Vol. 12 No. 3, pISSN: 2303-0577 eISSN: 2830-7062              http://dx.doi.org/10.23960/jitet.v12i3.4686

## RANCANG BANGUN SISTEM THERMOELECTRIC COOLER MENJADI PENDINGIN RUANGAN DENGAN DAMPAK TERHADAP PENGGUNAAN ENERGI
Heru Kuswanto 1 , Aripin Triyanto 2* 1,2 Teknik Elektro,Fakultas Teknik,Universitas Pamulang; Jl. Puspitek Raya No.19, Serpong, Tangerang Selatan, Banten 15310
Received: 28 Juni 2024 Accepted: 31 Juli 2024 Published: 7 Agustus 2024
Keywords: Pendingin ruangan; Thermoelectric ; Arus; Energi.

## Corespondent Email:
dosen01315@unpam.ac.id
Abstrak. Dampak  perubahan  suhu  membuat  masyarakat  indonesia  mencari alternatif pendingin ruangan. Salah satu bentuk inovasi dengan menggunakan thermoelectric.  Tujuan  inovasi  thermoelectric  ini  diharapkan  mampu mengurangi penggunaan energi listrik serta mengurangi dampak pemanasan global. Dengan melakukan perancangan serta pengujian dengan dampak nilai arus  terhadap  perubahan  suhu.  Hasil  menunjukan  penggunaan  4 thermoelectric  lebih  sedikit  menggunakan  energi  dengan  arus  terbesarnya adalah  13  A  dibandingkan  8  thermoelectric    dengan  arus  terbesarnya  27  A. Tetapi  penurunan  suhu  yang  lebih  bagus  adalah  8  thermoelectric  dengan  - 4,50C  sedangkan  4  thermoelectric  hanya  10C.  Penggunaan  sistem  terhadap ruangan  mendapatkan  adanya  perubahan  suhu  menjadi  lebih  rendah.  Hasil perancangan  ini  dapat  digunakan  dengan  efisiensi  yang  rendah  mengingat tingginya  penggunaan  energinya.  Perancangan  ini  dapat  dikembangkan dengan melakukan modifikasi.
Abstract. Impact  temperature  changes  has  made  Indonesians  look  for alternative  air  conditioners  room.  One  form  of  innovation  using thermoelectric. The purpose of This thermoelectric innovation is expected to reduce the use of electrical energy and reduce the impact of global warming. electricity and reduce the impact of global warming. By designing and testing with the impact of current values on temperature changes. The results results show that the use of 4 thermoelectrics uses less energy with the largest current is 13 A compared to 8 thermoelectrics with the largest current of 27 A. But the a  better  temperature  drop  is  8  thermoelectrics  with  -4.50C  while  4 thermoelectric  only  10C.  The  use  of  the  system  to  the  room  gets  there  is  a change in temperature to be lower. The results of this design can be used with low efficiency given the high use of energy. energy usage. This design can be developed by making modifications.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  tropis  tentunya memiliki  2  musim  yaitu  musim  hujan  dan musim panas [1]. Pada saat musim panas tiba,
terjadi  perubahan  suhu  yang  signifikan  [2]. Dampak perubahan suhu inilah yang membuat masyarakat  indonesia  mulai  mencari  alternatif untuk  pendingin  ruangan  guna  membuat
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
masyarakat  merasa  nyaman  beraktifitas  baik pada saat bekerja maupun saat berada di rumah [3]. Salah satu pendingin ruangan yang umum digunakan di Indonesia adalah Air Conditioner (AC)  yang  umumnya  menggunakan  energi listrik  yang  cukup  besar  untuk  mendinginkan suatu  ruangan  [4].  AC  juga  menggunakan cairan freon yang memberikan dampak adanya pemanasan global [5]..
Inovasi  pun  terus  dilakukan  dengan  tujuan untuk mengurangi konsumsi energi listrik serta mengurangi  pemanasan  global  [6].  salah  satu bentuk  inovasi  adalah  membuat  sistem pendingin ruangan menggunakan sistem thermoelectric. Thermoelectric merupakan perangkat yang memungkinkan adanya perubahan kalor menjadi energi listrik maupun sebaliknya  [7].  Tujuan  inovasi  thermoelectric ini diharapkan mampu mengurangi penggunaan energi  listrik  serta  mengurangi  dampak pemanasan global.
