## Visual Inspection dan Pengujian Tahanan Isolasi Pemutus Tenaga (PMT) Bay 150 KV Kopel
Nur Afifah 1 , Ulinnuha Latifa 2
Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat 41361 Telp. 026 1641 177 E-mail: 1 nur.afifah17105@student.unsika.ac.id

## ABSTRAK
Energi listrik merupakan kebutuhan primer yang dapat memenuhi segala aspek kebutuhan  dan  kegiatan  masyarakat  terhadap  energi  listrik.  untuk  itu pemeliharaan  dilakukan  guna  meningkatkan  kinerja  efisiensi,  kualitas,  serta keandalan penyaluran tenaga listrik. PMT pada gardu induk digunakan sebagai saklar  mekanis  atau  sering  disebut  sebagai  circuit  breaker.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitaif untuk dapat  mengetahui  adanya  anomalli/temuan  pada  peralatan  penyaluran  listrik. berdasarkan  in  service/visual  inspection  kondisi  peralatan  baik  secara  vidual, dan  tidak  ditemukan  anomali  apapun.  Pengujian    pada  tahanan  isolasi menunjukkan naik turunnya hasil pengukuran dapat diakibatkan oleh beberapa faktor seperti posisi alat ukur yang tidak pas, bodi isolator yang kotor, ataupun tingkat kelembapan udara yang tinggi.
Kata Kunci: Circuit Breaker, Pmt, Tahanan Isolasi

## ABSTRACT
Electrical energy is a primary need to supply all aspects of community needs and activities for electricity. For this reason, maintenance is carried out to improve efficiency,  quality,  and  distribution  of  electrical  power.  The  PMT  at  the substations is used as a mechanical switch or as a circuit breaker. The method used in this study was qualitative and quantitative to determine the presence of anomalies  in  electrical  distribution.  Based  on  in  service/visual  inspection,  the condition  of  the  equipment  is  good  visually,  and  there  is  no  anomalies  were found. Testing at an insulation resistance, the rise and fall of the measurement results  can  be  caused  by  several  factors  such  as  the  wrong  position  of  the measuring instrument, a dirty insulator body, or high humidity levels.
Keywords : Circuit Breaker,Insulation Resistance,  PMT.

## 1. PENDAHULUAN
Energi  listrik  merupakan  kebutuhan  primer untuk memenuhi segala kebutuhan energi listrik bagi  masyarakat.  Untuk  memenuhi  kebutuhan energi listrik maka dibangun Pusat Pembangkit Listrik, Gardu Induk (GI), saluran transmisi dan saluran distribusi sebagai media penyalur aliran daya listrik sampai ke konsumen.
Dalam rangka mendukung program manajemen  asset  untuk  meningkatkan  kinerja efisiensi,  kualitas,  dan  keandalan  penyaluran tenaga listrik, maka perlu dilakukan pemeliharaan  peralatan  penyaluran  listrik sebagaimana telah ditetapkan dengan keputusan direksi nomor 113.K/DIR/2010
dan 114.K/DIR/2010. Penerapan pemeliharaan
merupakan  hal  yang  wajib  bagi  seluruh  pihak yang  terlibat  dalam  kegiatan  pemeliharaan peralatan  penyaluran  di  PLN,  baik  perencana, pelaksana, maupun elevator.
Pada  Gardu  Induk  (GI)  sistem  pemutusan tenaga  merupakan  hal  yang  sangat  penting dalam kelangsungan pasokan listrik.
Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian yang bertujuan agar dapat menganalisa  anomali/temuan  pada  PMT  yang dilakukan di GI Telukjambe Bay 150kV Kopel.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan  secara  kualitatif  maupun  kuantitatif yang diperoleh dari hasil observasi lapangan.

