REKONFIGURASI JARINGAN TEGANGAN MENENGAH 20 kV UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PENYALURAN DAYA SISTEM KELISTRIKAN KAMPUS UNDANA PENFUI KUPANG
Agusthinus S. Sampeallo *, Nursalim**

## Kristoforus Kato Sado
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana Jalan Adisucipto-Penfui Kupang, Telp. (0380) 881557, HP.081239898101 E-mial : Kristoforuskato_Sado@yahoo.com

## ABSTRAK
Universitas Nusa Cendana Kupang merupakan salah satu pelanggan tenaga listrik dari PT. PLN (Persero) Cabang Kupang Rayon Kupang dengan kontrak daya sebesar 650 kVA dan tegangan sistem 20 kV. Masukan dari sistem  kelistrikan  undana  dimulai  dari  gardu  hubung  milik  PLN  yang  terletak  didalam  kampus  undana  kemudian daya  diteruskan    ke  gardu  kubikel  milik  undana.  Keluaran  dari  gardu  kubikel  akan  disalurankan  melalui  jaringan tegangan  menengah  yang  terdiri  atas  tiga  jalur  utama  yakni,  jalur  Rektorat  lama,  Rektorat  Baru,  dan  jalur Kedokteran.  Ketiga  jalur  distribusi  tegangan menengah tersebut  akan melayani  tujuh  buah  transformator.  Masalah utama yang terjadi pada sistem kelistrikan undana penfui adalah sering terjadinya pemadaman yang disebabkan oleh pembembanan  lebih  pada  salah  satu  jalur  beban  yakni  pada  jalur  rektorat  lama  yang  mensuplai  lima  buah transformator.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  melakukan  rekonfigurasi  jaringan  tegangan  menengah  20  kV  untuk peningkatan  kualitas  penyaluran  daya  sistem  kelistrikan  kampus  undana  penfui  kupang  agar  tidak  terjadi pembembanan lebih pada salah satu jalur beban sehingga tidak menyebabkan ketidak seimbangan beban.
Dari hasil analisa  kondisi  eksisting  sistem  kelistrikan  kampus  undana penfui  kupang adalah  sumber akan memberikan daya P = 0.31164421 MW, Q = 0.12765602 Mvar, atau      S = 0.439300 MVA dengan cos phi 0.85. dengan  total  losses  daya  secara  keseluruhan  adalah  0.0001258  MW.  Sedangkan  hasil  rekonfigurasi  sistem kelistrikan  kampus  undana  penfui  kupang  adalah  sumber  akan  memberikan  daya  P  =  0.40599625  MW,  Q  = 0.16497407  Mvar,  atau  S  =  0.57097032  MVA  dengan  cos  phi  0.85.  dengan  total  losses  daya  secara  keseluruhan adalah 0.000062325 MW.
Kata Kunci : Kondisi Eksisting Jaringan Menengah, Rekonfigurasi Jaringan Tegangan Menengah   , Power World Simulator, Aliran Daya, Arus Hubung Singkat

