## ANALISA PERFORMANSI REDAMAN SERAT OPTIK PADA OTB (OPTICAL TERMINATION BOX) MENGGUNAKAN OPTICAL POWER METER DI PT AQUILA WIJAYA TEKNIK
Jemi Arya Dwi Purnama, Ibrahim Lammada Teknik Elektro, universitas Singaperbangsa Karawang Jl. HS.Ronggo Waluyo, Karawang 41361 Indonesia jemiadpurnama23@gmail.com

## ABSTRAK
Jaringan serat optik menjadi andalan komunikasi data modern dengan transmisi data berkecepatan tinggi dan jarak  jauh.  Namun,  redaman  dapat  menurunkan  kualitas  sinyal  optik.  Penelitian  ini  menganalisis  nilai  dan distribusi redaman pada OTB untuk memastikan kualitas sinyal. Pengukuran redaman dilakukan pada kabel 24 core dengan OPM, diulang tiga kali untuk akurasi. Hasil menunjukkan nilai redaman rata-rata per core di bawah batas toleransi 3 dBm (TIA-568-B.3-2016). Variasi antar core diamati, dengan core 22 terendah (0,5 dBm) dan core  3  tertinggi  (2,59  dBm).  Core  7  dan  17  menunjukkan  variasi  signifikan  namun  tetap  di  bawah  batas, menunjukkan  potensi  anomali.  Penelitian  ini  merekomendasikan  pengukuran  redaman  berkala,  penggunaan komponen berkualitas tinggi, dan pemeliharaan OTB untuk menjaga kualitas sinyal optik yang optimal.
Kata kunci:  Redaman serat optik, OTB, OPM, kualitas sinyal optik, batas toleransi.

## 1. PENDAHULUAN
Serat  optik,  bagaikan  saluran  optik  yang mentransmisikan data, telah menjadi sarana infrastruktur jaringan telekomunikasi modern. Keunggulannya  tak  terbantahkan  dengan  kapasitas bandwidth  yang  luas,  minim  gangguan  sinyal,  dan ketahanan  terhadap  interferensi  elektromagnetik. Meskipun serat optik menawarkan banyak kelebihan, sistemnya  tidak  luput  dari  tantangan.  Salah  satu kendala utama adalah  fenomena redaman (loss) pada kabel.  Redaman  ini  dapat  menyebabkan  degradasi data,  pelemahan  daya  pada  pemancar  dan  penerima, serta disrupsi pada kinerja sistem secara keseluruhan.
Kualitas  dan  efisiensi  sistem  komunikasi  serat optik  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  di antaranya  kehilangan  sinyal,  dispersi,  dan  gangguan lainnya.  Faktor-faktor  ini,  jika  melebihi  batas  yang ditentukan  oleh  pabrikan,  umumnya  memberikan dampak  negatif  pada  sistem  serat  optik.  Dampak negatif ini dapat berupa gangguan pada transmisi data, kerusakan pada struktur pengiriman data, dan bahkan kerusakan kabel optik, yang berakibat pada hilangnya informasi  yang  signifikan  dan  ketidaksesuaian performa jaringan dengan standar yang ditetapkan[1]. Menganalisis  kesalahan  pada  kabel  optik  dimana kesalahan  tidak  terlihat  secara  langsung  dan  sarana pendeteksi  kesalahan  harus  digunakan  saat  mengirim data.  Proses  instalasi  serat  optik  tidak  hanya dihadapkan pada tantangan di wilayah perkotaan, tetapi juga di daerah terpencil dengan jarak yang sangat jauh. Hal  ini  menjadi  salah  satu  faktor  yang  dapat menghambat  kelancaran  dan  keefektifan  prosesnya. Penggunaan  alat  ukur Optical  Power  Meter (OPM) untuk  mengukur  kualitas  serat  optik  dapat  menjadi solusi untuk meminimalisir waktu yang terbuang dalam mencari  sumber  kesalahan  transmisi  data.  Serat  optik yang terpasang dan beroperasi dapat diukur dengan alat
OPM , terlepas dari apakah itu kabel serat optik tunggal atau multimode. Lebih dari sekadar pengukur kekuatan, OPM bagaikan  penjaga  energi  kabel  optik.  Alat  ini mengukur power budget kabel, memastikan setiap titik bebas  dari  kebocoran  daya.  Parameter  penting  seperti redaman,  daya  terima,  dan  jarak  kabel  pun  tak  luput dari pemeriksaannya[2].