Dengan
melakukan perancangan
berdasarkan  referensi  yang  ada  maka  akan dilakukan perancangan serta pengujian terhadap  perangkat  sistem  thermoelectric  ini dengan variabel uji Pengujian dilakukan dengan pengukuran tegangan, arus, serta suhu ruangan. Dan juga menggunakan metode yang bertujuan meningkatkan efisiensi dengan cara menambahkan  evaporator  dan  kondensor  pada bagian  panas  dan  dingin  agar  hawa  panas  dan dingin  dapat  di  kumpulkan  terlebih  dahulu dengan  menggunakan  waterblock  sebagai pengumpul hawa lalu dilepaskan menggunakan kipas, efek pendinginan waterblock itu pulalah yang akan dijadikan sumber pendingin ruangan dengan  bantuan  cairan  pendingin  berupa coolant agar dapat meredam panas pada peltier dan memaksimalkan pada bagian dingin nya..

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Thermoelectric
Thermoelectric adalah  semikonduktor  yang berlapis  keramik  tipis  serta  berisikan  batang- batang Bismuth  Telluride .  Prinsip  kerja pendingin thermoelectric berdasarkan  efek peltier,  yaitu  ketika  arus  DC  dialirkan  ke elemen peltier yang terdiri dari beberapa pasang sel semikonduktor tipe p (semikonduktor yang mempunyai  tingkat  energi  yang  lebih  rendah) dan  tipe  n  (semikonduktor  dengan  tingkat energi yang lebih tinggi), akan mengakibatkan
salah  satu  sisi  elemen  peltier  menjadi  dingin (kalor  diserap)  dan  sisi  lainnya  menjadi  panas (kalor dilepaskan) [8].

## 2.2. Water Block
Water  block adalah  blok  aluminium berongga yang memiliki saluran untuk aliran air di  dalamnya,  terpasang  pada  sisi  panas  dan dingin pada thermoelectric . Blok air berfungsi sebagai  alat  penukar  suhu  antara  air  dan permukaan thermoelectric . Thermoelectric disisipkan  di  antara  dua water  block untuk meminimalkan  konduksi  panas  dari  sisi  panas ke sisi dingin dari thermoelectric [9].

## 2.3. Perpindahan panas konduksi
Perpindahan  panas  konduksi  merupakan proses  perpindahan  panas  terjadi  antara  benda atau partikel-partikel yang berkontak langsung melekat  satu  dengan  yang  lainnya,  tidak  ada pergerakan relatif diantara benda-benda tersebut.  Panas  mengalir  secara  konduksi  dari daerah  yang  bertemperatur  tinggi  ke  daerah yang  bertemperatur  rendah.  Laju  perpindahan panas dinyatakan dengan hukum Fourier [10].

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  rancang  bangun dengan  menggunakan  alat  dan  bahan  sebagai berikut.
Tabel 1 Alat dan Bahan Nama bahan Merk/keterangan Peltier Tec 12706 Waterblcok 4cm x 20cm Waterblock 4cm x 4cm Plat galvanis Tebal 1mm Dinamo kipas Maspion Pompa ac 3 liter per menit Pompa dc 10 liter per menit Paku rivet 3mm Sekrup 2cm dan 1cm Holo galvanis 2mm Evaporator 20cm x 16.6cm Kondensor 40cm x 40cm Kipas dc Rayden 0.28A,12v Selang flexibel 0.8mm Sambungan T pipa 0.8mm Sealent - Power supply 12V, 50A Kabel serabut 5 x 1.5mm Isi lem tembak Joyko Double tip - Breket outdoor ac Hoda
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## Heru  dkk
Berdasarkan  tabel  1,  alat  dan  bahan menggunakan bahan – bahan seperti evaporator kondensor seperti air conditioner . Maka untuk desain sistem nya adalah sebagai berikut.

## Gambar 1 Desain Sistem
Berdasarkan  gambar  1,  desain  sistem menunjukan  perencanaan  sistem  yang  mana hasil rancangan terbagi menjadi 2 bagian yaitu bagian luar ruangan dan bagian dalam ruangan serta dalam dua bagian tersebut terdapat sistem perpipaan baik itu unit dalam ruangan atau luar ruangan,  yang  dimana  berfungsi  sebagai penyalur  hawa  yang  sudah  diproses  pada thermoelectric untuk  disalurkan  kepada  unit pelepasan hawa yang ada pada evaporator dan kondensor [11].