## A. PENDAHULUAN
1. Latar belakang
Kampus Undana Penfui Kupang merupakan  salah  satu  pelanggan  tenaga  listrik pada  skala  konsumen  beban  menengah  dengan tegangan  operasi  sistemnya  adalah  20  kV.  Daya terpasang  pada  jaringan  Undana  saat  ini  adalah 650  kVA  dan  Jenis  konfigurasi  sistem  jaringan merupakan jenis konfigurasi sistem radial, (Benu, 2011). Input dari sistem ini dimulai dari incoming gardu kubikel milik Undana yang berada pada sisi kanan  jalan  masuk  kampus  undana  lalu  dibagi outgoing ketiga  jalur  utama,  dan  kemudian tegangan  diturunkan  menjadi  380V  /  220V  pada beberapa  gardu  distribusi.  Masing-masing  gardu distribusi  melayani  beban  yang  berada  didekat gardu  tersebut.  Pada  kenyataannya  kondisi  beban yang  ada  pada  sistem  kelistrikan  undana  lebih banyak  digunakan  untuk  keperluan  penerangan, penggunaan peralatan-peralatan elektronik misalnya  Komputer,  AC,  dan  juga  peralatan Laboratorium lainnya.
Masalah  utama  yang  dihadapi  oleh sistem  kelistrikan  Kampus  Undana  Penfui  adalah sering terjadinya pemadaman  listrik yang disebabkan oleh beban lebih pada salah satu jalur yang  mensuplai  beban  yang  terlalu  banyak dibanding  dengan  jalur  yang  lainnya,  yakni  pada jalur  rektorat  lama  mensuplai  lima  buah tranformator  distribusi.  hal  ini  akan  mengurangi pelayanan tenaga listrik Apabila terjadi gangguan sisi  hulu  jalur  Rektorat  Lama  maka  akan  terjadi pemadaman  keseluruhan  pada  jalur  tersebut. Pembebanan  yang  tidak  merata  pada  salah  satu jalur  beban  akan  menyebabkan  sistem  tidak seimbang .
Oleh karena itu perlu dilakukan
Rekonfigurasi Jaringan Tegangan Menegah 20 kV Untuk Perbaikan Kualitas Daya Sistem Kelistrikan Kampus Undana Penfui Kupang yang baru  agar  tidak  terjadi  ketidakseimbngan  beban pada  masing-masing  jalur  beban  untuk  menjaga kualitas  dan  penyaluran  tenaga  listrik  secara kontinu  pada  sistem  kelistrikan  kampus  undana. Untuk mengetahui aliran daya dan hubung singkat dalam  penelitian  tugas  akhir  ini  di  lakukan
simulasi  dengan  bantuan  Program Power  World Simulator ( PWS ).

## B. DASAR TEORI

## 1. Daya Listrik
Daya  listrik  merupakan  hasil  perkalian  antara tegangan dan arus serta perhitungan faktor daya listrik tersebut, ( Arismunandar , 1993).

## Daya Semu
Daya semu adalah daya yang lewat pada suatu saluran  transmisi  atau  distribusi  daya  semu  adalah tegangan dikali arus.
S  = V . I ........................................................ (1) Maka daya semu untuk 3 fasa :
𝑆 3 ɸ = √3 . V . I .............................................. (2)
Dimana :
S = Daya Semu (VA) V = Tegangan fasa netral (Volt) I = Arus yang mengalir (Ampere)

## Daya aktif
Daya  aktif  adalah  tegangan  dikali arus  dikali cos ɸ dinyatakan dalam watt.
Daya aktif untuk satu fasa: P 1 ɸ = V .I Cos ɸ ....................................... (3) Daya katif untuk tiga fasa :
𝑃 3 ɸ = √3 . V . I cos ɸ .................................. (4) Dimana P = daya aktif (Watt) cos ɸ = Faktor daya

## Daya Reaktif
Daya  reaktif  adalah  selisih  antara  daya  semu yang  masuk  dalam  saluran  dengan  daya  aktif  yang terpakai untuk daya mekanis panas.
Daya reaktif untuk satu fasa :
𝑄 1 ɸ = V . I Sin ɸ .......................................... (5) Daya reaktif untuk tiga  fasa :
𝑄 3 ɸ = √3 . V . I Sin ɸ ................................. (6)
Dimana : Q = Daya reaktif (VAR) V = Tegangan (Volt) I =Arus (Ampere) 2. Jatuh Tegangan Pada Jaringan

## Distribusi
Umumnya  beban  yang  terdapat  pada  sistem tenaga  listrik  bersifat  resistif-induktif.  Beban  tersebut akan    menyerap  daya  aktif  dan  daya  reaktif  yang dihasilkan  oleh  generator.  Penyerapan  daya  reaktif yang diakibatkan oleh beban induktif akan menimbulkan jatuh tegangan pada generator. Akibatnya nilai tegangan di sisi penerima akan berbeda dengan    nilai  tegangan  di  sisi  pengirim.  Persamaan jatuh tegangan dapat dilihat pada persamaan berikut :
𝑉𝑠 2 = (𝑉𝑟 +  ∆𝑉𝑝) 2 + (∆𝑉𝑞 2 )  ..................... (7)
Keterangan :
Vs = tegangan disisi pengirim
Vr = tegangan disisi penerima
∆Vp = jatuh tegangan