Pemahaman mendalam tentang hubungan antara panjang kabel dan rugi-rugi (redaman) pada  serat  optik  menjadi  kunci  bagi  teknisi  jaringan untuk  melakukan  perencanaan  dan  pengelolaan infrastruktur  jaringan  yang  lebih  efektif  dan  efisien. Analisis  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi bagi para teknisi jaringan di PT Aquila Wijaya Teknik dalam  upayanya  menjaga  performa  optimal  jaringan serat optik, sehingga tercapai kelancaran dan keandalan transmisi data.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1.  Serat Optik
Serat optik, atau yang dikenal pula sebagai kabel optik,  adalah  media  transmisi  data  yang  terbuat  dari serat kaca tipis dan  fleksibel dengan diameter kurang dari  200  mikrometer.  Teknologi  ini  memanfaatkan cahaya  sebagai  media  transmisi  data,  menawarkan kecepatan  tinggi  dan  kehandalan  yang  luar  biasa dibandingkan dengan kabel tembaga tradisional.
Prinsip  kerja  serat  optik  didasarkan  pada fenomena  refraksi  cahaya.  Cahaya  yang  dipancarkan dari sumber (LED atau LASER) merambat melalui inti serat  optik,  dibatasi  oleh  keladinya  yang  memiliki indeks  bias  lebih  tinggi.  Refraksi  internal  total memastikan cahaya terpantul dan terkonversi kembali ke  bentuk  aslinya  di  penerima,  sehingga  data  dapat ditransmisikan dengan minimal kehilangan[3]
Perkembangan pesat dalam teknologi serat optik telah memungkinkan pencapaian tingkat atenuasi yang
jauh lebih rendah, yaitu sekitar kurang dari 20 dB/km. Hal ini membawa manfaat signifikan dalam transmisi data,  di  mana  serat  optik  menawarkan  keunggulan signifikan dibandingkan kabel konvensional dalam hal lebar  jalur dan kecepatan transmisi data. Keunggulan ini  menjadikan  serat  optik  sebagai  solusi  ideal  untuk aplikasi telekomunikasi modern[4].

## 2.2.  Komponen Fiber Optik
Serat optik bukan  hanya  seutas kabel  biasa, tapi terdiri  dari  beberapa  bagian  dengan  fungsi  berbeda- beda. Mari kita intip lebih dalam:
a. Inti  serat  optik (Core) terbuat  dari  kaca  murni dengan diameter yang sangat kecil, berkisar antara 2 mikrometer (μm) hingga 50 μm. Ukuran inti ini menentukan  jumlah  cahaya  yang  dapat  dibawa oleh serat optik. dapat bekerja lebih baik dan lebih stabil dalam mentransmisikan data.
b. Cladding , bagaikan pelindung bagi inti serat optik. Lapisannya yang berdiameter 5μm hingga 250μm ini terbuat dari silikon, berbeda dengan komposisi inti. Tak hanya melindungi, cladding juga berperan penting  sebagai  pemandu  gelombang  cahaya. Bayangkan,  ia  mampu  memantulkan  kembali semua  cahaya  yang  menembus,  memastikan cahaya tetap terarah di dalam inti.
c. Bagian Coating/Buffer : Coating atau buffer adalah lapisan  pelindung  yang  mengelilingi  cladding. Lapisan ini biasanya terbuat dari bahan plastik atau polimer  yang  fleksibel  dan  tahan  terhadap kerusakan fisik. Coating ini melindungi serat optik dari  kelembaban,  tekanan  mekanis,  dan  faktor lingkungan lainnya yang dapat merusak serat.
d. Strength member dan outer jacket , dua komponen vital  pada  kabel  serat  optik,  berperan  sebagai pelindung utama bagi keseluruhan sistem. Lapisan- lapisan  pada  serat  optik,  yang  terletak  di  bagian luar  kabel,  memiliki  fungsi  krusial  dalam melindungi  dan  menjaga  inti  kabel  dari  berbagai gangguan  eksternal,  baik  yang  bersifat  fisik maupun lingkungan. Gangguan ini dapat memengaruhi kinerja dan keandalan transmisi data pada serat optik[5].