Rancang  bangun  akan dilaksanakan  dirumah penulis  di  daerah  mangga  dua  jakarta.  Adapun waktu penelitian adalah 3 bulan dan dimulai pada bulan  juni  dimulai  dari  perencanaan  desain, perancangan  bahan,  pengambilan  data  serta analisis  hasil.  Variabel  pengamatan  adalah  data perubahan suhu serta kenaikan arus data kenaikan dan perubahan arus dan suhu akan disusun pada grafik  percobaan  dilakukan  2  kali  dalam  kurun waktu 1 jam,metode ini dilakukan secara berturut turut  selama  3  hari  di  jam  yang  sama  untuk memperoleh  data  yang  lebih  konkrit  mengenai hasil  perancangan  Dalam  metode  ini pengumpulan data akan dilakukan secara berkala per  10  menit,  data  akan  dikumpulkan  kedalam bentuk  tabel  dan  grafik  perubahan  suhu  dan kenaikan arus.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Hasil Desain Rancangan
Hasil perancangan berupa hasil desain yang akan digunakan pada penelitian ini. Rancangan desain  yang  pertama  yaitu  hasil  desain  unit dalam  ruangan.    Tampak  depan  dari  alat  yang dibuat yaitu dengan satuan mm, dengan panjang 40cm  dibagi  menjadi  dua  bagian  yaitu  bagian evaporator  dan  kipas  25cm  dan  bagian penampungan  air  15cm.  Maka  gambar  desain hasil perancangannya adalah sebagai berikut.
Gambar 2 Tampak depan unit dalam ruangan
Berikutnya adalah tampak samping dari alat yang  dibuat  yang  dimana  memiliki  panjang 15cm dan tinggi 20cm. Maka gambarnya adalah sebagai berikut.
Gambar 3 Tampak samping unit dalam ruangan
Selanjutnya  merupakan  tampak  atas  unit dalam ruangan dengan gambar sebagai berikut.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## Gambar 4 Tampak atas unit dalam ruangan
Gambar 2,3,dan 4 merupakan hasil rancangan  desain  unit  dalam  ruangan  yang mana  terdiri  dari  2  bagian  besar  yaitu evaporator  dan  bak  penampung  air  guna membuat hawa dingin.
Untuk  desain  unit  luar  ruangan  memiliki Penampakan depan dengan spesifikasi panjang 60cm  dibagi  menjadi  dua  bagian  yaitu  bagian kondensor  40cm  dan  bagian  penampungan  air 20cm serta memiliki tinggi 40cm, pada bagaian penampungan air juga berisi power supply dan pompa  sebagai  pendorong  air.  Maka  gambar hasil desain rancangan unit luar ruangan adalah sebagai berikut.
Gambar 5 Tampak depan unit luar ruangan
Selanjutnya  adalah  tampak  samping  unit luar  ruangan  yang  memliki  dimensi  dengan panjang  40cm  dan  tinggi  40cm  dengan  hasil desain rancangan sebagai berikut.

## Gambar 6 Tampak samping unit luar ruangan
Berikutnya merupakan tampak atas unit luar ruangan  dengan  panjang  60cm  dibagi  menjadi dua  yaitu  40cm  kondensor  dan  20cm penampungan  air  dengan  tinggi  40cm  seperti pada gambar berikut.
Gambar 7 Tampak atas unit luar ruangan
Unit dalam ruangan serta luar ruangan perlu koneksi  perpipaan  sebagai  sirkulasi  air  dan hawa  panas  dari thermoelectric [12].  Maka diperlukan  desain  pemasangan  unit  dengan hasil rancangan desain sebagai berikut.
Gambar 8 Desain pemasangan unit Berdasarkan gambar 8 menjelaskan
bagaimana  posisi  antara  unit  dalam  dan  luar ruangan yang memiliki perbedaan dimana unit
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
dalam  ruangan  sengaja  dipasang  lebih  tinggi agar  memudahkan  jalannya  air  yang  mengalir dari  pipa  unit  luar  ruangan  ke  pipa  yang  ada pada unit dalam ruangan agar tidak mengendap di  pipa  unit  dalam  ruangan.  ukuran  yang dijelaskan  pada  gambar  diatas  menggunakan satuan mm.