## Rugi-Rugi Saluran
Daya  listrik  yang  dikirim  dari  sumber pembangkit  listrik  ke  beban  akan  mengalami  rugi- rugi,  disamping  rugi  tegangan  maka  akan  di  dapat pula rugi daya,(Daman,2010) yaitu :
ΔP = 3 x 𝐼 2 x 𝑅 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 ........................ (8) Dimana : ΔP = Rugi-rugi daya (kW) I = Arus yang mengalir ( Ampere ) 𝑅 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓 = Resistansi saluran efektif (Ohm/km)
Jika  kerugian  daya  telah  diperoleh  maka besar  persentase  kerugian  daya  dapat  dihitung dengan persamaan berikut, (Arismunandar, 1993).
% 𝑃 𝐿𝑜𝑠𝑠 = 𝑃𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑃 x 100%  ......................... (9) 𝑃 𝐿𝑜𝑠𝑠 = Rugi-rugi daya (Watt)
Nilai  resistansi dari suatu penghantar merupakan  penyebab  utama  rugi-rugi  daya  yang terjadi pada jaringan distribusi. Nilai resistansi dari suatu  penghantar    dipengaruhi  oleh  beberapa parameter.  Berikut  adalah  persamaan  resistansi penghantar :
R  = 𝜌𝑙 𝐴 .................................................. (10)
Dimana :
R = resistansi saluran (Ohm) 𝜌 = Resistvitas  bahan  penghantar  (Ohm- Meter) L = panjang penghantar (Meter) A = luas penampang ( 𝑚 2 )

## 3. Aliran Daya Pada Saluran
Dalam  analisis  aliran  daya  (Sudirham,
2012), ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a. Sistem  dalam  keadaan  seimbang;  dengan demikian  kita  dapat  melakukan  perhitungan dengan menggunakan model satu-fasa.
b. Semua  besaran  dinyatakan  dalam  per-unit; dengan  demikian  berbagai  tingkat  tegangan dalam  sistem  sebagai  akibat  digunakannya transformator, tidaklah menjadi persoalan Bus-bus  ini  dapat  dikelompokkan  dalam beberapa jenis:
1 Bus-generator  ( generator  bus ),  adalah  bus dimana generator dihubungkan melalui
transformator.  Daya  yang  masuk  dari  generator ke bus-generator ke- i (bus nomer i ) adalah 𝑆𝐺 𝑖 = 𝑃𝐺 𝑖 + 𝑗𝑄𝐺 𝑖 ............................................. Dari bus ke- i ini mengalir daya ke dua jurusan; yang  pertama  adalah  aliran  daya  langsung  ke beban  yang  terhubung  ke  bus  ini  dan  yang kedua  adalah  aliran  daya  menuju  saluran transmisi.  Daya  yang  langsung    menuju  beban adalah SBi = PBi + jQBi ............................................... dan  daya  yang  menuju  saluran  transmisi menjadi
Si = Pi + jQi = SGi - SBi .................................
2 Bus  yang  tidak  terhubung  ke  generator  tetapi terhubung  hanya  ke  beban  disebut  bus-beban ( load  bus ).  Dari  bus-beban  ke- j (nomor  bus j ) mengalir  daya  menuju  ke  beban  sebesar SBj atau kita katakan daya mengalir menuju saluran transmisi sebesar S j = - SBj ........................................................
3 Jika  kita  hanya  memperhatikan  daya  sumber dan  daya  beban,  teorema  Tellegen  tidak  akan terpenuhi  karena  masih  ada  daya  keluar  dari rangkaian  yang tidak  diketahui  yaitu  daya  yang diserap  oleh  saluran  dan  transformator.  Oleh karena  itu,  untuk  keperluan  analisis,  jika tegangan  semua  bus-beban  diketahui,  baik melalui  dugaan  maupun  ditetapkan,  tegangan bus  generator  juga  harus  dapat  ditetapkan kecuali  satu  di  antaranya  yang  dibiarkan mengambang;  bus  mengambang  ini  disebut S lack  Bus . Slack  Bus seolah  berfungsi  sebagai simpul  sumber  tegangan  bebas dalam  analisis rangkaian  listrik  yang  biasa  kita  kenal.  Dengan cara  ini  maka teorema  Tellegen akan  bisa dipenuhi.