Gambar 1. Struktur Fiber Optik

## 2.3.  Jenis-jenis Fiber Optik
Serat optik terdiri dari 3 jenis, yaitu:
a. Pada  jenis  serat  optik  multimode  step  index, diameter  inti  didesain  lebih  besar  dibandingkan dengan diameter pelapisnya. Hal ini berakibat pada kerugian dispersi waktu transmisi yang lebih besar. Upaya  untuk  menekan  kerugian  ini  dengan meningkatkan  persentase  bahan  silika  selama proses pembuatan terbukti tidak terlalu efektif.
b. Serat  optik  multimode  graded  index  memiliki struktur inti yang unik, terdiri dari beberapa lapisan kaca  dengan  indeks  bias  berbeda.  Indeks  bias tertinggi terletak di tengah inti dan secara bertahap menurun ke arah pinggiran. Desain ini menghasilkan efek pembiasan cahaya,
meminimalisir  perbedaan  waktu  tempuh  antar mode  perambatan  cahaya,  sehingga  cahaya mencapai tujuan secara bersamaan. Serat multimode  bergradasi  memiliki  karakteristik berikut:
 Cahaya  merambat  sejajar  sumbu  serat  karena difraksi pada inti.
 Dispersi minim, sangat sesuai untuk penggunaan dalam jarak menengah.
 Diameter  inti  berkisar  antara  30  µm  -  60  µm, ukuran  lebih  kecil  daripada  serat  multimode step index dan terbuat dari kaca silikat.
 Harganya  lebih  tinggi  daripada  serat  optik multimode  step  index dikarenakan  proses pembuatannya yang lebih kompleks.
c. Serat  optik  single  mode  step  index  memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari jenis serat  optik  lainnya.  Baik  inti  ( core )  maupun kelongsong  ( cladding )  pada  jenis  ini  terbuat  dari bahan kaca silika. Ukuran  inti didesain  jauh  lebih kecil dibandingkan dengan kelongsongnya. Hal ini memberikan  beberapa  keunggulan,  salah  satunya adalah  meminimalisir  kerugian  transmisi  akibat pemudaran ( loss ) yang lebih rendah dibandingkan dengan  serat  optik multimode .  Indeks  Langkah Mode Tunggal memiliki beberapa fitur berikut:
d. Serat  optik  single-mode  step  index  memiliki diameter  inti  yang  sangat  kecil,  berkisar  antara  2 µm hingga 10 µm, dibandingkan dengan diameter kelongsongnya. Hal ini memungkinkan hanya satu mode  cahaya  yang  dapat  merambat  pada  inti, sehingga  meminimalkan  distorsi  dan  dispersi sinyal.
 Diameter  inti  berkisar  antara  2  µm  hingga  10 µm.
 Serat  optik  single-mode  step  index  memiliki redaman  yang  sangat  rendah,  memungkinkan transmisi  data  jarak  jauh  dengan  kehilangan sinyal minimal. Redaman rendah ini menjadikannya  ideal  untuk  aplikasi  yang membutuhkan transmisi data berkinerja tinggi.
 Memiliki redaman yang sangat rendah.
 Serat  optik  single-mode  step  index  memiliki bandwidth yang luas, memungkinkan transmisi data dengan kecepatan bit yang tinggi[6].