## 4.2. Hasil Perancangan Thermoelectric
Bagian ini membahas terkait hasil perancangan thermoelectric sebagai  sistem penghasil  hawa  dingin  dengan  mensirkulasi udara  dengan  media  penyaluran  menggunakan pipa  dengan  bahan  sesuai  pada  tabel  1. Perancangan thermoelectric terbagi  menjadi  2 rancangan  yang  mana  rancangan  pertama menggunakan  4 thermoelectric dan  rancangan kedua  menggunakan  8 thermoelectric .  Hasil rancangan adalah sebagai berikut.
Gambar 9 Tampak atas thermoelectric
Gambar 10 Tampak Samping Thermoelectric
Gambar  9  dan  10  merupakan  perancangan menggunakan 4 thermoelectric yang dipasangkan  dengan  4 waterblock yang berdimensi  4cm  x  4cm  masing-masing  sisi panas. Thermoelectric dipasangkan  1  buah waterblock berbeda  dengan  sisi  dingin  yang hanya  dipasang  1 waterblock berdimensi 4cmx20cm,  hal  ini  dimaksudkan  agar  ketika waterblock dialiri  air maka  air  yang masuk ke
waterblock mendapatkan  aliran  langsung  dari pompa  tanpa  pengaruh  dari  sisi  panas waterblock jika  hanya  dipasang  satu,  lain halnya  pada  sisi  dingin thermoelectric yang memang disengajakan menggunakan 1
waterblock agar  penciptaan  hawa  dingin  lebih maksimal [10].  Berikutnya adalah perancangan sistem unit dalam ruangan dengan hasil sebagai berikut.
Gambar 11 Diagram blok unit dalam ruangan
Pada gambar 11 menjelaskan tentang sistem di  unit  dalam  ruangan.  Rancangan  ini  dimulai dari pompa yang berada pada kotak penyimpanan  air  berfungsi  sebagai  pendorong air  dari  kotak  penyimpanan  air  menuju  ke waterblock dengan  media  pipa flexible yang berfungsi  sebagai  penyerap  hawa  dingin  dari thermoelectric dan  terciptanya  hawa  dingin.
Kemudian  air  akan  menuju  pada  evaporator yang berfungsi sebagai pengumpul hawa dingin dari waterblock ,  hawa  dingin  yang  ada  pada evaporator itu kemudian disalurkan ke ruangan dengan  bantuan  kipas,  sementara  itu  air  yang ada  dievaporator  akan  kembali  ke  kotak penampungan  air.  Semua  proses  itu  akan berlangsung secara terus menerus sampai waktu tertentu demi melihat hasil yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah pemaparan sistem di unit luar  ruangan  dengan  diagram  blok  sebagai berikut.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## Heru  dkk
Gambar 12 Diagram blok unit luar ruangan
Berdasarkan gambar 12, rancangan unit luar ruangan dimulai dengan pompa yang berfungsi sebagai pendorong air yang berada pada kotak penyimpanan  air  dengan  media  pipa flexible . Berbeda dengan unit dalam ruangan, rancangan perpipaan  unit  luar  ruangan  ditambahkan sambungan  T  pipa  sebelum  ke waterblock , sambungan  T  pipa  berfungsi  untuk  membagi aliran air ke tiap-tiap waterblock agar air yang masuk pada waterblock tidak terpengaruh suhu panas dari waterblock lain mengingat waterblock unit  luar  ruangan  menyerap  hawa panas  dari thermoelectric , waterblock yang memiliki  suhu  panas  tersebut  didinginkan dengan  bantuan  air  lalu  kemudian  air  tersebut akan mengalir kepada kondensor yang ada pada unit luar ruangan, kondensor tersebut berfungsi sebagai  penyerap  panas  air  setelah  melewati waterblock , kemudian hawa panas dikondensor akan  dibuang  ke  sekitar  dengan  bantuan  kipas setelah  poses  tersebut  air  akan  mengalami penurunan suhu. Proses ini akan terus berulang bertujuan  untuk    menurunkan  suhu  pada thermoelectric demi  mendapatkan  suhu  yang lebih rendah pada bagian unit dalam ruangan.