## 4. Analisis Gangguan
Gangguan  hubung  singkat  adalah  gangguan yang terjadi karena adanya kesalahan antara bagian- bagian yang bertegangan.Gangguan hubung singkat dapat juga terjadi akibat adanya isolasi yang tembus atau  rusak  karena  tidak  tahan  terhadap  tegangan lebih,  baik  yang  berasal  dari  dalam  maupun  yang berasal dari luar (akibat sambaran petir).
Gangguan yang mengakibatkan hubung singkat  dapat  menimbulkan  arus  yang  jauh  lebih besar  dari  pada arus normal.Bila gangguan hubung singkat  dibiarkan  berlangsung  dengan  lama  pada suatu sistem daya, banyak pengaruh-pengaruh yang tidak  diinginkan  yang  dapat  terjadi  ( Stevenson, 1982: 317 ) :
Berkurangnya  batas-batas  kestabilan  untuk sistem daya.
o Rusaknya  perlengkapan  yang  berada  dekat dengan  gangguan  yang  disebabkan  oleh  arus
tak  seimbang,  atau  tegangan  rendah  yang ditimbulkan oleh hubung singkat.
o Terpecah-pecahnya keseluruhan daerah pelayanan  sistem  daya  itu  oleh  suatu rentetan tindakan pengamanan yang diambil oleh sitem –  sistem  pengamanan  yang  berbeda  –  beda; kejadian ini di kenal sebagai “ cascading ”.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  kajian  deskriptif    melalui  wawancara dan  melakukan  pengukuran  serta  studi  pustaka. Wawancara  dilakukan  dengan  pihak    Undana yang  mengatur  sistem  kelistrikan  kampus Undana. Data primer diperoleh pada peneliian ini adalah dengan melakukan pengukuran berdasarkan  data-data  yang  dibutuhkan  dalam penelitian ini, sedangkan data sekunder didapatkan dengan mengambil data dari data-data hasil  pengukuran  dan  penelitian  sebelumnya. Berikut  ini  merupakan  tahap-tahap  atau  diagram alir  yang  digunakan  dalam  proses  penelitian  ini, adalah sebagai berikut :
Mulai Pengumpulan Data Analisa Data Simulasi Hasil Rekonfigurasi Jaringan Rekonfigurasi Bagus Kesimpulan Selesai Ya Tidak Gambar 2.22 Diagram Alur Penelitian

## C. HASIL PERHITUNGAN
1. Kondisi Eksisting Sistem Kelistrikan Kampus Undana Penfui Kupang
a. Single Line Sistem Kelistrikan Kampus Undana Penfui Kupang
Cubilce UNC Travo rektorat baru Travo kedokteran Travo pasca sarjana Travo mipa Travo faperta Travo biosains 400 kVA / 20 kV 400 kVA / 20 kV 200 kVA / 20 kV 250 kVA / 20 kV 630 kVA / 20kV 200 kVA / 20 kV Incoming cubicle Undana Cut Out MVTIC 3x150 NFA 2XSYT mm² AAAC 150 mm² Tiang Out Going Rektorat Lama Tiang Out Going Kedokteran Tiang Out Going Rektorat Baru 500 m 128 m 750 m 170 m 400 m 1401 m 170 m 50 m 150 m 1 3 3 m 300 m 1 5 0 m 20 m 50 m XLPE 3x150 mm² Incoming PLN Fco 1 Fco 2 30 m 90 m Travo FKIP 100 m
Gambar 1.1 Single Line Diagram Kondisi Eksisting Sistem Kelistrikan Kampus Undana Penfui Kupang