## JE-UNISLA
Electronic Control, Telecomunication, Computer Information and Power Systems

## Volume 6 No 2 September 2021
ISSN : 25020986 | E-ISSN : 26860635
Recieved :  25-6-2021
Accepted : 15 -8-2021
Published : 20-9-2021
Berdasarkan  pedoman  pemeliharaan  PMT dilakukan  salah  satu  jenis  pemeliharaan inservice/visual  inspection yang  dimana pemeriksaan  terhadap  peralatan  dilakukan dalam keadaan bertegangan ( on-line ) agar dapat mengetahui kondisi peralatan dengan menggunakan  alat  ukur  sederhana  maupun umum.  Pada  tahapan  ini  dilakukan  inspeksi mulai dari kodisi pentanahan/ grounding , lemari kontrol,  bodi  dan bushing ,  kekencangan  baut, mekanik  penggerak,  button  ON/OFF,  fungsi interlock mekanik dan elektrik, serta kelayakan pondasi pada PMT.
Pengukuran  tahanan    isolasi  dilakukan dalam  keadaan  tidak  bertegangan  ( off-line ) dengan menggunakan alat ukur insulation tester (megger)  untuk  memperoleh  nilai  tahanan isolasi  pemutus  tenaga  pada  bagian  fasa terhadap  tanah  maupun  terminal  atas  dengan terminal bawah (Eri, 2019).
Berdasarkan  prosedur  pengukuran  tahanan isolasi dilakukan pemasangan pentanahan lokal ( local  grounding ),  kemudian  pembersihan permukaan porselin  bushing setelah  itu  baru dilakukan  pengukuran  tahanan  isolasi  dalam kondisi terbuka dan kondisi tertutup. Pengukuran  dilakukan  dengan  menggunakan alat ukur megger dengan tegangan uji 5kV.
Gambar 1. Diagram alir metode penelitian
Alat  uji  tahanan  isolasi  yang  digunakan adalah sebagai berikut.
Gambar 1. High voltage insulation tester
Tabel 1. Spesifikasi alat uji tahanan isolasi
Mulai Persiapan untuk pengukuran Pemasangan pentanahan lokal Merangkai, dan mengaktifkan alat ukur. Mengamati,
dan mencatat hasil ukur
A A Apakah titik yang diukur sudah selesai ? Melepaskan rangkaian alat ukur, dan pentanahan lokal Catatan hasil ukur Selesai Tidak Ya
Merk MEGGER Type   Kyoritsu 3125A Rated   5000 V
Pengujian  tahanan  isolasi  PMT  melalui proses  pengukuran  dengan  suatu  alat  ukur insulation tester ( megger ) agar dapat memperoleh  hasil  berupa  besar  nilai  tahanan isolasi PMT antara bagian yang diberi tegangan (fasa)  terhadap case atau  badan  yang ditanahkan maupun antara terminal atas dengan terminal bawah pada fasa yang sama.
Melakukan pengukuran tahanan isolasi PMT dengan kondisi terbuka adalah sebagai berikut.
a. Terminal  atas  (Ra,  Sa,  Ta)  terhadap body /tanah.
b. Terminal  bawah  (Rb,  Sb,  Tb)  terhadap body /tanah.
c. Terminal  fasa  atas-bawah  (Ra-Rb,  Sa-Sb, Ta-Tb).
Gambar 1. Terminal tempat pengukuran tahanan isolasi PMT