## 4.3. Pengujian Sistem
Pengujian  sistem  ini  bertujuan  mengetahui fungsi sistem thermoelectric terhadap tegangan, arus  serta  suhu  sebelum  di  implementasi  ke ruangan  dengan  2  percobaan  menggunakan  4 thermoelectric dan  8 thermoelectric dengan tanpa  menggunakan  pompa  dan  kipas  serta menggunakan  pompa  dan  kipas.  Untuk memudahkan penulisan serta pembacaan, maka
kondisi  dari waterblock disingkat  menjadi (WB), kondensor disingkat menjadi (KN) serta keluaran  kipas  unit  dalam  ruangan  disingkat menjadi  (KKD).  Maka  hasil  pengujiannya adalah sebagai berikut.
Tabel 2 Pengujian tanpa pompa dan kipas 4 thermoelectric Menit Tegangan(V) Arus (A) KN ( 0 c) WB( 0 c) 0 12 13,1 32,2 34,3 5 11,7 12,6 35,1 8,1 10 11,9 12,4 35,9 2,3 15 12 12,4 36,1 1,1 20 12 12,3 35,9 0,7 25 12 12,4 36,2 0,5 30 12 12,4 36,2 1,3 35 12 12,4 36,2 0 40 12 12,4 36 -0,5 45 12 12,3 35,9 -0,6 50 12 12,4 35,9 -0,7 55 12 12,4 35,9 0,1 60 12 12,4 35,9 0,2
Berdasarkan  tabel  2,  tegangan  dan  arus cenderung stabil walaupun terjadi peningkatan arus  pada  awal  sistem  dihidupkan.  Suhu  pada kondensor  berangsur  naik  karena  terjadi pembuangan  hawa  pada  kondensor  [13]. Waterblock mengalami  penurunan  suhu  yang menandakan  bahwa waterblock berfungsi dengan  baik.  Grafik  hasil  pengujian  hasil thermoelectric dengan arus terhadap waterblock adalah sebagai berikut.
Gambar 13 Grafik pengujian 4 thermoelectric arus terhadap suhu waterblock
Pada  gambar  13,  grafik  menunjukan kestabilan  arus  terhadap  penurunan  suhu waterblock .  Hal  ini  menunjukan  bahwa penggunaan thermoelectric pada  sistem  dapat menstabilkan penggunaan energi listrik [14].
-10 0 10 20 30 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Arus (Ampere) WaterBlock (Celcius)
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## Heru  dkk
Selanjutnya  adalah  pengujian  sistem  4 thermoelectric menggunakan kipas dan pompa dengan hasil sebagai berikut.
Tabel 3 Pengujian dengan pompa dan kipas 4 thermoelectric Menit Tegangan( V) Arus (A) KN ( 0 c) KKD( 0 c) 0 12 13,6 35,6 33,2 5 11,9 13,3 35,8 30,3 10 11,8 12,9 36 29,6 15 11,9 13 36,1 29,4 20 11,9 13 36,2 29,3 25 11,9 12,9 36,4 29,4 30 11,9 13 36,5 29,4 35 11,9 13 36,6 29,4 40 11,9 13 36,8 29,3 45 11,9 12,9 36,8 29,2 50 11,8 12,9 36,8 29 55 11,8 13 36,8 29 60 11,8 13 36,8 29
Berdasarkan  tabel  3,  arus  mengalami kenaikan  dari  hasil  arus  tabel  2  namun  masih dapat  dikatakan  stabil.  Serta  keluaran  kipas mampu menghembuskan udara dengan penurunan  suhu.  Maka  grafik  arus  terhadap keluaran kipas adalah sebagai berikut.
Gambar 14 Grafik pengujian 4 thermoelectric
arus terhadap suhu keluaran kipas
Berdasarkan  gambar  14,  arus  masih  dalam keadaan  stabil  terhadap  suhu  keluaran  kipas. Keluaran  kipas  menunjukan  penurunan  suhu yang cukup bagus.
Dilakukan  pula  pengujian  menggunakan  8 thermoelectric sebagai pembanding penggunaan  energi  listrik  serta  perbandingan perubahan  suhu.  Dengan  urutan  yang  sama yaitu  pengujian  8 thermoelectric tanpa penggunaan  pompa  dan  kipas  dengan  hasil sebagai berikut.
