitter steam drum pada saat kondisi less level dengan kriteria likelihood adalah A yang berarti terjadi lebih dari 5 kali dalam 5 tahun dan kriteria konsekuensi adalah 4, sehingga risiko bernilai Extreme Risk. Selain itu, risiko extreme juga terdapat pada pressure transmitter outlet superheater dengan kriteria likelihood adalah B, kriteria konsekuensi adalah 4 . Untuk menurunkan risiko tersebut, dapat dilakukan dengan adanya perawatan secara rutin,  kalibrasi rutin pada transmitter serta penambahan redundant transmitter , sehingga keandalan dari sistem akan bertambah dan potensi bahaya dapat dikurangi. Berdasarkan HAZOP worksheet , diketahui bahwa risiko paling besar pada boiler adalah kebakaran. Oleh karena itu, perlu dibuat emergency response plan untuk bahaya kebakaran yang terjadi pada boiler, mencakup tanggungjawab tiap personel, langkah pencegahan, langkah penanganan, serta peta evakuasi untuk memperkecil risiko adanya kerugian saat kondisi darurat. Hasil penelitian ini dapat diaplikasikan pada PLTU Paiton, khususnya untuk sistem boiler. Dengan adanya tabel HAZOP, maka dapat dilakukan tindakan pencegahan terhadap risiko yang mungkin terjadi, Hal tersebut menguntungkan bagi perusahaan, karena kemungkinan adanya bahaya pada plant dapat dikurangi, sehingga biaya untuk perawatan dan perbaikan juga akan berkurang.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan terimakasih kepada seluruh personel karyawan di PT. YTL, Paiton karena telah diberikan kesempatan untuk Tugas Akhir di perusahaan tersebut. Khususnya kepada Bapak Josman selaku Kepala Safety dan Fire System yang telah memberikan banyak bantuan dan bimbingan dalam melakukan analisis HAZOP serta emergency response plan .

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Asmudi. 2007. “Analisa Unjuk Kerja Boiler Terhadap Penurunan Daya pada PLTU PT. Indonesia Power UBP Perak”. Jurnal Tugas Akhir Teknik Sistem Perkapalan ITS
[2] UNEP. Peralatan Energi Panas : Boiler dan Pemanas Fluida Termis. <URL:http://www.energyefficiencyasia.org/docs/ee_modules/indo/Chapt er - Boilers and thermic fluid heaters (Bahasa Indonesi) .pdf>
[3] Dhillon, B.S., 2005. “Reliability, Quality, and Safety for Engineers”. London : CRC Press
[4] Ebeling,Charles E.1997. “An Introduction to Reliability and Maintainability Engineering”. Singapore : The McGraw-Hill Companies, Inc.
[5] Iviana Juniani, Anda. _____. Implementasi Metode HAZOP dalam Proses Identifikasi Bahaya dan Analisa Resiko pada Feedwater System di Unit Pembangkitan Paiton, PT. PJB. Proceding Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja. PPNS, ITS
[6] SINTEF Industrial Management. 2002. “Offshore Reliability Data Handbook 4 th Edition”. OREDA Participants [7] .  Montgomery, Douglas C., 2009. “Introduction to Statistical Quality Control 6 th Edition”. United States of America.
[8] Standards Association of Australia . 1999.”  Australian Standard : Risk Management AS/NZS 4360 : 1999”
[9] PMI  -  Health and Safety (H&S) –  450. “Emergency Management Procedure”. Safety and Fire System Department PT. YTL Paiton

## LAMPIRAN HAZOP WORKSHEET
No. Component Deviation Consequences Safeguard L C R Recommendations a. Flow Rate meningkat a. Mengatur tekanan feed pump b. Terjadi eksplosion akibat tekanan yang terlalu tinggi b. Menbuka vent untuk menurunkan tekanan feedwater
c. Pemasangan pressure alarm high sebagai peringatan kepada operator CCR d. Melakukan kalibrasi transmitter setiap 1 tahun sekali
a. Terjadi overheating pada
dinding pipa air dalam steam drum, sehingga dapat
menimbulkan crack pada pipa a. Segera mematikan BWCP agar tidak terjadi kerusakan, karena terus beroperasi b. Terjadi kebakaran/ eksplosion akibat pemanasan yang terus-menerus b. Pemasangan minimal 2 level alarm, LAL dan LALL (BS EN
61508 Suction 6.1.1.1) c. Kalibrasi ulang transmitter setiap 1 tahun sekali d. Perawatan transmitter secara rutin/ berkala, minimal 2 bulan sekali (WBA Suction 70.79.250)
e. Menambah debit air yang memasuki steam drum a. Terjadi gangguan/ kerusakan pada pipa-pipa superheater a. Membuka vent untuk menurunkan tekanan main steam b. Merusak blade turbin jika tekanan terlalu tinggi a. Melakukan perawatan dan kalibrasi secara rutin dan berkala ( preventive maintenance 2 bulan sekali dan kalibrasi ulang tiap 1 tahun sekali) b. Penggunaan pressure alarm high (PAH dan PAHH) c. Perawatan terhadap safety valve dan vent untuk mengurangi tekanan, minimal 2 bulan sekali a. Tidak perlu waktu lama untuk mengubah feedwater cold reheat menjadi hot reheat
a. Perawatan berkala pada control valve spraywater serta pipa-pipa reheater agar tidak terjadi korosi, minimal 2 bulan sekali b. Feedwater telah menjadi uap sebelum keluar dari reheater b. Pengunaan temperature alarm high
c. Buka control valve spraywater
line 1
d. Tambahkan cold water pada masukan reheater
D 3 M c. Korosi pada pipa-pipa reheater B 4 E c. Dapat terjadi kebakaran pada pipa main steam menuju turbin 4 Temperature Transmitter Inlet Reheater Line 1 (50LBC11CT001 ) High temperatur e Control valve spraywater line 1 (50LAF11AA101 ) 3 Pressure Transmitter Main Steam Outlet Superheater (50LBA30CP901 ) High Pressure Safety valve dan Vent 4 E c. Merusak Boiler Water Circulating Pump (BWCP) jika terus beroperasi Level Transmitter 2v3 (50HAD10FL90 1) Control valve 50LAB40AA101 E 3 M c. Adanya proses pembakaran oleh flue gas ditambah tekanan yang tinggi mengakibatkan kebakaran pipa economizer 2 Less Level Control valve to drain and Level Switch (50HAD10CL001) A 1 Pressure Transmitter Inlet Economizer (50LAB40CP001 ) High Pressure