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi dari data penelitian berikut berupa data  hasil  pengukuran  yang  dilakukan dilapangan  sebelum  dilakukan  pembersihan peralatan dalam keadaan bertegangan.
Hasil  pemeriksaan  berdasarkan  pedoman pemeliharaan PMT adalah sebagai berikut.
Tabel  2. In  service/visual  inspection pada pentanahan ( grounding )
No. Peralatan Yang Diperiksa Kondisi A  Kondisi B 1 Kawat Pentanahan Baik Baik 2 Terminal Baik Baik
Pentanahan Ket.  Kondisi  A  merupakan  kondisi  awal,  dan kondisi B merupakan kondisi akhir.
Tabel  3. In  service/visual  inspection pada lemari/box kontrol
No. Peralatan Yang Diperiksa Kondisi A Kondisi B 1 Baut-Baut Wiring Kontrol Dan Proteksi Kencang Kencang 2 Kebersihan Bersih Bersih 3 Heater Normal Normal 4 Sumber Tegangan AC/DC Normal Normal
Ket.  Kondisi  A  merupakan  kondisi  awal,  dan kondisi B merupakan kondisi akhir.
Tabel  4. In  service/visual  inspection pada bodi dan bushing
No. Peralatan Yang Diperiksa Kondisi A Kondisi B 1 Kebersihan Bersih Bersih 2 Bagian Bodi Yang Lecet, Berkarat Tidak Ada  Tidak Ada
Ket.  Kondisi  A  merupakan  kondisi  awal,  dan kondisi B merupakan kondisi akhir.
Tabel  5. In  service/visual  inspection pada kekencangan baut
No. Peralatan Yang Diperiksa Kondisi A Kondisi B 1 Terminal Utama Kencang Kencang 2 Bagian Bodi Kencang Kencang 3 Pentanahan Kencang Kencang
Ket.  Kondisi  A  merupakan  kondisi  awal,  dan kondisi B merupakan kondisi akhir.
Tabel  6. In  service/visual  inspection pada mekanik penggerak
No. Peralatan Yang Diperiksa Kondisi A  Kondisi B 1 Mekanik Penggerak Normal Normal 2 Mur Baut Kencang Kencang 3 Pelumasan Pada Roda Gigi Dan Pegas Transmisi Baik Baik 4 Bodi Mekanik Bersih Bersih
Penggerak Ket.  Kondisi  A  merupakan  kondisi  awal,  dan kondisi B merupakan kondisi akhir.
Tabel  7 .  In  service/visual  inspection pada percobaan ON/OFF PMT
No. Peralatan Yang Diperiksa Kondisi A  Kondisi B 1 Posisi ON Normal Normal 2 Posisi OFF Normal Normal
Ket.  Kondisi  A  merupakan  kondisi  awal,  dan kondisi B merupakan kondisi akhir.
Tabel  8 .  In  service/visual  inspection pada pondasi PMT
No. Peralatan Yang Diperiksa Kondisi A  Kondisi B 1 Keretakan Tidak Ada Tidak Ada 2 Kemiringan Tidak Ada Tidak Ada
Ket.  Kondisi  A  merupakan  kondisi  awal,  dan kondisi B merupakan kondisi akhir.
Tabel  9 .  In  service/visual  inspection pada fungsi interlock mekanik dan elektrik
No. Peralatan Yang Diperiksa Kondisi A  Kondisi B 1 Fungsi Interlock Mekanik Dan Elektrik Normal Normal
Ket.  Kondisi  A  merupakan  kondisi  awal,  dan kondisi B merupakan kondisi akhir.
Dari  Tabel  1  hingga  Tabel  8  dapat  dilihat bahwa  Pemutus  Tenaga  (PMT)  tersebut  dalam kondisi normal secara visual. Hasil pemeliharaan berdasarkan FMEA menunjukkan bahwa  kondisi  peralatan  baik  dan  tidak ditemukan anomali apapun.
Hasil  pengujian  tahanan  isolasi  pada  PMT adalah sebagai berikut.
Tabel  10.  Hasil  uji  tahanan  isolasi  (MΩ) pada fasa R
Titik Ukur Standard A B Atas-Bawah PMT OFF 1kV/1MΩ 4.260 21.400 Atas-Tanah PMT OFF 1kV/1MΩ 3.510 7.900
Bawah- Tanah PMT OFF 1kV/1MΩ  28.100 15.500
Ket.  A  merupakan  hasil  ukur  sebelumnya  (2 tahun  lalu),  dan  B  merupakan  hasil  ukur  yang dilakukan.
Tabel  11.  Hasil  uji  tahanan  isolasi  (MΩ) pada fasa S
Titik Ukur Standard A B Atas-Bawah PMT OFF 1kV/1MΩ 5.380 2.600 Atas-Tanah PMT OFF 1kV/1MΩ 5.630 7.900 Bawah- Tanah PMT OFF 1kV/1MΩ  32.900 5.900
Ket.  A  merupakan  hasil  ukur  sebelumnya  (2 tahun  lalu),  dan  B  merupakan  hasil  ukur  yang dilakukan.
Tabel  12.  Hasil  uji  tahanan  isolasi  (MΩ) pada fasa T
Titik Ukur Standard A B Atas-Bawah PMT OFF 1kV/1MΩ 4.200 11.300 Atas-Tanah PMT OFF 1kV/1MΩ 8.000 1.440 Bawah- Tanah PMT OFF 1kV/1MΩ  23.200 10.800
Ket.  A  merupakan  hasil  ukur  sebelumnya  (2 tahun  lalu),  dan  B  merupakan  hasil  ukur  yang dilakukan.
Berdasarkan data pada Tabel 9 hingga Tabel 11, pada titik ukur atas-bawah fasa R dan atas- bawah  fasa  T  mengalami  kenaikan  nilai pengukuran  sedangkan  atas-bawah  pada fasa S turun.  Lalu  pada  titik  atas-tanah  fasa  R  dan atas-tanah  fasa  S  mengalami  kenaikan  nilai pengukuran daripada hasil pengukuran sebelumnya,  sedangkan  atas-tanah  fasa  T mengalami  penurunan.  Dan  pada  titik  bawah- tanah  mengalami  penurunan  yang  cukup signifikan  dari  nilai  pengukuran  tahun  lalu. Perbedaan  ketika  pengujian  biasa  terjadi dikarenakan  beberapa  faktor,  misal  pada  saat pengukuran  posisi  capit  alat  uji  tidak  bisa maksimal  atau  terganjal  kotoran  debu  yang menempel  pada  peralatan  atau  bodi  isolator
pada  PMT  kotor  karena  debu  dan  tingkat kelembapan  udara  yang  tinggi,  sehingga peralatan  yang  diuji  tidak  maksimal  untuk diambil nilainya. Hal terpenting pada pengujian tahanan  isolasi  yaitu  nilai  pengukuran  pada semua fasa harus diatas 1 kV/1 MΩ .
4. PENUTUP 4.1. Kesimpulan Pemeriksaan pada peralatan PMT melalui in service/visual inspection didapatkan hasil tidak adanya  anomali/temuan,  sehingga  petugas pemeliharaan  gardu  induk  tidak  perlu melakukan inspeksi lebih lanjut.
Secara  keseluruhan  pemutus  tenaga  (PMT) bay  150  kV  kopel  di  gardu  induk  (GI) Telukjambe  masih  layak  digunakan  dan  dapat bekerja  dengan  baik.  Kotoran  debu  dapat mengurangi  besar  nilai  pengukuran  pada tahanan  isolasi  PMT.  Sehingga  pemeliharaan pada peralatan harus dilakukan secara berkala.