Tabel 4 Pengujian tanpa pompa dan kipas 8 thermoelectric Menit Tegangan( V) Arus (A) KN ( 0 c) WB ( 0 c) 0 12 26,6 32,2 32,5 5 11,7 25,9 35,1 -3,3 10 11,9 25,7 35,9 -3,9 15 12 25,8 36,1 -5,5 20 12 25,7 35,9 -5,1 25 12 25,7 36,2 -4,9 30 11,9 25,7 36,5 -4,5 35 12 25,7 36,6 -4,4 40 12 25,7 36,8 -4,6 45 12 25,7 36,8 -4,5 50 12 25,8 36,9 -4,5 55 12 25,7 36,9 -4,5 60 12 25,7 36,9 -4,5
Pada tabel 3, terjadi perubahan nilai arus dari tabel 2 yang mana tabel 2 merupakan pengujian tanpa  pompa  dan  kipas.  Ini  berarti  semakin tinggi penggunaan beban, maka semakin besar arus  yang  dikeluarkan  [15].  Pada waterblock terjadi  penurunan  suhu  hingga  mencapai  nilai minus ( - ). Maka hasil arus terhadap penurunan suhu waterblock 8 thermoelectric adalah sebagai berikut.
Gambar 15 . Grafik pengujian 8 thermoelectric arus terhadap suhu waterblock
Berdasarkan gambar 15, grafik menunjukan kenaikan  suhu  berbanding  lurus  terhadap penurunan  suhu  pada waterblock .  Selanjutnya adalah  pengujian  sistem  8 thermoelectric menggunakan  kipas  dan  pompa  dengan  hasil sebagai berikut.
0 10 20 30 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Arus (Ampere) Keluaran Kipas (Celcius) -10 0 10 20 30 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Arus (Ampere) Waterblock (Celcius)
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Tabel 5 Pengujian dengan pompa dan kipas 8 thermoelectric Menit Teganga n(V) Arus (A) KN ( 0 c) KKD ( 0 c) 0 12 27,5 32,2 34,8 5 11,7 27,3 35,1 28,3 10 11,9 26,9 35,9 26,9 15 12 27 36,1 26,7 20 12 27 35,9 26,7 25 12 27 36,2 26,4 30 12 27 36,2 26 35 12 27 36,2 25.9 40 12 26,9 36 25,8 45 12 26,9 35,9 25,9 50 12 27 35,9 25,8 55 12 27 35,9 25,8 60 12 27 35,9 25,8
Berdasarkan  tabel  5,  arus  mengalami kenaikan  yang  dikarenakan  adanya  keluaran kipas  sehingga  kebutuhan  beban  meningkat [16].  Suhu  pada  keluaran  kipas  mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan pada  tabel  3.  Maka  grafik  perbandingan  arus terhadap  suhu  keluaran  kipas  adalah  sebagai berikut.
Gambar 16 Grafik pengujian 8 thermoelectric arus terhadap suhu keluaran kipas
Berdasarkan gambar 16, line biru merupakan  arus  dan  line  merah  adalah  suhu keluaran  kipas.  Hasil  menunjukan  nilai  arus terhadap  suhu  keluaran  kipas  memiliki  nilai yang hampir sama. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan  kebutuhan  beban  sehingga  arus naik [17].

## 4.4. Pengujian Sistem Pada Ruangan
Setelah mendapatkan hasil pengujian sistem. Maka  digunakan  8 thermoelectric karena mendapatkan  hasil  penurunan  suhu  lebih rendah dibandingkan menggunakan 4
thermoelectric . Pengujian ini bertujuan menganalisa penggunaan sistem terhadap objek ruangan.  Pengujian  dilakukan  selama  3  hari serta dalam 1 hari nya dilakukan selama 3 jam dengan  pencatatan  data  per  30  menit.  Maka hasil pengujian adalah sebagai berikut.