## b. Data Hasil Pengukuran
Tabel 1.1 Rata-Rata Hasil Pengukuran yang dilakukan pada Transformator Distribusi Sistem Kelistrikan Kampus Undana Penfui Kupang
Transformator Tegangan Fasa- Netral(V) Tegangan Fasa- Fasa(V) Arus Fasa (A) R-N S-N T-N R-S R-T S-T Ir Is It In Rektorat Baru 219 220 218 386 381 382 82.9 66.1 66.1 16.9 Pasca Sarjana 221 222 221 390 385 384 27.8 15.9 34.9 24.4 Fkip 220 222 220 389 383 386 43.1 50.5 54.6 17.7 Mipa 221 221 222 387 388 387 106.5 150.3 85.8 29.3 Fapet 221 221 219 384 385 385 107.1 85.4 60.7 29.5 Biosains 220 220 223 383 388 388 19.3 15.9 10.7 8.4 Kedokteran 221 222 223 386 387 387 159.9 238.7 207.3 63.7
c. Hasil Perhitungan
✓ Perhitungan Daya pada Masing-masing Transformator Distribusi
Table 1.2 Hasil Perhitungan Daya Semu, Daya Aktif, Daya Reaktif Pada
Masing Masing Transformator Distribusi Transformator Daya S (kVA) P (kW) Q (kVar) Rekorat Baru 66,178 56.251 25,147 Pasca Sarjana 20,731 17,621 6,695 FKIP 37,723 32,064 12,184 MIPA 99,445 84,528 32,121 Pertanian 79,040 67,184 25,530 Biosains 14,917 12,679 4.818 Kedokteran 121,860 103,581 46,306
✓ Perhitungan  Rugi-rugi  Saluran  pada  Masing-masing  Jalur  Transformator Distribusi
Table 1.3 Rugi-rugi Saluran pada Masing-Masing Jalur Transformator Distribusi
No Transformator Rugi-Rugi Saluran (Pu) 1 Rekorat Baru 520,06 + j137,5 2 Pasca Sarjana 177,2 + j46,9 3 FKIP 316,8 + j83,5 4 MIPA 2961,6 + j792,9 5 Pertanian 2222 + j1011,6 6 Biosains 29,5 + 38,7 7 Kedokteran 7565,4 + j2032,3 d. Simulasi Kondisi Eksisting Sistem
Kelistrikan Kampus Undana Menggunakan Power World Simulator
(PWS)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  impedansi saluran,  daya  listrik,  maka  sistem  kelistrikan kampus undana dapat disimulasikan menggunkan Power  World  Simulator Version 8,0.  Penggunaan  PWS  dimaksudkan  untuk mendapatkan  nilai  aliran  daya  dan  menghitung besar arus gangguan hubung singkat satu fasa ke
tanah,dua  fasa  ke  tanah,  tiga  fasa  ke  tanah  dan fasa ke fasa.

## 1. Aliran Daya
Simulasi  aliran  daya  menggunakan Power World Simulator pada system kelistrikan  Kampus  Undana  Penfui  Kupang terdiri atas 22 (dua puluh dua) bus dengan hasil simulasi  masing-masing  bus  terlihat  seperti pada simulasi bus 20 pada gambar 2.2 dan tabel 1.4 berikut ini :
Gambar 2.2 Bus Satu (1) Hasil Rekonfigurasi Sistem Kelistrikan Kampus Undana Penfui Kupang

