## ANALISIS PERBAIKAN DROP TEGANGAN MELALUI PERUBAHAN POLA OPERASI PADA PENYULANG KOTO TINGGA
Sepannur Bandri 1 , * Rafika Andari 2 , & Fithia Ezra Mustika 3 1,2,3 Fakultas Teknik ,  Institut Teknologi Padang. Indonesia rafika.andari09@gmail.com. *Corresponding author
Abstrak: Analisis Perbaikan Drop Tegangan Melalui Perubahan Pola Operasi pada Penyulang  Koto  Tingga. Dalam  sistem  penyaluran  tenaga  listrik  khususnya  Jaringan Distribusi  Tegangan  Menengah  20  KV,  selalu  terjadi  drop  tegangan,  hal  ini  disebabkan karena lokasi pusat beban mempunyai jarak yang jauh dari lokasi Gardu Induk. Penyulang Koto  Tingga  merupakan  penyulang  dengan  panjang  jaringan  terpanjang  di  PT.PLN (Persero) Rayon Kuranji dengan panjang penyulang 32,15 kms. Kondisi saat ini penyulang Koto Tingga  memiliki drop tegangan diatas 6% melebihi  batas ketentuan drop tegangan yang  diizinkan  PT.PLN  (Persero)  yang  diatur  pada  SPLN  72:1987  yakni  sebesar  5%. PT.PLN  (Persero)  berencana  melakukan  perubahan  pola  operasi  jaringan  dengan memindahkan sebagian beban  dari Penyulang  Koto Tingga ke Penyulang Siteba. Untuk menganalisa dampak perubahan pola operasi terhadap drop tegangan , maka digunakanlah software ETAP 7.5. Setelah dilakukan perubahan pola operasi jaringan atau pemindahan beban,  maka  drop  tegangan  pada  Penyulang  Koto  Tingga  turun  menjadi  4,54%  untuk perhitungan ETAP 7.5 atau 4,6291% untuk perhitungan manual.
Kata kunci : Penyulang, Drop Tegangan, Pola Operasi
Abstract:  Analysis  of  Voltage  Drop  Improvement  Through  Changes  in  Operational Patterns  on  the  Koto  Tingga .  Electric  Power  Distribution  especially  medium  voltage distribution  network 20 kv, always happened voltage drop, it caused by location  of  load center so far away from substation. Koto Tingga is a longest feeder in PT PLN (persero) Rayon Kuranji with length 32.15 kms. In this condition, Koto Tingga has voltage drop 6% exceeds  limit  terms  the  voltage  drop  allowed  pt  pln  (persero)  which  is  set  on  SPLN  72: 1987  which  amounted  to  5%.  PT  PLN  (persero)  was  planning  to  make  change  system network operations with move a half of Koto Tingga to Siteba. For a review analyzing the impact of the change system of operations the voltage drop, then the software is used etap 7.5.  After  making  changes  or  removal,  voltage  drop  in  Koto  Tingga  down  4.54%  for calculation of etap 7.5 or 4.62% for manual calculation.
KeywordS: Feeder, Voltage Drop, System Operation
History &License of Article Publication: Received: 15/11/2021 Revision: 23/12/2021 Published: 28/12/2021 DOI: https://doi.org/10.37971/radial.v9i2.238
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Vol. 9 No. 2, Desember 2021, Hal. 221-233 Available at https://stitek-binataruna.e-journal.id/radial/index ISSN: 2337-4101 Published by STITEK Bina Taruna Gorontalo E-ISSN: 2686-553X

## PENDAHULUAN
Listrik  merupakan  salah  satu  kebutuhan  hidup,  yang  digunakan  untuk  menunjang aktivitas  kehidupan  sehari–hari.  Energi  listrik  itu  sendiri  dihasilkan  oleh  unit–unit pembangkitan. Sistem distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik. Pada saluran distribusi, energi listrik kemudian disalurkan ke konsumen seperti pelanggan rumah tangga, sosial,  industri,  bisnis  pada  tingkat  tegangan  distribusi  sekunder  yang  sebelumnya diturunkan dari tingkat tegangan distribusi primer (Mangera & Hardiantono, 2019). Tenaga listrik yang disalurkan tersebut tidak hanya tegangan menengah dan rendah saja, namun juga tegangan tinggi, ekstra tinggi serta ultra tinggi. Namun yang umum disebut sistem distribusi tegangan menengah (primer) dan tegangan rendah (sekunder) (Bini et al., 2019).