Tabel 6 Pengujian terhadap ruangan hari ke-1
Pukul Luar Ruang( 0 C) Dalam Ruang ( 0 C) 11:00 35,2 35,2 11:30 35,5 34,8 12:00 36,3 33,7 12:30 36,3 33,7 13:00 35,8 33,6 13:30 35,5 33,6 14:00 35,5 33,6 Tabel 7 Pengujian terhadap ruangan hari ke-2 Pukul Luar Ruang( 0 C) Dalam Ruang ( 0 C) 11:00 36 36 11:30 36,6 36,2 12:00 37,8 35,9 12:30 38 36,1 13:00 37,9 35,8 13:30 37,6 35,9 14:00 38 36 Tabel 8 Pengujian terhadap ruangan hari ke-3 Pukul Luar Ruang( 0 C) Dalam Ruang ( 0 C) 11:00 37,9 37,9 11:30 38 36,2 12:00 37,9 36,2 12:30 37,8 36,3 13:00 38 36,4 13:30 37,6 36 14:00 37,3 35,8
Berdasarkan  tabel  6,7,dan  8  menunjukan hasil implementasi sistem pada ruangan. Hasil menunjukan  adanya  perbedaan  suhu  pada dalam  ruang  dengan  luar  ruang.  Pada  dalam ruang, penurunan suhu terjadi akibat penggunaan sistem tidak terlalu signifikan di 3 hari  nya.  Maka  grafik  penurunan  suhu  pada dalam ruang adalah sebagai berikut.
0 5 10 15 20 25 30 35 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## Heru  dkk
Gambar 17 . Grafik pengujian sistem pada dalam ruangan
Berdasarkan gambar 17, grafik menunjukan hasil  bahwa  pada  hari  pertama  terjadi perubahan  suhu  yang  cukup  bagus.  Hal  ini disebabkan  kondisi  saat  pengambilan  data  itu mendung  sehingga  udara  sekitar  dan  udara dalam  ruangan  tidaklah  terlalu  panas.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  awal  pengambilan  data, dimana  pada  hari  ke  2  dan  3  suhu  mulanya tinggi.

## 5. KESIMPULAN
Hasil  perancangan  menunukan  bahwa sistem dapat digunakan. Pada pengujian, sistem ini  menggunakan  energi  yang  cukup  besar dengan  penggunaan  8 thermoelectric .  Hasil perancangan  ini  dapat  digunakan  dengan efisiensi  yang  rendah  mengingat  tingginya penggunaan  energinya.  Perancangan  ini  dapat dikembangkan dengan melakukan modifikasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terimakasih ditujukan kepada bapak Aripin  Triyanto  yang  sudah  membantu memberikan  saran,  nasihat  dan  arahan.  Serta ucapan  terimakasih  kepada  rekan  mahasiswa Universitas  Pamulang  yang  sudah  membantu dalam perancangan alat.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  N.  Fauza et  al. ,  “Rancang  Bangun  Prototipe Detektor Hujan Sederhana Berbasis  Raindrop Sensor  Menggunakan  Buzzer  Dan  Led,” J. Kumparan  Fis. ,  vol.  4,  no.  3,  pp.  163–168, 2021, doi: 10.33369/jkf.4.3.163-168.
[2]  M. Afif, G. Z. Anshari, and A. B. Tangdililing,
“Persepsi petani terhadap temperatur dan hujan di  Pontianak,” Int.  J.  Environ.  Sci.  Manag. , vol. 1, no. 1, pp. 1–12, 2020.
[3]  S.  Wijaya,  S.  M.  Sari,  and  J.  C.  Pradjonggo, “Pengaruh Ruang Terhadap Psikologi Pekerja Pada Kantor M-Radio Surabaya,” J. Intra , vol. 7, no. 2, pp. 84–94, 2019.
[4]  M.  A.  Rozaq,  B.  Sukoco,  and  D.  Nugroho, “Analisa  Pengaruh  Setting  Suhu  Air Conditioner  Terhadapp  Konsumsi  Energi Listrik  Pada  Air  Conditioner  Kapasitas  5  Pk Type PSF 5001,” Konf. Ilm. Mhs. UNISSULA , pp.  354–369,  2019,  [Online].  Available: http://lppm-
unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/k imueng/article/download/8603/3964
[5]  Y. Yusal,  “Tinjauan  Etika  Terhadap Penggunaan  Freon  untuk  Mesin  Pendingin dalam  Filsafat  Ilmu,” JIPFRI  (Jurnal  Inov. Pendidik.  Fis.  dan  Ris.  Ilmiah) ,  vol.  1,  no.  1, pp. 29–36, 2017, doi: 10.30599/jipfri.v1i1.121.
