Analisis PHE (Potensi Hemat Energi) dan Pengembangan Software Efisiensi Energi Pada Rumah Sakit Ba, Tangerang

## Agung Wahyudi Biantoro
Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana Jakarta
E-mail: agung_wahyudi@mercubuana.ac.id
Abstrak-- Sampai saat ini, 95% dari kebutuhan energi nasional masih dipenuhi energi fosil, sementara kontribusi energi terbarukan baru mencapai 5%. Indonesia masih tergolong boros dalam menggunakan energi  yang  ditunjukan  dari  nilai  intensitas  energi  yang  masih  tinggi.  Salah  satu  cara  pengurangan energi gedung adalah dengan efisiensi dan audit energi di Gedung tersebut. Penelitian ini dilakukan di Gedung  Rumah  Sakit  BA,  Tangerang.      Tujuan  dari  penelitian  ini    adalah  untuk  menentukan  IKE (Intensitas Konsumsi Energi), analisis potensi hemat energy, dan serta pengembangan software untuk perhitungan  dan evaluasi penggunaan energy di Gedung Rumah Sakit BA.  Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dengan memeriksa nilai IKE dan membandingkan secara umum kondisi konsumsi energy gedung tersebut dengan nilai standar pemerintah.  Alat yang digunakan dalam  penelitian  adalah  Environment  meter,  multimeter  dan  Tang  ampere.    Pengolahan  data  ini dilakukan  dengan  membuat  aplikasi  perangkat  lunak,  menggunakan  program  Visual  Studio  yang terkoneksi  dengan  Microsoft  access  sebagai penyimpan data.  Dari  hasil  penelitian,  didapatkan  nilai Intensitas  konsumsi  energi  (IKE)  pada  Gedung  Rumah  Sakit  BA  sebesar  23.73  kWh/m 2 /Bulan  atau 284.076  kWh/m 2 /Tahun.  Dengan menggunakan rujukan ASEAN USAID 1992,  nilai ini masuk  dalam kategori efisien, karena untuk IKE standarisasi gedung rumah sakit yaitu 380 kWh/m 2 /Tahun.  Kondisi lampu  penerangan  masih  menggunakan  lampu  TL  dengan  daya  36  watt  dengan  menggunakan armature jenis lama, sehingga pencahayaan kurang efisien.  Kondisi AC split  secara umum kinerjanya bisa dikatakan kurang efisien karena masih menggunakan freon jenis R22 yang tidak ramah lingkungan, boros  dan  masih  banyak  ruangan  terbuka,  sehingga  menimbulkan  potensi  kerugian  energy  karena terbuang  percuma.    Dengan  menganalisis  potensi  hemat  energy,  dan  berbiaya  rendah,  maka, pengeluaran dapat dihemat hingga 30% dari total penggunaan energy selama satu tahun.  Sedangkan dengan menggunakan aplikasi program hemat energy, maka tampilan dengan tampilan menarik dan handal, dapat memudahkan pemakai untuk mencari nilai IKE, mencari nilai Kwh dan biaya energy yang dipakai di gedung tersebut.  Hasil  perhitungan tersebut dapat disimpan, dicari dan dipanggil kembali saat sewaktu waktu diperlukan.
Kata  kunci :  Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE),  audit  energi,  beban  penerangan,    beban  pendingin, Software Visual Studio, Efisiensi Rumah Sakit