Salah  satu  studi  sistem  tenaga  listrik  adalah  studi  terhadap  tegangan  sistem  yang merupakan  salah  satu  penentu    kualitas  sistem  tenaga  listrik.  Tegangan  listrik  yang  lebih ( over voltage ) atau tegangan listrik yang kurang ( under voltage ) atau ketidakstabilan dapat menyebabkan beban mengganggu operasinya, menyebabkan beban tidak berfungsi, merusak beban  listrik  dan  pada  akhirnya  merugikan  pelanggan/konsumen  (Suprianto,  2018).  Baik buruknya  suatu  sistem  distribusi  dapat  pengaruhi  beberapa  faktor,  diantaranya  yaitu, kontinuitas penyaluran, regulasi tegangan, harga sistem dan efisiensi. Oleh karena itu, suatu sistem distribusi harus memiliki regulasi tegangan  yang tidak besar, gangguan  yang tidak lama dan biaya sistem yang tidak mahal (Kadir, 2008).
Dalam  penyaluran  tenaga  listrik,  selalu  terjadi  drop  tegangan,  hal  ini  disebabkan karena lokasi pusat beban mempunyai jarak  yang jauh dari lokasi Gardu  Induk. Sehingga dalam  penyaluran  listrik  melalui  saluran  distribusi  akan  mengalami  drop  tegangan sepanjang  saluran  yang  dilalui  yang  menyebabkan  berkurangnya pasokan energi listrik yang  disalurkan  ke  lokasi  pusat  beban  dan  kualitas  energi  listrik  yang  di  salurkan  ke konsumen  menjadi  berkurang  (Erhaneli,  2011).  Tegangan  listrik  pada  jaringan  distribusi tegangan rendah yang sampai ke pelanggan seringkali jauh lebih rendah daripada tegangan standar 230/400 Volt (Hamid et al., 2019).
Drop  tegangan  ini  merupakan  salah  satu  masalah  yang  sering  dihadapi  oleh PT.PLN (Persero). Jika tegangan drop maka akan berpengaruh pada kualitas pelayanan PT.PLN  (Persero)  itu  sendiri.  Hal  ini  juga  dapat  terlihat  dari   banyaknya  pengaduan pelanggan baik di call center PLN  123  maupun  yang  datang langsung ke kantor PLN mengenai tidak baiknya kualitas penerangan di rumah mereka dan banyaknya peralatan listrik yang rusak akibat tegangan drop. Drop tegangan pada saluran  distribusi  memiliki batas  ketentuan  yang  diperbolehkan  sesuai  dengan SPLN 72:1987 bahwa turun tegangan JTM   dibolehkan  5%  dari  tegangan kerja bagi sistem yang memanfaatkan Sadapan Tanpa Beban  (STB)  transformator  distribusi  yaitu  sistem  radial  di  atas  tanah  dan  sistem  simpul (Watiningsih, 2012).
Studi  terkait  yang  dilakukan  oleh  (Maulana  et  al.,  2019)  menyatakan  bahwa  pusat pembangkit tenaga listrik yang posisinya berada jauh dari pusat beban, sangat berdampak terhadap tegangan kirim yang bersumber dari pembangkit yang akan diterima oleh Gardu Induk yang terdekat dengan beban. Letak pusat pembangkit dengan pusat beban yang sangat jauh  juga  mempengaruhi  dalam  penyaluran  tenaga  listrik,  sehingga  beban  akan  tidak seimbang atau terjadi naik turunnya tegangan dan mengakibatkan losses saat menuju beban
atau konsumen. Bila keadaan tersebut dibiarkan akan menyebabkan terjadinya penurunan keandalan dan kualitas energi listrik yang disalurkan.