[6]  F.  Liswardani,  I.  R.  Ramadhan,  M.  A. Shoultan, Y. Pratama, D. Y. Chairunisa, and R. Siskandar, “Logika Fuzzy Untuk Menentukan Idealitas  Suhu  Dan  Kelembapan  Pada Inkubator Telur Ayam,” J. Ilm. Flash , vol.  9, no. 1, pp. 1–8, 2023.
[7]  E.  Kasli,  D.  Rehan,  and  H.  Mazlina,  “AC Portable  Tanpa  Mengunakan  Freon  Sebagai
Alternatif Pendingin Udara Ramah
Lingkungan,” J. Pendidik. Sains Indones. , vol.
7, no. 1, pp. 42–46, 2020, doi: 10.24815/jpsi.v7i1.13544.
[8]  F. Salsabila, B. P. Manunggal, and I. Yuliani, “Pembuatan Cooling Box untuk Penyimpanan Vaksin  Sinovac  Berbasis  Thermoelectric,”
Ind. Res. Work. Natl. Semin. , no. 2020, pp. 4– 5,
2021, [Online]. Available:
https://jurnal.polban.ac.id/ojs-
3.1.2/proceeding/article/view/2817/2208
[9]  I.  Ridzki,  A.  Hariz  Santoso,  Awan  Setiawan, and  Wijaya  Kusuma,  “Rancang  Bangun Thermoelectric  Generator  (TEG)  Sebagai Suplai  Daya  Alternatif  Germinasi  Kacang Hijau,” Elposys J. Sist. Kelistrikan , vol. 11, no.
1, pp. 36–39, 2024, doi: 10.33795/elposys.v11i1.4581.
[10]  Mardiansah  and  A.  Triyanto,  “Pengaruh Variasi Tekanan Refrigerant Terhadap Kinerja Sistem  Air  Conditioner  Split  Konvensional,” OKTAL  J. Ilmu Komput. dan Sci. , vol. 2, no. 12, pp. 3145–3150, 2023.
[11]  E.  Y.  Setyawan  and  D.  Suhendra,  “Analisis Perhitungan  Evaporator  dan  Kondensor  yang Digunakan  pada  Alat  Desalinasi  Air  Laut Sistem  Vakum  Alami  Menggunakan  Energi Surya,” Flywheel ,  vol.  9,  no.  1,  pp.  22–29, 2018.
31 32 33 34 35 36 37 38 39 1 2 3 4 5 6 7
hari pertama hari kedua
hari ketiga
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
[12]  G.  P.  Setiawan,  O.  B.  Lukmana,  D.  Prayogo, and  M.  Setiyo,  “Studi  Eksperimental Pendingin  Udara  (Air  Cooler)  Dengan Thermo-Electric  Pada  Kabin  Mobil,” J.
Teknol. , vol. 11, no. 1, pp. 79–84, 2019.
[13]  P.  Suryono  and  B.  Hadi  Kunaryo,  “Analisa Kerusakan Dan Perbaikan Ac Split Duct York Model Mac 150T35 Di Pt. Morindo Masindo,”
Sci. Eng. Natl. Semin. , vol. 7, no. 7, 2022.
[14]  M.  H.  Albana,  “Conversion  of  Heat  Energy from  Cooling  Water  of  Diesel  Engine  to Electrical  Energy  Using  Thermoelectric Generator,” Makara J. Technol. , vol. 22, no. 3, p. 142, 2019, doi: 10.7454/mst.v22i3.3521.
[15]  M. Z. R. Nurhadi and O. A. Rozak, “Penerapan Metode  Inverator  Softstarting  Pada  Motor  1 Phasa Untuk Mengurangi  Lonjakan Arus,” J.
Inform. dan Tek. Elektro Terap. , vol. 11, no. 3, pp. 2830–7062, 2023.
[16]  D. Harjono and W. Widodo, “Analisis Sistem Penggerak  Motor  BLDC  Pada  Mobil  Listrik Ponecar,” J. Elit , vol. 2, no. 1, pp. 11–22, 2021, doi: 10.31573/elit.v2i1.212.
[17]  S. Lubis, M.  A. Siregar, and W. S. Damanik, “Uji  Eksperimental  Kemampuan  Lemari Pembeku Terhadap Beban Pendingin Menggunakan Energi Matahari,” Media Mesin
Maj.  Tek.  Mesin ,  vol.  23,  no.  1,  pp.  52–58, 2022, doi: 10.23917/mesin.v23i1.15717.