## 4.2. Saran
Pengujian  tahanan  isolasi  lebih  baik dilakukan setelah isolator pada pemutus tenaga (PMT) dibersihkan, agar hasil pengukuran yang diperoleh  lebih  maksimal  dan  dapat  dianalisa ketahanan alat tersebut untuk jangka panjang.

## PUSTAKA
Ariyanto, Eri. 2019. Pengujian Tahanan Isolasi dan  Keserempakan  Pemutus  Tenaga 150 kV Bay Palur 1 dan Palur 2 Gardu Induk .  Publikasi  Ilmiah.  Surakarta:
Universitas Muhammadiyag Surakarta. IEEE  Standard  Definitions  for  Power Switchgear, IEEE C37.100-1992. International  Electrotechnical  Commission.
2000. Circuit-Breaker. IEV ref 441-14-
20. Liliana,  Sunari.  2013. Analisa  RPN  Terhadap Keandalan Peralatan Pengaman Jaringan  Distribusi  dengan  Metode FMEA  PLN  Cabang  Pekanbaru  Rayon
Panam . Vol. 10, No. 2. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau PT  PLN  (Persero).  2014. Himpunan  Buku Pedoman  Pemeliharaan  Peralatan Primer  Gardu  Induk .  Jakarta:  Direksi PT PLN (Persero).