## Table 1.4  Hasil Simulasi Aliran Daya Kondisi Eksisting
No Bus Magnitude Tegangan (PU) Sudut Fasa (Deg) Tegangan (kV) Pembebanan Pembangkitan P (MW) Q (MVAR) P (MW) Q (MVAR) 1 1 -0.00003725 19.99997 - - - - 2 0.99988 0.00069084 19.99754 - - - - 3 0.99988 0.00070173 19.99751 - - - - 4 0.99983 0.00099005 19.99656 - - - - 5 0.99981 0.0011232 19.99612 - - - -
6 0.9998 0.00038723 0.39992 0.0321 0.0122 - - 7 0.99974 0.00150937 19.99478 - - - - 8 0.99971 0.00167055 19.99424 - - - - 9 0.9997 0.00012953 0.399881 0.0672 0.0255 - - 10 0.99971 0.00165309 19.99418 - - - - 11 0.99971 0.00153715 19.99416 - - - - 12 0.9997 0.00102749 0.399882 0.0127 0.0048 - - 13 0.99997 0.00043782 19.99942 - - - - 14 0.99995 -0.00194128 0.399981 0.1038 0.0463 - - 15 1 -0.00002845 19.99998 - - - - 16 1 -0.00002845 0.4 0.0563 0.0251 - - 17 0.99987 -0.00000433 0.399948 0.0176 0.0067 - - 18 1 -0.00000239 20 - - - - 19 1 0.00000079 20 - - - - 20 1 0.000001 20 - - 0.3116 0.1276 21 0.99975 0.00143808 19.99502 - - - - 22 0.99962 -0.01794004 19.99245 0.0845 0.0321 - -
2. Hubung Singkat
A. Jalur Rektorat Lama
Daya  mengalir  dari  bus  20  ke  bus  1  dengan  magnitude  tegangan  pada  bus  20  sebesar  20  kV sampai  di  bus  1  sebesar  19.99997139  kV.  Sehingga  umtuk  mendapatkan  perhitungan  jatuh  tegangan pada masing-masing bus menggunakan persamaan sebagai berikut :
𝑉 𝐷 = 𝑉 𝑠 - 𝑉 𝑅 Dimana  : 𝑉 𝐷 = Jatuh Tegangan Pada saluran
𝑉 𝑠 = Tegangan pada ujung pengirim 𝑉 𝑅 = Tegangan pada ujung penerima Sehingga jatuh tegangan pada jalur rektorat lama seperti terlihat pada table 1.5  berikut ini
Table 1.5 Jatuh Tegangan pada Masing-masing Bus Balur Rektorat Lama From bus To bus Jatuh Tegangan (Volt) 20 1 0.28610 1 2 2.17080 2 3 0.03577 3 17 19.59756 3 4 0.97990 4 5 0.44465 5 6 19.59620 5 21 1.10269 21 22 2.57015 21 7 0.23246 7 8 0.24478 8 9 19.59436 8 10 0.05603 10 11 0.01788 11 12 19.59428

## B. Jalur Rektorat Baru
Table 1.6 Jatuh Tegangan pada Masing-masing Bus Jalur Rektorat Baru
From bus To bus Jatuh Tegangan(Volt) 20 19 0.000001 19 15 0.03934 15 16 19.59996