Perbaikan  tegangan  dapat  dilakukan  dengan  simulasi  kombinasi  ketiga  metode penggantian Konduktor, pemasangan Kapasitor dan pengaturan Tap Trafo adalah 19,488 kV atau  jatuh  tegangannya  sebesar  2,56%  yang  artinya  nilai  tegangan  terimanya  masih memenuhi standar yang ditetapkan melalui SPLN : 72 Tahun 1987 yaitu sebesar 5% untuk JTM dengan konfigurasi radial (Santoso, 2017).
Di PT. PLN (Persero) Area Padang sendiri, terdapat banyak penyulang yang memiliki panjang  jaringan  Tegangan  Menengah  diatas  rata-rata  panjang  penyulang  lainnya  salah satunya  adalah  penyulang  Koto  Tingga  yang  ada  di  PT.PLN  (Persero)  Rayon  Kuranji. Penyulang ini merupakan penyulang dengan panjang terbesar dan beban trafo terbanyak di Rayon Kuranji.
Salah satu solusi mengurangi nilai drop tegangan adalah melakukan perubahan pola operasi  jaringan  Distribusi  Primer  Penyulang  Koto  Tingga.  Berdasarkan  hal  tersebut, penulis  tertarik  untuk  mengetahui  apakah  drop  tegangan  pada  jaringan  distribusi  primer Penyulang Koto Tingga yang disuplai dari Gardu Induk Pauh Limo ini masih sesuai dengan batas ketentuan SPLN 72:1987, dan juga untuk memberi solusi  kepada  PT.  PLN  (Persero) Rayon  Kuranji  yakni  perubahan  pola  operasi  sebagian  beban  pada  penyulang  Koto Tingga ke penyulang lain yang terdekat yaitu penyulang Siteba  jika  tegangan  dropnya tidak sesuai dengan batas ketentuan SPLN.

## METODE
Penelitian ini dilakukan untuk menghitung drop tegangan  yang terjadi di Penyulang Koto Tingga PT. PLN (Persero) Rayon Kuranji dan mengemukakan solusi agar tidak terjadi lagi  drop  tegangan  pada  Jaringan  Distribusi  Primer  20  KV  Penyulang  Koto  Tingga  yang disuplai  dari  GI  Pauh  Limo.  Data  yang  dibutuhkan  merupakan  data  yang  diambil  dari informasi pihak PT. PLN (Persero) Rayon Kuranji serta pengamatan langsung ke lapangan. Data yang dimaksud , yaitu:
1. Single line diagram Penyulang Koto Tingga
2. Data panjang dan jenis saluran Penyulang Koto Tingga
3. Data kapasitas dan beban trafo di Penyulang Koto Tingga
4. Serta data lain yang dianggap perlu seperti data resistansi dan reaktansi saluran Adapun tahapan perhitungan dan  analisis data penelitian ini  disajikan pada diagram seperti Gambar 1.

## Gambar 1. Diagram Alir Penelitian
Pada  analisis  data  dilakukan  simulasi  menggunakan  program  ETAP  7.5.  ETAP merupakan  suatu  program  komputer  terintegrasi  yang  didesain  untuk  menyelesaikan permasalahan analysis transient,  short  circuits,  harmonic,  motor  acceleration,  optimal power  flow, underground  receway  systems pada  sistem  tenaga  listrik.  Program  ini menggunakan secara teknis model yang  sebenarnya, menggunakan peralatan penghubung yang mudah dioperasikan, dan menggunakan data base umum  (Hadisantoso, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem  distribusi  primer  PT.PLN  (Persero)  Rayon  Kuranji  menggunakan  tegangan menengah 20 KV dengan konfigurasi jaringan distribusi pola radial, dan konstruksi saluran yang  digunakan  melalui  Saluran  Udara  Tegangan  Menengah  (SUTM)  dan  Saluran  Kabel Tegangan Menengah (SKTM). Jaringannya disuplai oleh 3 buah Gardu Induk dan 1 buah Gardu  Hubung  yakni  Gardu  Induk  Pauh  Limo,  Gardu  Induk  PIP,  Gardu  Induk  Simpang Haru, dan Gardu Hubung TRB. Khusus untuk Penyulang Koto Tingga disuplai dari GI Pauh Limo  dengan  trafo  daya  berkapasitas  60  MVA/  150-20  kV.  Penyulang  Koto  Tingga  ini adalah Jaringan Tegangan Menengah yang menyuplai energi listrik ke daerah By Pass Kayu Gadang  hingga  By  Pass  Lapau  Banjuang,  Perumahan  Bariang  Indah  Dalam,  Kalumbuk, sebagian daerah Sungai Sapih hingga Siteba, dan sebagian daerah Balai Baru.