## 2.4.  Redaman
Redaman dalam sistem komunikasi merujuk pada fenomena  pelemahan  sinyal  yang  terjadi  saat  sinyal merambat  melalui  media  transmisi.  Fenomena  ini terjadi akibat karakteristik media transmisi, dan dapat mengganggu  kinerja  sistem  komunikasi  secara keseluruhan[7].  Panjang  gelombang  cahaya  yang digunakan  dalam  sistem  komunikasi  serat  optik memiliki  pengaruh  besar  pada  tingkat  redaman  yang terjadi.  Umumnya,  redaman  semakin  menunjukkan redaman  yang  lebih  rendah  pada  panjang  gelombang yang  lebih  panjang,  interaksi  antara  cahaya  dan material  serat  optik  menjadi  lebih  minim,  sehingga energi cahaya yang hilang pun lebih sedikit[8]
Beberapa  faktor  seperti  redaman,  dispersi, microbending,  absorbsi,  dan  lain  sebagainya  dapat memengaruhi  kinerja  dan  erupakan  salah  satu  faktor yang dapat memengaruhi kualitas transmisi dan sinyal dalam  sistem  kabel  fiber  optic.  Fenomena  ini menyebabkan  penurunan  level  tegangan  sinyal  yang diterima di ujung kabel akibat karakteristik media yang digunakan[9]. Kinerja sistem yang tidak optimal dapat menimbulkan  konsekuensi  negatif  terhadap  transmisi informasi. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah informasi yang diterima oleh penerima, bahkan berpotensi  mengakibatkan  hilangnya sinyal  informasi secara keseluruhan.

## 2.5.  Optical Termination Box (OTB)
Optical  Termination  Box (OTB),  atau  dikenal pula dengan Fiber Termination Box (FTB), merupakan perangkat  penting  dalam  infrastruktur  jaringan  optik. Fungsinya  adalah  sebagai  titik  terminasi  kabel  optik, menghubungkan  server  dengan  kabel  optik  pigtail melalui  kabel  optik  patchcord.  OTB  juga  berperan sebagai media distribusi kabel optik ke switch.
OTB umumnya berukuran kecil dan hemat ruang, namun  tersedia  pula  versi  yang  lebih  besar  untuk keperluan  distribusi.  Keberadaan  OTB  sangatlah krusial  dalam  memastikan  kelancaran  transmisi  data optik, terutama dalam koneksi server.
OTB bekerja dengan cara menghubungkan kabel optik  inti  ( core) dengan  kabel  optik  pigtail  melalui konektor  optik.  Kabel  optik pigtail kemudian dihubungkan ke switch melalui kabel optik patchcord . OTB  memungkinkan  pengelolaan  kabel  optik  yang terpusat  dan  terorganisir,  sehingga  meningkatkan efisiensi dan keandalan jaringan . [10].
Gambar 2. Optical termination box

## 2.6.  Optical Power Meter (OPM)
Optical  Power  Meter  (OPM )  merupakan  alat ukur  yang  memegang  peran  penting  dalam  dunia telekomunikasi,  khususnya  dalam  sistem  komunikasi
serat optik. OPM berfungsi untuk mengukur total loss daya  optik  (total  power  loss)  pada  sebuah  link  optik, serta mengukur kekuatan sinyal optik yang ditransmisikan [11].
Nilai daya sinyal yang terukur pada power meter optik  dapat  menunjukkan  variasi.  Hal  ini  disebabkan oleh karakteristik kalibrasi perangkat yang bergantung pada  pengaturan  panjang  gelombang  cahaya  yang diukur.  Power  meter  optik  bekerja  dengan  prinsip mengukur  intensitas  cahaya  optik  yang  masuk  ke dalam  sensor  photodiode. Sensor  ini  telah  dikalibrasi untuk  cakupan  panjang  gelombang  yang  spesifik (850nm  –  1550nm).  Intensitas  cahaya  kemudian diubah menjadi sinyal listrik oleh rangkaian ADC dan ditampilkan pada layar LCD.
Akurasi  pengukuran  power  meter  optik  sangat bergantung pada kalibrasi yang tepat. Proses kalibrasi ini  perlu  dilakukan  secara  berkala  untuk  memastikan sensor photodiode dalam kondisi optimal dan mampu menghasilkan pembacaan yang akurat.

## Gambar 3 Optical power meter

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menerapkan  desain  penelitian deskriptif untuk menganalisis gangguan dan idle core pada kabel  serat optik dengan  memanfaatkan Optical Power Meter .

