## Institute of Research and Publication Indonesia CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement
Journal Homepage: https://journal.irpi.or.id/index.php/consen Vol. 3 Iss. 2 November 2023, pp: 141-146 P-ISSN: 2828-9943 E-ISSN: 2809-0217

## Implementation of PLTS in Flood Disaster Mitigation System in Pabuaran Village, Kemang district, Bogor Regency
Penerapan PLTS pada Sistem Mitigasi Bencana Banjir di Desa Pabuaran Kec. Kemang Kab. Bogor
Galuh Ika Pratama Putri 1 , Ojak Abdul Rozak 2 , Hafiz Nabil Nurwahid 3 , Hedy Aditya baskhara 4 , Anto Carmanto 5
1,2,3,4,5 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang
E-mail: galuhika07@gmail.com 1 , dosen01314@unpam.ac.id 2 , hafiznabil1933@gmail.com 3 , dosen00547@unpam.ac.id 4 , dosen01312@unpam.ac.id 5
Makalah: Diterima 27 November 2023; Diperbaiki 29 November 2023; Disetujui 30 November 2023 Corresponding Author: Galuh Ika Pratama Putri

## Abstrak
Kota Bogor memiliki kelembapan udara 70% dan di prediksi curah hujan mulai di bulan November 2023, maka dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Pabuaran Kec. Kemang Kab. Bogor dibuat alat untuk mendeteksi bencana banjir (mitigasi banjir). Namun, karena di Desa Pabuaran jarak dari jalur  listrik umum dari PLN sangat jauh, akhirnya dibuat  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS)  dengan  menggunakan  sistem  Off-Grid  untuk  menyuplai  alat  mitigasi banjir.  Dengan  menggunakan  metode  implementasi,  PLTS  ini  memiliki  daya  100Wp  untuk  menggerakan  alat  mitigasi banjir  yang  membutuhkan  pasokan  tegangan  Sebesar  12VDC  yang  ditampung  menggunakan  batterai  yang  memiliki tegangan  12V.  Dengan  menggunakan  PLTS,  pelaksanaan  PKM  tidak  ada  kendala  dan  sudah  terealisasikan  sesuai pemenuhan pasokan energi sistem sebagai tujuannya.
Keyword: curah hujan, mitigasi banjir, PLTS off-Grid

## Abstract
Bogor City has 70% humidity and rainfall is predicted to start in November 2023, so a community service activity was carried out in Pabuaran Village, Kemang Kec. Bogor Regency to make a tool to detect flood disasters (flood mitigation). However, because in Pabuaran Village the distance from the public electricity line from PLN is very far, finally a Solar Power Plant (PLTS) was made using an Off-Grid system to supply flood mitigation tools. By using the implementation method, this PLTS has a power of 100Wp to drive a flood mitigation tool that requires a voltage supply of 12VDC which is accommodated using a battery that has a voltage of 12V. By using PLTS, the implementation of PKM has no obstacles and has been realized according to the fulfillment of system energy supply as the goal.
Keyword: rainfall, flood mitigation, PLTS Off-Grid

## 1. Pendahuluan
Kelembaban udara di Bogor mencapai 70% dan diperkirakan curah hujan mencapai rata-rata 3500-4000 mm.  Badan  Meteorologi,  Klimatologi,  dan  Geofisika  (BMKG)  juga  menyatakan  bahwa  musim  hujan diprediksi tiba pada bulan November 2023 (ADI WIKANTO, 2023).  Meningkatnya curah hujan tersebut dapat menimbulkan  terjadinya  bencana  banjir.  Banjir  ini  bisa  berdampak  terhadap  kerusakan  baik  harta  benda maupun korban jiwa manusia. Dengan kondisi tersebut, maka diperlukan sebuah alat mitigasi bahaya banjir yang berfungsi untuk mencegah kerusakan atau mengakibatkan korban jiwa, namun alat ini ditempatkan jauh dari jangkauan sumber listrik sehingga diperlukan sumber energi listrik alternatif untuk mengoprasikan alat mitigasi (Junas Haidi et al., 2022). Sumber energi alternatif berupa sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS) yang belum terealisasi penerapannya di Desa Pabuaran karena belum ada sumber energi listrik pada penerapan alat mitigasi banjir sebelumnya.
Dengan metode tersebut, diharapkan kegiatan PkM dapat memberikan peringatan bahaya bencana banjir untuk mengurangi kerugian materi dan korban jiwa. hal ini merupakan salah satu bentuk implementasi tugas pokok dari  perguruan tinggi dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan Tridarma Perguruan Tinggi (Rozak et al., 2023)
Dalam mengimplementasikan sistem PLTS sebagai suplai energi listrik pada sistem mitigasi bencana banjir ini, diterapkan beberapa metode diantarannya: survei lokasi ke Desa Pabuaran Kec. Kemang Kab. Bogor, berdasarkan hasil survei lokasi, maka perlu dilakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan megimplementasikan  PLTS  Off-Grid  sehingga  sistem  mitigasi  bahaya  banjir  tidak  membutuhkan  sumber energi listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Naim, 2020). Dalam upaya penerapan PLTS Off-Grid dibutuhkan komponen-komponen utama perancangan alat seperti photovoltaik, solar charge controller (SCC), inverter dan baterai (Tangga, 2022) .