Rincian data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Gardu Induk
:  Aliran  daya  listrik  disuplai  dari  Gardu  Induk  Pauh Limo 2. Jumlah Gardu Distribusi :  62 buah gardu yang terdiri dari 1 buah gardu beton,  49 gardu portal dan 12 buah gardu cantol 3. Jumlah PTS :  3 buah 4. Jumlah LBS :  2 buah 5. Panjang Penyulang :  a. Kabel tanah keluar GI ke tiang awal = 0,01 km b. Dari Tiang awal ke Komplek Bariang = 4,9 km
c. Dari by pass kayu gadang ke polsek kuranji = 1,15 km
d. Dari kampung lalang ke LBS kp.kalawi = 0,8 km
e. Dari  LBS  kp.kalawi  ke  PTS  Taratak  Paneh  =  1,7 km
f. Dari Sp. 3 kalumbuk .ke Permata Sr.Gadang = 3,8 km
g. Dari Kpk. Kalumbuk ke By Pass SPBU Pilakut = 2,9 km
h. Dari By Balai Baru ke Komp.Bumi Minang = 3,35 km i. Dari Balai Baru ke JL. Jamal Jamil Siteba = 4,45 km
j. Dari Balai Baru ke STO Telkom Kuranji= 2,35 km
k. Dari  Sawah  Laiang  ke  Andalas  Berlian  Motor  = 1,05 km
l. Dari Jl. Sawah Laiang ke Komp.Taruko 3  = 2,19 km m. Dari Lapau Manggis ke PTS Lapau Banjung = 0,55 km Total panjang penyulang =  32,15 km 6. Kapasitas Trafo :  (50, 100, 160, 200, 400 ) kVA 7. Jenis Penghantar :  (NFA2XSEFGBY  240,  AAAC  240,  AAAC  150, AAAC 70, AAAC 50) mm 2
Perhitungan  Drop  Tegangan  dan  Analisa  Hasil  Perhitungan  Sebelum  Pemecahan Beban
Simulasi Perhitungan Drop Tegangan Menggunakan ETAP 7.5
Gambar  1.  merupakan  gambar  sederhana  dari  penyulang  Koto  Tingga  berdasarkan gambar single line Koto Tingga.

## Gambar 2.  Rangkaian ETAP Koto Tingga Berdasarkan Zona/Titik Perhitungan

## Perhitungan Drop Tegangan Menggunakan Perhitungan Manual
Contoh Perhitungan drop tegangan di Titik (31-33) A3C 70 mm 2
Z = 0,4608 + j 0,3572 ohm/km
S(31-33) = 60,76 kVA cos ɵ = 0,85 R = 0,4608 ohm/km V S = 20 kV
X = 0,3572 ohm/km L  = 0,15 km Arus saluran dapat ditentukan,
S = √3 V L-L . I , sehingga
I  = 𝑆 √3.V L − L = 60,76 𝑘𝑉𝐴 20 𝑘𝑉.√3 = 1,75 Ampere
Parameter saluran R = 0,4608 ohm/km x L = 0,4608 ohm/km x 0,15 km = 0,0691 ohm X = 0,3572 ohm/km x L = 0,3572 ohm/km x 0,15 km = 0,05358 ohm Z L = 0,0691 + j 0,05358 = 0,0874 ∠ 37,790 o
Rugi tegangan pada saluran 3 fasa ΔV(3Φ) = √3 . I S x Z L ΔV(3Φ) = √3 . 1,75 (0,0874 ∠ 37,790 o )
= 0,2649 ∠ 37,790 o Volt Maka persentase drop tegangan,
%V Rugi = 0,2649 V 20.000 V x 100 % = 0,0013 %

## Analisis Kondisi Penyulang Koto Tingga Sebelum Pemecahan Beban
Dari perhitungan yang telah dilakukan baik berdasarkan perhitungan program ETAP 7.5 maupun perhitungan manual, didapatkan hasil seperti pada Tabel 1. dan Gambar 4.