## 3.1.  Rancangan Pengujian
Gambar 4. Flowchart model pengujian pengukuran loss kabel fiber optic
Flowchart di atas menjelaskan proses pengukuran redaman  (loss)  pada  kabel  serat  optik  (FO) menggunakan  metode  insertion  loss.  Berikut  adalah penjelasan dari setiap langkah pada flowchart tersebut, dengan  penambahan  konteks  bahwa  pengukuran dilakukan  sebanyak  tiga  kali  untuk  memastikan keakuratan data:
a. Mulai: Proses dimulai dengan persiapan untuk melakukan pengukuran redaman pada kabel serat optik.
b. Konfigurasi alat ukur: Pada  tahap  ini,  alat  ukur  seperti  Optical  Power Meter  (OPM)  dikonfigurasi  dan  disiapkan  sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan untuk pengukuran.  Konfigurasi  ini  mencakup  kalibrasi alat dan memastikan bahwa alat dalam kondisi siap pakai.
c. Pengukuran loss kabel FO: Pengukuran  redaman  (loss)  dilakukan  pada  kabel serat  optik.  Pada  langkah  ini,  pengukuran dilakukan  sebanyak  tiga  kali  untuk  setiap  core untuk  mendapatkan  data  yang  akurat  dan konsisten.  Setiap  kali  pengukuran,  nilai  redaman dicatat.
d. Metode insertion loss: Metode insertion loss digunakan untuk mengukur redaman. Metode ini melibatkan pengukuran daya optik yang ditransmisikan melalui kabel serat optik dan  kemudian  membandingkan  daya  input  dan output untuk menghitung redaman.
e. Keputusan: Jika  metode  insertion  loss  digunakan  dengan benar,  hasil  pengukuran  nilai  redaman  akan didapatkan. Jika tidak, proses kembali ke langkah pengukuran  untuk  memastikan  bahwa  metode digunakan dengan benar.
f. Hasil pengukuran nilai loss: Hasil  dari  setiap  pengukuran  dicatat.  Karena pengukuran  dilakukan  tiga  kali,  rata-rata  nilai redaman  dari  ketiga  percobaan  dihitung  untuk setiap core. Ini  memberikan gambaran  yang  lebih akurat tentang kondisi redaman di setiap core.
g. Selesai: Proses pengukuran selesai setelah semua core telah diukur sebanyak tiga kali dan hasilnya telah dicatat dan  dianalisis.  Dengan  melakukan  pengukuran sebanyak  tiga  kali  untuk  setiap  core,  dapat dipastikan  bahwa  hasil  yang  didapatkan  adalah konsisten  dan  dapat  diandalkan.  Jika  ada perbedaan  signifikan  dalam  pengukuran,  ini  bisa menandakan  masalah  dengan  metode  pengukuran atau  alat  ukur  itu  sendiri,  yang  kemudian  perlu dievaluasi  dan  diperbaiki.  Analisis  dari  data  ini memberikan gambaran mendalam tentang performa  dan  kualitas  jaringan  serat  optik  yang diuji.
3.2.  Data yang dikumpulkan
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Optical Power Meter (OPM) di Optical
Termination  Box  (OTB)  Jakarta  Selatan.  Pengujian difokuskan  pada  kabel  serat  optik  24  core.  Metode pengujian  melibatkan  penyaluran  pulsa  cahaya  ke dalam kabel serat optik dan menganalisis sinyal yang dipantulkan  untuk  mengevaluasi  kondisi  dan  kualitas kabel.  Setiap  core  diuji  sebanyak  tiga  kali  untuk memastikan  akurasi  dan  konsistensi  data  yang diperoleh.

## 3.3.  Data yang dianalisis
Gangguan  dan  kerusakan  pada  kabel  serat  optik akan  diidentifikasi  dan  direkam  berdasarkan  hasil pengukuran Optical  Power  Meter (OPM).  Analisis data  akan  dilakukan  untuk  menelusuri  penyebab gangguan,  dengan  mempertimbangkan  faktor-faktor seperti  kerusakan  fisik,  masalah  koneksi,  atau pengaruh  lingkungan.  Evaluasi  menyeluruh  terhadap kondisi  kabel  serat optik  akan  dilakukan  berdasarkan keberadaan  dan  tingkat  keparahan  gangguan,  serta jumlah core yang tidak aktif. Hal ini akan memberikan gambaran  yang  lebih  rinci  mengenai  kinerja  kabel secara keseluruhan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menerapkan  metode  pengukuran redaman  berulang  pada  setiap core kabel  serat optik. Pengukuran dilakukan sebanyak tiga kali untuk setiap core  dengan  tujuan  mendapatkan  nilai  rata-rata  yang akurat  dan  andal.  Analisis  mendalam  terhadap  data redaman  yang  diperoleh  memungkinkan  evaluasi komprehensif terhadap performa dan kualitas jaringan serat optik yang diuji dalam tabel berikut.