## C. Jalur Kedokteran
Table 1.7 Jatuh Tegangan pada Masing-masing Bus Jalur Kedokteran
From bus To bus Jatuh Tegangan(Volt) 20 18 0.0000047 18 13 0.00057 13 14 19.59944 2. Hasil  Rekonfigurasi  Sistem  Kelistrikan Kampus Undana Penfui Kupang
a. Single Line Diagram
Dari  hasil  rekonfigurasi  ini  didapatkan Sistem  Kelistrikan  jaringan  tegangan  menengah terdiri  dari  empat  keluaran  yakni  jalur  rektorat lama,  jalur  rektorat  baru,  jalur  kedokteran  dan juga  jalur  pertanian.  Masing-masing  jalur  beban
akan  mensuplai  satu  buah  transformator  dengan kapasitas  masing-masing  transfomator  adalah  20 kVA.
Single  Line  hasil  rekonfigurasi  jaringan tegangan  menengah  sistem  kelistrikan  kampus undana penfui terlihat seperti terlihat pada gambar 2.3 berikut ini.
Cubilce UNC Travo rektorat baru Trafo Kedokteran Trafo Pertanian 170 m 200 kVA / 20 kV Incoming cubicle Undana Cut Out MVTIC 3x150 NFA 2XSYT mm ²
AAAC 150 mm ² Tiang Out Going Pertanian Tiang Out Going Kedokteran Tiang Out Going Rektorat ama Trafo Mipa 200 kVA 20 kV 200 kVA 20 kV 200 kVA 20 kV Tiang Out Going Rektorat baru 928 m 49 0 m 750 m 1470 m
Gambar 2.3 Single Line Diagram Rekonfigurasi Sistem Kelistrikan Kampus Undana Penfui
Kupang b. Simulasi  Hasil  Rekonfigurasi  Sistem Kelistrikan Kampus Undana Menggunakan  Power  World  Simulator (PWS)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  impedansi saluran,  daya  listrik,  maka  sistem  kelistrikan kampus  undana  dapat  disimulasikan  menggunkan Power  World  Simulator Version  8,0.  Penggunaan PWS dimaksudkan untuk mendapatkan nilai aliran daya dan menghitung besar arus gangguan hubung singkat  satu  fasa  ke  tanah,dua  fasa  ke  tanah,  tiga fasa ke tanah dan fasa ke fasa.
Dengan demikian, maka pemodelaan kondisi eksisting sistem kelistrikan kampus undana penfui kupang
1. Aliran Daya
Simulasi  aliran  daya  menggunakan Power World Simulator pada sistem kelistrikan Kampus Undana Penfui Kupang terdiri atas 17 (Tujuh  Belas)  bus  dengan  hasil  simulasi masing-masing  bus  terlihat  seperti  pada simulasi  bus  1  pada  gambar  2.4  dan  tabel  1.8 berikut ini :
Gambar 2.4 Bus Satu (1) Hasil Eksisting Sistem Kelistrikan Kampus Undana Penfui Kupang
Table 1.8 Hasil Simulasi Aliran Daya Hasil Rekonfigurasi
2. Jatuh Tegangan
Jatuh tegangan berdasarkan simulasi hasil rekonfiguasi  menggunakan power  world  simulator pada sistem kelistrikan kampus undana penfui terdiri dari empat jalur utama, antara lain :

## A. Jalur Rektorat Baru
Daya  mengalir  dari  bus  1  ke  bus  5  dengan magnitude  tegangan  pada  bus  1  sebesar  20.0000 kV sampai di bus 5 sebesar 19.9999 kV. Sehingga jatuh  tegangan  pada  jalur  rektorat  baru  seperti terlihat pada table 1.9 berikut ini
Table  1.9  Jatuh  Tegangan  pada  Masing-masing Bus Jalur Rektorat Baru From bus To bus Jatuh Tegangan(Volt) 1 15 0.0000119 15 16 0.007162 16 17 0.000648 No Bus Magnitude Tegangan (PU) Sudut Fasa (Deg) Tegangan (kV) Pembebanan Pembangkitan P (MW) Q (MVAR) P (MW) Q (MVAR) 1 1.0000 0.000001 20.0000 - - 0.40599625 0.164974 2 1.0000 -0.00143281 20.0000 - - - - 3 1.0000 0.00086021 20.0000 - - - - 4 1.0000 0.00173112 20.0000 - - - - 5 0.9999 0.00292417 19.9980 - - - - 6 0.9999 -0.00027555 19.9980 0.10594 0.044 - - 7 0.9998 -0.00001237 19.9970 - - - - 8 0.9997 0.00333175 19.9940 - - - - 9 0.9995 -0.00082648 19.9890 - - - - 10 0.9994 -0.00001045 19.9880 0.1166 0.0443 - - 11 0.9999 -0.00001575 19.9970 - - - - 12 0.9997 -0.0000134 19.9940 - - - - 13 0.9995 0.00062799 19.9900 - - - - 14 0.9995 -0.00362178 19.9900 0.0797 0.0303 - - 15 1.0000 0.00093781 20.0000 - - - - 16 0.9996 0.00189167 19.9930 - - - - 17 0.9996 0.00324891 19.9920 0.1036 0.0463 - -