Tabel 1. Hasil Perhitungan Drop Tegangan Menggunakan ETAP 7.5 dan Manual Sebelum
Pemecahan Beban No. Lokasi/Titik Hasil Hitung ΔV (%) Hasil Hitung ΔV (Volt) ETAP 7.5 Manual ETAP 7.5 Manual 1. 31-33 0,00 0,0012 0 0,244 2. 31-32 0,03 0,026 6 5,183 3. 30-31 0,02 0,0184 4 3,68 4. 28-30 0,02 0,0206 4 4,127 5. 28-29 0,01 0,073 2 1,45 6. 26-28 0,01 0,0151 2 3,026 7. 26-27 0,11 0,129 22 25,833 8. 25-26 0,02 0,0244 4 4,879 9. 23-25 0,01 0,00069 2 1,391 10. 23-24 1,17 1,14 234 228,80 11. 21-23 0,03 0,0278 6 5,556 12. 21-22 0,23 0,271 46 54,181 13. 18-20 0,02 0,117 22 23,38 14. 18-19 0,00 0,00025 0 0,0507 15. 17-21 0,14 0,135 28 27,035 16. 17-18 0,01 0,00778 2 1,556 17. 16-17 0,11 0,1063 22 21,25 18. 14-16 0,67 0,6741 134 134,82 19. 14-15 0,13 0,128 26 25,561 20. 13-14 0,00 0,00207 0 0,414 21. 12-14 0,37 0,389 74 77,725 22. 11-12 0,00 0,0004 0 0,0704 23. 10-12 0,27 0,261 54 52,20 24. 9-10 0,03 0,0361 6 7,21 25. 8-10 0,21 0,274 42 54,835 26. 7-8 0,22 0,28 44 56,097 27. 5-7 0,22 0,293 44 58,532 28. 5-6 0,00 0,0003 0 0,00587 29. 3-5 0,4 0,422 80 84,35 30. 3-4 0,00 0,0068 0 1,35 31. 2-3 1,55 1,6 310 319,785 32. 1-2 0,00 0,0034 0 0,668 Jumlah 6,01 6,415 1220 1285,24
Gambar 3. Grafik Perbandingan Hasil Perhitungan Nilai ΔV (%) Perhitungan ETAP 7.5 dan Perhitungan Manual Sebelum Pemecahan Beban
Dari  hasil  perhitungan  pada  Tabel  1.  dan  grafik  hasil  perhitungan  pada  Gambar  3. terlihat bahwa pada panjang saluran terbesar yang letaknya jauh dari sumber listrik terdapat pada titik 23-24 atau bus 24 di wilayah jaringan dari balai baru hingga Jl. Jamal Jamil Siteba yakni sebesar 7,3 km dan menyebabkan drop tegangan  terbesar juga terjadi pada titik ini yakni sebesar 234 Volt atau 1,17% berdasarkan perhitungan ETAP 7.5 atau sebesar 229,628 V  atau  1,148%  berdasarkan  perhitungan  manual.  Hal  ini  berarti  bahwa  panjang  jaringan sangat berpengaruh pada besarnya drop tegangan.
Selain  panjang  jaringan,  jenis  kabel  yang  digunakan  pun  dapat  mempengaruhi besarnya drop tegangan, dapat dilihat pada data perhitungan, dengan panjang 7,3  km dan beban yang cukup besar yakni 1078,83 kVA menggunakan kabel jenis AAAC dengan luas penampang 70mm 2 . Dari hasil ini terlihat pula bahwa penyulang Koto Tingga mengalami total drop tegangan sebesar 1220 V atau 6,01% berdasarkan perhitungan ETAP 7.5 atau 1332 V  atau    6,66%  berdasarkan  perhitungan  manual.  Ini  artinya  nilai  drop  tegangan  sudah melebihi batas yang diatur dalam SPLN 72:1987 yakni 5% dari tegangan nominalnya.