Tabel 1.  Hasil pengukuran 24 core menggunakan OPM dengan Panjang gelombang (λ) 1310 nm.
Core Percobaan 1 (dBm) Percobaan 2 (dBm) Percobaan 3 (dBm) core 1 2.2 2.3 2.1 core 2 1.87 1.85 1.89 core 3 2.59 2.61 2.58 core 4 2.74 2.73 2.75 core 5 1.92 1.93 1.91 core 6 2.19 2.18 2.2 core 7 1.5 1.4 1.6 core 8 2.1 2.1 2.1 core 9 1.65 1.66 1.64 core 10 1.17 1.18 1.16 core 11 1.59 1.58 1.6 core 12 1.21 1.22 1.2 core 13 1.87 1.88 1.86 core 14 1.75 1.74 1.76 core 15 1.98 1.97 1.99 core 16 1.51 1.52 1.5 core 17 2.53 1.52 1.54 core 18 1.26 1.27 1.25 core 19 1.18 1.19 1.17 core 20 1.81 1.82 1.8 core 21 1.23 1.24 1.22 core 22 0.5 0.51 0.49 core 23 1.52 1.53 1.51 core 24 1.62 1.61 1.63
4.1. Redaman Rata-Rata Redaman rata-rata
dihitung dengan
menjumlahkan  semua  nilai  redaman  dari  tiga percobaan untuk setiap core dan kemudian membaginya  dengan  jumlah  percobaan  yaitu  3. Berikut adalah rumus yang digunakan:
𝑅𝑒𝑑𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑅𝑎𝑡𝑎 (𝑑𝐵𝑚) = 𝛴𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑑𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖 3 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑏𝑎𝑎𝑛
3 (1)
Mengikuti  persamaan  rumus  (1)  redaman  rata- rata  untuk  semua  core  dapat  dihitung  dan  hasilnya adalah sebagai berikut:
Tabel 2.  Hasil redaman rata- rata pengukuran 24 core menggunakan OPM dengan Panjang gelombang (λ) 1310
nm. Core Panjang Gelombang (λ) Redaman Rata- rata (dBm) core 1 1310 2.20 dBm core 2 1310 1.87 dBm core 3 1310 2.59 dBm core 4 1310 2.74 dBm core 5 1310 1.92 dBm core 6 1310 2.19 dBm core 7 1310 1.50 dBm core 8 1310 2.10 dBm core 9 1310 1.65 dBm core 10 1310 1.17 dBm core 11 1310 1.59 dBm core 12 1310 1.21 dBm core 13 1310 1.87 dBm core 14 1310 1.75 dBm core 15 1310 1.98 dBm core 16 1310 1.51 dBm core 17 1310 1.86 dBm core 18 1310 1.26 dBm core 19 1310 1.18 dBm core 20 1310 1.81 dBm core 21 1310 1.23 dBm core 22 1310 0.50 dBm core 23 1310 1.52 dBm core 24 1310 1.62 dBm

## 4.2. Batas Toleransi Redaman
Standar  TIA-568-B.3-2016  menetapkan  batas toleransi  redaman  serat  optik  maksimum  sebesar  3 dBm  untuk  panjang  kabel  optik  hingga  100  meter. Batas  toleransi  ini  dimaksudkan  untuk  memastikan bahwa  serat  optik  dapat  mentransmisikan  sinyal dengan  kualitas  yang  memadai  untuk  aplikasi komunikasi data.
Berdasarkan  analisis  data  tabel  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  sebagian  besar  inti  fiber  optik memiliki redaman rata-rata yang berada di bawah batas toleransi  yang  ditetapkan  oleh  standar  TIA-568-B.3- 2016.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kualitas  transmisi data pada sebagian besar inti fiber optik dalam tabel ini diperkirakan memadai.