## 2. Metode
Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Pabuaran Kec. Kemang Kab. Bogor dengan  judul  “penerapan  PLTS  pada  Sistem  Mitigasi  Bencana  Banjir”.  Kegiatan  ini  menerapkan  metode implementasi dengan melakukan beberapa langkah meliputi (Aji et al., 2022):

## 2.1 Survei Lokasi
Kegiatan PkM dengan judul Penerapan PLTS pada Sistem Mitigasi Bencana Banjir ini dilakukan di Desa Pabuaran Kec. Kemang Kab. Bogor dengan koordinat lokasi seperti pada gambar 1.

## Gambar 1 peta lokasi

## 2.2 Analisa Kebutuhan
Analisis kebutuhan dalam PkM di Desa Pabuaran meliputi alat dan bahan yang digunakan dalam proses pemasangan PLTS. Setelah menghitung kebutuhan alat dan bahan yang diimplementasikan. Hasil perencanaan alat dan bahan dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Alat dan Bahan Nama Spesifikasi Jumlah (buah) Photovoltaik Monocrystrailline 50wp 2 Solar Charge Controller Samatech 30a 1 Inverter Matsugi 1000a 1
Baterai Incoe 12v 70ah 1 Alat Mitigasi Banjir 1 Multitester Fluke 115/IPHS1DDM 1

## 2.3 Desain Sistem
Sebelum pemasangan alat, tahap yang perlu dilakukan dalam PkM di Desa Pabuaran yaitu mendesain sistem penerapan PLTS. Penerapan PLTS tersebut menggunakan sistem Off-Grid yang artinya PLTS tidak menggunakan energi listrik PLN karena energi yang diterima panel surya disimpan langsung ke baterai (Unjuk et al., 2014).  Sistem Off-Grid ini sangat cocok digunakan untuk daerah yang terpencil atau jauh dari jalur listrik PLN. Desain sistem dalam perancangan PLTS dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. menunjukan desain dari sistem PLTS (Rusli et al., 2023)
Pada sistem PLTS diawali dengan diterimanya radiasi sinar matahari melalui panel surya (photovoltaik) yang dikonversi menjadi energi listrik, kemudian dikontrol dengan perangkat Solar Charge Controller (SCC). Solar charger controller berfungsi untuk charging dan discharging energi dari panel surya untuk disimpan ke baterai.  Selanjutnya, keluaran energi listrik dari baterai menuju ke SCC untuk memberikan suplai daya DC pada sistem mitigasi banjir. Selain itu energi listrik yang dihasilkan dari PLTS dapat digunakan untuk beban lain menggunakan inverter dengan mengubah arus listrik DC menjadi AC (Harahap, 2019).

## 2.4 Implementasi
Implementasi kegiatan PkM yang dilakukan di Desa Pabuaran Kec. Kemang Kab. Bogor diperkirakan membutuhkan waktu selama 7 hari. Tahapan implementasi ini meliputi pemasangan, instalasi, dan pengujian tegangan  SCC  untuk  mengetahui  pembangkitan  dari  photovoltaik,  pengujian  tegangan  baterai  untuk mengetahui penyimpanan energi listrik, dan pengujian output inverter untuk mengetahui tegangan AC.