Untuk mengatasi drop tegangan yang terjadi pada penyulang Koto Tingga ini, pihak PT.PLN  dapat  melakukan  beberapa  cara,  seperti  menaikkan  tap  trafo,  mengganti  jenis penghantar, dan melakukan manuver jaringan atau perubahan pola operasi. Pada penyulang Koto Tingga ini dikarenakan penyulangnya sudah terlalu panjang dan juga untuk efisiensi waktu dan dana dari PT.PLN (Persero), penulis menyarankan untuk melakukan opsi yang ketiga. Dilihat dari lokasi/titik wilayah yang mengalami drop tegangan paling tinggi yakni di titik 23-24, maka titik ini sebaiknya dimanuver ke penyulang terdekat yakni Penyulang Siteba.

## Langkah Perbaikan Drop Tegangan dengan melakukan Perubahan Pola Operasi atau Pemecahan Beban Penyulang Koto Tingga ke Penyulang Siteba
Salah  satu  cara  mengurangi  nilai  drop  tegangan  pada  suatu  penyulang  adalah melakukan pemindahan beban atau manuver beban. Dalam kondisi ini beban pada titik 23- 24 direncanakan pindah ke penyulang terdekat yakni penyulang siteba. Langkah pemecahan beban penyulang Koto Tingga sebagai berikut:
1. Menghubungkan beban Penyulang Koto Tingga ke Penyulang Siteba di Kubikel Akber dengan cara memasukan beban Koto Tingga di busbar yang terhubung dengan Penyulang Siteba.
2. Memutuskan hubungan antara beban di titik 23-24 dengan penyulang Koto Tingga di PTS Balai Baru dengan cara membuka rangkaian atau mengubah dari posisi dari NC ( Normaly Close) menjadi NO (Normaly Open).
Gambaran/Kondisi Penyulang Koto Tingga Setelah Dilakukan Pemecahan Beban Simulasi Menggunakan ETAP 7.5 Setelah Dilakukan Pemecahan Beban
Gambar 4. Rangkaian ETAP Penyulang Koto Tingga Berdasarkan Zona/Titik Perhitungan Setelah Pemecahan Beban
Perhitungan  Drop  Tegangan  Menggunakan  Perhitungan  Manual  Setelah  dilakukan Pemecahan Beban
Contoh Perhitungan drop tegangan di Titik (14-16) A3C 70 mm 2
Z = 0,4608 + j 0,3572 ohm/km S(31-33)=1847,18 kVA cos ɵ = 0,85 R = 0,4608 ohm/km V S = 20 kV
X = 0,3572 ohm/km L   = 10,64 km Arus saluran dapat ditentukan,
S = √3 V L-L . I , sehingga
I  = 𝑆 √3.V L − L = 1847,18 𝑘𝑉𝐴 20 𝑘𝑉.√3 = 53,32 Ampere
Parameter saluran dapat ditentukan R = 0,4608 ohm/km x L = 0,4608 ohm/km x 10,64 km = 4,9029 ohm X = 0,3572 ohm/km x L = 0,3572 ohm/km x 10,64 km = 3,801 ohm Z L = 4,9029 + j 3,801 = 6,203 ∠ 37,784 o
Rugi tegangan pada saluran dapat ditentukan dari persamaan (2.11) ΔV(3Φ) = √3 . I S x Z L ΔV(3Φ) = √3 . 53,32 (6,203 ∠ 37,784 o ) = 572,8 ∠ 37,784 o Volt Maka persentase drop tegangan,
%V Rugi = 572,8 V 20.000 V x 100 % = 2,3 %

## Analisis Kondisi Penyulang Koto Tingga Setelah Dilakukan Pemecahan Beban
Dari perhitungan yang telah dilakukan baik berdasarkan perhitungan program ETAP 7.5  maupun  perhitungan  manual  setelah  pemecahan  beban,  didapatkan  hasil  seperti  yang tertera pada Tabel 2. dan grafik pada Gambar 5.