Lebih  lanjut,  perlu  dicatat  bahwa  semua  nilai redaman  untuk  setiap  inti  fiber  optik  dalam  tabel  ini
berada  di  bawah  batas  toleransi  3  dBm.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kualitas  transmisi  data  pada semua  inti  fiber  optik  dalam  tabel  ini  dipastikan memadai untuk aplikasi komunikasi data.
Meskipun  demikian,  penting  untuk  diperhatikan bahwa Core 7 dan Core 17 menunjukkan nilai redaman yang  signifikan  dibandingkan  dengan  inti  fiber  optik lainnya.  Nilai  redaman Core 7  dan Core 17  masih berada  di  bawah  batas  toleransi  3  dBm,  namun  lebih mendekati  batas  toleransi  dibandingkan  dengan  inti fiber optik lainnya.

## 4.3. Perbandingan Nilai Redaman Antar Core
Untuk membandingkan nilai redaman antar core, kita  perlu  menghitung  nilai  redaman  rata-rata  untuk setiap  core.  Nilai  redaman  rata-rata  dapat  dihitung dengan  menjumlahkan  nilai  redaman  untuk  setiap percobaan  dan  kemudian  membaginya  dengan  3 (jumlah percobaan).
Berdasarkan  tabel  2,  dapat  dilihat  bahwa  nilai redaman rata-rata antar percobaan relatif sama. Core 3 dengan  nilai  redaman  rata-rata  tertinggi  (2.59  dBm), sedangkan core 22  memiliki  nilai  redaman  rata-rata terendah (1.97 dBm).

## 4.4. Analisis Kesesuaian dengan Batas Toleransi
Gambar 5. Grafik redaman rata-rata 24 core pada OTB dengan 3 kali percobaan
Sebagian  besar  inti  menunjukkan  nilai  redaman jauh  di  bawah  batas  toleransi  sebesar  3  dBm  pada ketiga percobaan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas transmisi  data  pada  inti-inti  tersebut  kemungkinan besar baik.
Core  17  menunjukkan  variasi  yang  signifikan pada  percobaan  pertama  (2.53  dBm)  dibandingkan dengan percobaan kedua (1.52 dBm) dan ketiga (1.54 dBm). Variasi ini dapat menunjukkan ketidakkonsistenan  atau  anomali  dalam  pengukuran pada  Core  17.  Variasi  signifikan  pada  Core  17  pada percobaan  pertama  (2.53  dBm)  dibandingkan  dengan percobaan  kedua  (1.52  dBm)  dan  ketiga  (1.54  dBm) dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
a. Kesalahan  Pengukuran:  Kemungkinan  terjadi kesalahan  pengukuran  pada  percobaan  pertama, seperti  kalibrasi  alat  ukur  yang  tidak  tepat  atau faktor manusia.
b. Ketidakstabilan  Kondisi  Pengujian:  Fluktuasi kondisi  lingkungan,  seperti  temperatur  atau
getaran,  dapat  mempengaruhi  hasil  pengukuran, terutama pada percobaan pertama.
c. Anomali  pada  Core  17:  kerusakan  pada core , variasi  diameter  inti,  atau  ketidaksempurnaan manufaktur  dapat  menyebabkan  variasi  redaman yang tidak terduga.
Core 22  secara  konsisten  menunjukkan  nilai redaman  paling  rendah,  yang  menunjukkan  kualitas sinyal tinggi. Ini menandakan bahwa core 22 memiliki kemampuan transmisi sinyal yang baik.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  analisis  data  yang  dilakukan  pada beberapa percobaan pengukuran core fiber optik pada OTB (Optical Termination Box), terdapat hasil analisis yang  menunjukkan  bahwa  semua  core  fiber  optik memiliki  nilai  redaman  di  bawah  batas  toleransi  3 dBm. Batas toleransi ini ditetapkan oleh standar TIA- 568-B.3-2016 dan menjadi indikator kualitas transmisi data  yang  memadai  untuk  aplikasi  komunikasi  data. Hasil  analisis  ini  menunjukkan  bahwa  OTB  yang diteliti memiliki kualitas transmisi data yang baik dan mampu  mendukung  aplikasi  komunikasi  data  dengan lancar.  Namun  demikian,  penting  untuk  melakukan pengukuran redaman secara berkala untuk memastikan konsistensi kualitas sinyal dalam jangka panjang. Hal ini  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  alat pengukur redaman optik ( Optical Power Meter ) secara berkala. Selain pengukuran redaman berkala, penggunaan  komponen  berkualitas  tinggi  dalam pembangunan  dan  pemeliharaan  OTB  juga  menjadi faktor  penting  dalam  menjaga  kualitas  sinyal. Komponen berkualitas tinggi, seperti kabel fiber optik, konektor,  dan  OTB  itu  sendiri,  akan  meminimalisir terjadinya  redaman  dan  memastikan  transmisi  data yang stabil.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  A. Z. Nurul Ulfawaty, “Analisis  Redaman pada Jaringan Fiber to the Home (FTTH) Berteknologi Gigabit Passive Optical Network (GPON) di PT Telkom Makassar,” 2019.