## 2.5 Sosialisasi
Sosialisasi diberikan kepada warga sekitar, Ketua RT, Ketua DKM dan penanggung jawab teknik lapangan disampaikan oleh perwakilan mahasiswa. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pengarahan bagaimana sistem kerja dan teknik perawatan PLTS Off-Grid.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Implementasi kegiatan PkM ini dimulai dengan pemasangan komponen utama seperti photovoltaik, SCC, batrai, dan inverter. Tahap pertama dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul Penerapan PLTS  pada  Sistem  Mitigasi  Bencana  Banjir  di  Desa  Pabuaran  Kec.  Kemang  Kab.  Bogor  adalah  proses emasangan Photovoltaic pada sistem PLTS mitigasi banjir. Pemasangan photovoltaik dapat dilihat dari Gambar 3.
Gambar 3. Pemasang photovoltaik
Gambar 3 menunjukan hasil pemasangan photovoltaic menggunakan tiang penyanggah ke arah barat dengan jauh dari bayangan, sehingga penyerapan eneri dari sinar mathari dapat diterima secara maksimal oleh photovoltaik untuk menghasilkan energi maksimal optimum. Setelah pemasangan Photovoltaic energi sinar matahari yang dikonversi kedalam satuan listrik Direct Current (DC).
Kegiatan Tahap kedua dalam pengabdian kepada masyarakat dengan judul penerapan plts pada sistem mitigasi  bencana  banjir  di  desa  pabuaran  kec.  Kemang  kab.  Bogor  adalah  proses  dan  hasil  pemasangan penerapan plts pada sistem mitigasi bencana banjir seperti yang ditunjukan pada Gambar 4.
Gambar 4 merupakan hasil proses pemasangan SCC sebagai komponen utama untuk proses charging dan discharging dari sumber energi listrik yang dihasilkan dari proses photovoltaik selanjutnya dihubungkan ke batrai sebagai penyimpanan dan inverter sebagai konversi sumber eneri listrik dari DC ke AC untuk suplai beban beban AC.
Kegiatan  Tahap  ketiga  dalam  pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  judul  penerapan  PLTS  pada sistem mitigasi bencana banjir di desa pabuaran kec. Kemang kab. Bogor adalah pengujian alat penerapan PLTS pada sistem mitigasi banjir seperti yang ditunjuk pada Gambar 5.
(a)
(b)
Gambar 4. a) SCC b) gambar inverter dan baterai
(a) (b) (c)
Gambar 5. a) Hasil pengujian keluaran SCC, b) hasil pengujian baterai, c) hasil pengujian keluaran inverter
Gambar  5  menunjukan  Pengujian  dari  pemasangan  PLTS  dengan  menggunakan  multitester  untuk mendapatkan  hasil  dari  sistem  PLTS,  gambar  5.a)  menunjukan  tegangan  SCC  sebesar  20,88VDC,  5.b) tegangan  baterai  sebesar  14,03VDC  dan  5.c)  tegangan  keluaran  dari  inverter  sebesar  227,8VAC.  Dengan kondisi  ini,  sistem  mitigasi  bencana  banjir  daapt  disuplai  oleh  sistem  PLTS  Off-Grid  sehingga  sistem  ini memiliki sumber energi listrik mandiri (Setyawan & Ulinuha, 2022).
Tahapan  terakhir  dari  kegiatan  PkM  yaitu  sosialisasi  terhadap  masyarakat  Desa  Pabuaran  Kec. Kemang  Kab.  Bogor  dengan  judul  penerapan  PLTS  pada  sistem  mitigasi  bencana  banjir.  Dapat  dilihat  di Gambar 6.
Gambar 6. a) Kegiatan sosialisasi, b) penyerahan alat kepada masyarakat
Gambar 6 menunjukan kegiatan sosialisasi kepada Masyarakat di Desa Pabuaran Kec. Kemang Kab. Bogor yang dilaksanakan di Mushola Nurul Hidayah. Gambar 6.a) menjelaskan tentang sistem kerja dari PLTS dan menjelaskan teknik perawatan PLTS agar fungsi kerjanya maksimal dan gambar 6.b) proses penyerahan sistem PLTS kepada warga Desa Pabuaran.