Tabel 2. Hasil Perhitungan drop tegangan menggunakan ETAP 7.5 dan Manual Setelah
Pemecahan Beban No. Lokasi/Titik Hasil Hitung ΔV (%) Hasil Hitung ΔV (VOLT) ETAP 7.5 Manual ETAP 7.5 Manual 1. 14-16 2,4 2,634 480 526,86 2. 14-15 0,11 0,128 22 25,561 3. 13-14 0,0 0,00207 0 0,414 4. 12-14 0,21 0,251 42 50,171 5. 11-12 0,0 0,0004 0 0,0704 6. 10-12 0,11 0,169 22 33,923 7. 9-10 0,03 0,0036 6 7,210 8. 8-10 0,0 0,186 0 81,99 9. 7-8 0,16 0,192 32 38,463 10. 5-7 0,13 0,204 26 40,785 11. 5-6 0,0 0,0003 0 0,0587 12. 3-5 0,21 0,299 42 59,986 13. 3-4 0,0 0,0068 0 1,35 14. 2-3 1,18 1,16 236 232,117 15. 1-2 0,00 0,00242 0 0,485 JUMLAH 4,54 4,74 908 931,4
Gambar 5. Grafik Perbandingan Hasil Perhitungan Nilai ΔV (%) Perhitungan ETAP 7.5 dan Perhitungan Manual Setelah Pemecahan Beban
Dari hasil  pada Tabel 2. dan Gambar 5. grafik hasil perhitungan setelah pemecahan beban, terlihat bahwa nilai drop tegangan Penyulang Koto Tingga turun dari 6,01% atau atau 1220 V menjadi 4,54% atau 908 V berdasarkan perhitungan ETAP 7.5 atau dari 6,415% atau 1285,24 V berdasarkan perhitungan manual menjadi 4,74% atau 931,4 V. Sehingga tegangan ujung  penyulang  menjadi  19120  V  berdasarkan  ETAP  atau  19086  V  berdasarkan perhitungan  manual.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  pengaruh  dari  perubahan  pola  operasi jaringan atau pemecahan beban ini cukup signifikan terhadap penurunan nilai drop tegangan karena  berkurangnya  panjang  jaringan  serta  berkurangnya  beban  pada  penyulang  Koto Tingga.  Dengan  demikian  nilai  drop  tegangan  pada  penyulang  Koto  Tingga  sudah  sesuai dengan  batas  ketentuan  drop  tegangan  yang  diatur  dalam  SPLN  72:1987.  Hasil  yang diperoleh pada penelitian ini juga selaras dengan penelitan terkait oleh Hadisantoso (2016) yang memperoleh rata-rata drop tegangan untuk 19 penyulang GI Bandung Selatan adalah 0,59 kV (2,95 %) dengan tegangan operasi 20 kV.

## KESIMPULAN
Dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan melalui perhitungan drop tegangan pada Jaringan Tegangan Menengah 20 kV pada Penyulang Koto Tingga di PT.PLN (Persero) Rayon  Kuranji  dapat  disimpulkan  bahwa  berdasarkan  perhitungan  ETAP  7.5  dan perhitungan manual drop tegangan yang terjadi pada kondisi saat ini sebesar 6,01% untuk perhitungan  ETAP  7.5  atau  6,66%  untuk  perhitungan  manual.  Dimana  nilai  ini  sudah melebihi  batas  ketentuan  drop  tegangan  yang  diizinkan  PT.PLN  (Persero)  sebesar  5%. Dengan demikian, jika dilakukan perubahan pola operasi atau pemindahan beban, maka drop tegangan turun hampir 2% menjadi 4,54% untuk perhitungan ETAP 7.5 atau 4,6291% untuk perhitungan  manual  dan  sesuai  dengan  batas  ketentuan  drop  tegangan  yang  diizinkan
PT.PLN  (Persero)  dalam  SPLN  72:1987.  Dari  pembagian  wilayah/titik  perhitungan  pada penyulang Koto Tingga, titik yang paling tinggi drop tegangannya yang berada pada ujung penyulang di titik 23-24 di wilayah jaringan dari  balai baru hingga Jl. Jamal Jamil Siteba yakni sebesar 1,17%  untuk perhitungan ETAP 7.5 atau 1,148% untuk perhitungan manual. Wilayah titik ini letaknya paling jauh dari Gardu Induk sehingga drop tegangannya semakin besar. Namun setelah dilakukan pemindahan beban, tidak ada lagi drop tegangan di ujung penyulang  yang  ada  hanya  di  pangkal  penyulang  yaitu  di  titik    2-3  yakni  dari  tiang  awal Gardu  Induk  hingga  ke  by  pass  komplek  bariang.  Penghantar  pada  penyulang  ini  sudah menanggung beban besar (jumlah dari beban-beban setelahnya), sehingga jika dihitung drop tegangannya juga menjadi besar.