[2]  H.  R.  Nugroho  A  K,  N.  K.  Wahyu,  P.  Kota Malang  Jl  Tlogowaru  No,  and  K.  Malang, Analisis  Redaman  Pada  Sistem  Fiber  Optic Akibat  Adanya  Penambahan  ST-Adapter  The
Analysis  Of  Attenuation  In  Fiber  Optic  System Due To Embedded ST-Adapter . 2019.
[3]  J.  Juwari,  P.  Jayadi,  and  K.  Sussolaikah, “Analisis Redaman Kabel Fiber Optic Patchcord Single  Core,” JURIKOM (Jurnal Riset
Komputer) , vol. 9, no. 2, p. 202, Apr. 2022, doi: 10.30865/jurikom.v9i2.3950.
[4]  P.  Muliandhi et  al. ,  “Analisa  Konfigurasi Jaringan  FTTH  dengan  Perangkat  OLT  Mini untuk  Layanan  Indihome  di  PT.  Telkom  Akses Witel Semarang,” 2020.
[5]  M.  K.  Nurwijaya,  “ANALISIS  GANGGUAN DAN  IDENTIFIKASI  KABEL  FIBER  OPTIC MENGGUNAKAN OTDR DI OTB CIREBON- BREBES  R4,” Jurnal  Informatika  dan  Teknik Elektro Terapan , vol. 12, no. 2, Apr. 2024, doi: 10.23960/jitet.v12i2.4263.
[6]  R. Perdana and H. Kuswanto, “Jenis Fiber Optik Berdasarkan  Jumlah  Mode  dan  Indeks  Bias: Tinjauan dan Perbandingan,” 2022.
[7]  Andani.  Achmad,  “ANALISIS  KUALITAS JARINGAN  AKSES INDIHOME TERHADAP KEPUASAN  PELANGGAN  (STUDI  KASUS: STO  ANTANG),” Jurnal  EKSITASI ,  vol.  2, 2023.
[8]  H.  S.  I.  M.  and  P.  K.  Goran.  Sabana,  “Analisa Performansi  Jaringan  Kabel  Fiber   Optik  Link Backbone  Ungaran  –  Krapyak,” JOURNAL  OF TELECOMMUNICATION, ELECTRONICS, AND CONTROL ENGINEERING (JTECE) , vol. 02, pp. 85–92, 2020.
[9]  P.  R.  ,  S.  G.  ,  &  S.  K.  O.  Devyanti, “PENGUKURAN  KUALITAS  LAYANAN JARINGAN   KABEL  SERAT  OPTIK  LINK BENCULUK-JIMBARAN,” 2021.
[10]  Setiawan,  “OTB:  Pengertian  OTB  Fiber  Optik, Fungsi  Serta  Jenis,”,” OTB:  Pengertian  OTB Fiber Optik, Fungsi Serta Jenis , 2019, Accessed:
May 31, 2024. [Online]. Available: https://caramesin.com/optical-termination-box- otb-adalah/
[11]  A. Tantoni, M. Taufan, A. Zaen, and K. Imtihan, “Analisis  Perbandingan  Hasil  Aplikasi  Fiber Optic  Calculator  Dengan  Impementasi  FTTH Pada OLT EPON HSQG,” KLIK: Kajian Ilmiah Informatika  dan  Komputer ,  vol.  3,  no.  6,  2023, doi: 10.30865/klik.v3i6.842.