## B. Jalur Kedokteran
jatuh  tegangan  pada  jalur  Kedokteran  seperti terlihat pada table 1.10  berikut ini:
Table  1.10 Jatuh  Tegangan  pada Masing-masing Bus Jalur Kedokteran From bus To bus Jatuh Tegangan(Volt) 1 4 0.0000112 4 5 0.0019884 5 6 0.0002742

## C. Jalur Rektorat Lama
Jatuh tegangan pada jalur Rektorat Lama seperti terlihat pada table 1.11 berikut ini:
Table  1.11 Jatuh  Tegangan  pada Masing-masing
Bus Jalur Rektorat Lama From bus To bus Jatuh Tegangan(Volt) 1 3 0.0000119 3 7 0.0031745 7 8 0.0031734 8 9 0.0045276 9 10 0.0006211

## D. Jalur Pertanian
Jatuh tegangan pada jalur Pertanian  seperti terlihat pada tabel 1.12 berikut ini:
Table  1.12  Jatuh  Tegangan  pada  Masing- masing Bus Jalur Pertanian
From bus To bus Jatuh Tegangan(Volt) 1 2 0.0000129 2 11 0.00382 11 12 0.00382 12 13 0.00573 13 14 0.00065 5.1 Kesimpulan
Dari hasil simulasi jaringan tegangan menengah  20  kV  sistem  kelitrikan  Kampus  Undana Penfui  Kupang  menggunakan  perangkat Power  Wold Simulator (PWS) dapat di simpulkan sebagai berikut:
1. Pada kondisi eksisting sumber akan memberikan daya  P  =  0.31164421  MW,  Q  =  0.12765602 Mvar,  atau  S  =  0.439300  MVA  dengan  cos  phi 0.85. dengan total losses daya secara keseluruhan adalah 0.0001258 MW.
2. Pada  kondisi  Rekonfigurasi  sumber  akan memberikan  daya  P  =  0.40599625  MW,  Q  =
0.16497407  Mvar,  atau  S  =  0.57097032  MVA dengan  cos  phi  0.85.  dengan  total  losses  daya secara keseluruhan adalah 0.000062325 MW.
3. Jatuh  tegangan  terbesar  kondisi  eksisting  terjadi pada  saluran  terjadi  pada  bus  15  ke  bus  16 sebesar  19.59996  Volt  dan  jatuh  tegangan terkecil  terjadi  pada  bus  20  ke  bus  19  sebesar 0.000001  Volt.  Sedangkan    Jatuh  tegangan terbesar  kondisi  rekonfigurasi  terjadi  pada saluran  terjadi  pada  bus  15  ke  bus  16  sebesar 7.162  Volt  dan  jatuh  tegangan  terkecil  terjadi pada bus 1 ke bus 5 sebesar 0.0000019 Volt.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Arismunandar, (1993), Teknik Tenaga Listrik, Jilid 2, Pradnya Paramita, Cetakan Keenam, , Jakarta
2. Benu  Veronika,  (2011),  Simulasi  Sistem Kelistrikan  Kampus  Undana  Penfui  Kupang, Dengan  Bantuan  Perangkat  Lunak  Power World  Simulator,  Skripsi,  Fakultas  Sains dan Teknik,  Jurusan  Teknik  Elektro,  Universitas Nusa Cendana Kupang, NTT
3. Kadir  Abdul,  (2001), Distribusi  dan  Utilitas Tenaga Listrik, Universitas Indonesia,
Cetakan Pertama,  Jakarta
4. Stevenson,  JR  William  D,  (1994), Analisis Sistem  Tenaga  Listrik ,  Edisi  IV,    Erlangga, Jakarta
5. Suswanto  Daman,  (2010)  Sistem  Distribusi Tenaga Listrik,Edisi Pertama , Jakarta.
6. Sudirham  Sudaryatno,  (2012), Analisis  Sistem Tenaga , Darpublik, Kanayakan D-30, Bandung.