Dari  hasil  pembahasan  dan  kesimpulan  yang  telah  dilakukan,  peneliti  menyarankan untuk jaringan distribusi tegangan menengah 20 KV pada penyulang Koto Tingga sebaiknya dievaluasi kembali dikarenakan drop tegangan sudah melebihi batas standar yang ditentukan oleh PT. PLN sendiri. Jika sudah terjadi drop tegangan pada jaringan tegangan menengah tentu akan mempengaruhi kualitas tegangan pada sisi tegangan rendah dan akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan PLN ke masyarakat. Pihak PT. PLN dapat melakukan beberapa cara  untuk  mengurangi  drop  tegangan,  seperti  menaikkan  tap  trafo,  mengganti  jenis penghantar, dan melakukan manuver jaringan atau perubahan pola operasi. Pada penyulang Koto  Tingga  ini  dikarenakan  penyulangnya  sudah  terlalu  panjang,  penulis  menyarankan untuk melakukan opsi yang ketiga seperti yang telah dihitung pada penelitian ini. Selain itu juga  bisa  efisiensi  waktu  dan  dana  dikarenakan  kegiatan  pemindahan  beban  tidak selama melakukan penggantian penghantar dan tidak semahal biaya penggantian penghantar.

## DAFTAR PUSTAKA
Bini,  T.,  Maajidah,  A.  N.,  &  Putra,  A.  (2019).  Analisis  Jatuh  Tegangan  Pada  Jaringan Tegangan Rendah PT. PLN (Persero) Rayon Takalar. Elektro Politeknik Negeri Ujung Pandang , 1–16.
Erhaneli. (2011). Distribusi Tenaga Listrik. Institut Teknologi Padang : Padang.
Hadisantoso,  F.  S.  (2016).  Analisa  Penurunan  Tegangan  (  Voltage  Drop  )  dan  Rugi-rugi (Losses)  Penyulang  Menggunakan  ETAP  di  Gardu  Induk  Bandung  Selatan. Elektra , 1 (2), 42–53.
Hamid,  A.,  Sukoco,  B.,  &  Nugroho,  A.  A.  (2019). Analisa  Drop  Tegangan  Sambungan Rumah Pada Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR) Transformator 1 Fasa Di PT. PLN ( Persero ) UPJ Juwana . 15 , 494–502.
Kadir, A. (2000). Distribusi dan Utilisasi Tenaga Listrik. Jakarta: UI Press.
Mangera, P., & Hardiantono, D. (2019). Analisis Rugi Tegangan Jaringan Distribusi 20 kV pada  PT.  PLN  (Persero)  Cabang  Merauke. Musamus  Journal  of  Electro  and Machanical
Engineering (MJEME) , 1 (2), 61–69.
https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.3516283 .
Maulana, T.  A.  A.,  Lubis,  R.  S.,  Sara,  D.,  Teknik,  J.,  Teknik,  F.,  &  Kuala,  U.  S.  (2019). Analisis  Jatuh  Tegangan  Jaringan  Distribusi  Primer  20  kV  Pada  Penyulang  Ulee
Kareng PT . PLN ( Persero ) Banda Aceh. Seminar Nasional Dan Expo Teknik Elektro , 82–89.
Santoso, B., Gifson, A., & Pratama, D. (2018). Perbaikan Tegangan Pada Jaringan Tegangan Menengah 20 Kv Penyulang Tomat Gardu Induk Mariana Sumatera Selatan. Energi & Kelistrikan , 9 (1), 34–40. https://doi.org/10.33322/energi.v9i1.57 .
Suprianto. (2018). Analisa Tegangan Jatuh pada Jaringan Distribusi 20 kV PT. PLN Area Rantau Prapat Rayon Aek Kota Batu. Journal of Electrical Technology , 3 (2), 64–72.
Watiningsih,  Tri, Sistem  Jaringan  Distribusi  Tegangan  Menengah .  (2012).  Website: http://ejournal.unwiku.ac.id/index.php/jte/article/download,/172/46 .