## 4. Kesimpulan
PLTS Off-Grid sebagai sumber tegangan listrik alternatif pada sistem mitigasi banjir dapat terimplementasi. Dari  pengujian  yang  dilakukan  dengan  metode  pengukuran  menggunakan  multitester  mendapatkan  hasil tegangan SCC sebesar 20,88VDC, tegangan baterai sebesar 14,03VDC, dan tegangan dari inverter sebesar 227,8VAC. Sumber tegangan yang dihasilkan dari PLTS memiliki daya sebesar 100Wp mampu menyuplai alat mitigasi banjir sebesar 12VDC, sehingga sistem ini memiliki sumber energi listrik mandiri. Sistem kerja dan teknik perawatan PLTS sudah disosialisasikan dan sudah diserah terima warga Pabuaran.

## 5. Ucapan Terimakasih
Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada semua warga Desa Pabuaran Kec. Kemang Kab. Bogor yang sudah  memberikan  kesempatan  kepada  kami  untuk  melakukan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  dan  semua
(a)
(b)
pihak  yang  sudah  membantu  kegiatan  ini  yaitu  Dosen  dan  semua  anggota  pengabdian  kepada  Masyarakat terutama Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Pamulang yang sudah memberikan bantuannya.

## Referensi
[1]    ADI WIKANTO. (2023). No Title . KONTAN.CO.ID. https://amp.kontan.co.id/news/resmi-dari-bmkg- ini-prakiraan-musim-hujan-tahun-2023-november-mulai-musim-hujan
[2]   Aji, E. P., Wibowo, P., & Windarta, J. (2022). Kinerja Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan Sistem On Grid di BPR BKK Mandiraja Cabang Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. Jurnal Energi Baru dan Terbarukan , 3 (1), 15–27. https://doi.org/10.14710/jebt.2022.13158
[3]   Harahap, P. (2019). Implementasi karakteristik arus dan tegangan plts terhadap peralatan trainer energi baru terbarukan. Seminar Nasional Teknik (SEMNASTEK) UISU , 2 (1), 152–157.
[4]   Junas  Haidi,  Hendy  Santosa,  &  Alex  Surapati.  (2022).  Pembuatan  Alat  Pendeteksi  Banjir  di  Sungai Kawasan  Wisata  Desa  Rindu  Hati  Bengkulu  Tengah. Dinamisia :  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat , 6 (2), 410–418. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8161
[5]   Naim, M. (2020). Rancangan Sistem Kelistrikan PLTS Off Grid 1000 Watt di Desa Leoha Kecamatan Towuti . 12 (01), 17–25.
[6]   Rozak, O. A., Irwansyah, N., Aditya, H., & Heri, B. (2023). Implementasi Sensor Photocell sebagai Sistem Penerangan Otomatis untuk .
[7]   Rusli,  M.  R.,  Pradigta,  L.,  Raharja,  S.,  Nugraha,  S.  D.,  &  Firyal,  A.  (2023). Battery-Based  Energy Storage System from Solar Panels Utilization for Worship House Applications in Carang Wulung Village Sistem  Penyimpanan  Energi  Listrik  Berbasis  Baterai  dari  Pemanfaatan  Panel  Surya  Untuk  Aplikasi Rumah Ibadah di Desa Carang Wulung . 7 (5), 1190–1197.
[8]   Setyawan, A., & Ulinuha, A. (2022). Pembangkit Listrik Tenaga Surya Off Grid Untuk Supply Charge Station. Transmisi , 24 (1), 23–28. https://doi.org/10.14710/transmisi.24.1.23-28
[9]   Tangga,  T.  R.  (2022). Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS)  Sebagai  Solusi  Energi  Terbarukan Rumah Tangga . 06 (02), 136–142.
[10]   Unjuk, A., Pembangkit, K., Tenaga, L., Plts, S., Setiawan, I. K. A., Kumara, I. N. S., & Sukerayasa, I. W. (2014). SATU MWp TERINTERKONEKSI JARINGAN DI KAYUBIHI , BANGLI . 13 (1), 27–33.