## 1.  PENDAHULUAN
Rumah sakit merupakan salah satu bentuk sarana kesehatan yang memiliki fungsi untuk melakukan upaya  kesehatan  dasar  atau  kesehatan  rujukan dan upaya kesehatan penunjang. Dalam menjalankan  fungsinya  rumah  sakit  diharapkan selalu  senantiasa  memperhatikan  fungsi  sosial dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  pada pasien-pasiennya.  Sumber  daya  manusia  atau tenaga  kerja  di  rumah  sakit  adalah  unsur terpenting dalam institusi rumah sakit. Dalam  upaya  peningkatan  pada  pelayanan  di rumah sakit maka sangat diperlukannya dukungan oleh sumber daya manusia, khususnya perawat  sebagai  tenaga  medis.  Para  perawat merupakan  ujung  tombak  dari  sebuah  rumah sakit,  terutama  dalam  bidang  pelayanan  secara langsung  kepada  para  pasien,  mereka  juga seringkali menghadapi keadaan darurat yang luar biasa  dan  sangat  beresiko  terinfeksi  oleh  para pasien  yang  memiliki  penyakit  menular.  Mereka sangat  berupaya  keras  untuk  memberikan
pelayanan yang sangat maksimal untuk memenuhi keinginan para pasien.
Rumah  Sakit  BA  adalah  salah  satu  rumah  sakit Tangerang  dengan posisi keberadaannya terletak di Jalan AC, Tangerang.

## 2.  TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Kapasitas Produksi dan Organisasi
Sebagai salah satu rumah sakit yang berlokasi  di Tangerang, maka RS BA telah dilengkapi dengan berbagai  sarana  dan pra sarana  yang memadai. Dari segi fisik termasuk didalamnya  yang sangat berperan adalah gedung-gedung pusat perawatan dan penyembuhan pasien. Ada empat gedung  utama  di  RS  BA  sebagai  pengkonsumsi energy terbesar (Gedung A, B, C, dan D), karena menjadi  yang  paling  besar,  Gedung  C  diambil sebagai sampel.
Jumlah  okupansi  Gedung  C  dapat  dihitung berdasarkan  asumsi  jumlah  Pegawai  yang bekerja  dilingkungan  gedung,  Pasien  yang
dirawat inap maupun rawat jalan, dan pengunjung yang  membesuk  pasien  yang  sedang  dirawat inap.  Berdasarkan  informasi  yang  didapat  dari pengelola  gedung,  jumlah  okupansi  yang  ada adalah sekitar 300 – 500 pengunjung. Jumlah staf yang  bertanggung  jawab  atas  pengelolaan gedung  keseluruhannya  adalah  sebanyak  10 orang  yang  diantaranya  memiliki  tugas-tugas keteknikan,  termasuk  pengelolaan  energi  pada bangunan tersebut.

## 2.2  Unit Produksi
Manajemen  Gedung  C  RS.  BA  memiliki  lahan bangunan  gedung  bertingkat  dengan  luas  total 15000  m 2 hampir  seluruhnya  ruangan  ber-AC, kecuali  lorong/koridor  penghubung  antar  ruang. Bentuk  proses  produksi  yang  dilakukan  oleh Manajemen Gedung C adalah berupa maintenen gedung
dan peralatan
utilitas
yang melengkapinya.  Fasilitas perawatan yang ada di gedung  RS  adalah  :  Instalasi  MCU  (Medical Check Up), Instalasi Farmasi, Instalasi Laboratorium Radiologi, Dental X-Ray, Panoramic, BMD (Bone Mineral Densitometri), CT Scan 64 Slice (Computerized Tomografi Scaning), MRI (Magnetic  Resonance Imaging),  USG  (Ultra Sonografi)  4  Dimensi,  Instalasi  Bedah,  Instalasi
Hemodialisa dan Poliklinik serta instalasi Fisioterapi

## 2.3 Sumber dan Distribusi Energi
Sumber energi yang digunakan Rumah Sakit BA seluruhnya  berasal  dari  energi  listrik.    Suplai kontinyunya berasal dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) dan didistribusikan ke seluruh kebutuhan listrik  di  Instalasi  bangunan.Adapun  pemakaian energy  BBM  solar  hanya  sebagian  kecil,  yakni untuk pemanasan Genset Diesel sebagai backup PLN  seminggu  sekali  dan  pada  saat  terjadinya pemadaman aliran listrik PLN.
Tabel 1 . Sumber Energi di Bangunan Rumah Sakit
Kapasitas  total  listrik  PLN  terpasang  di  Main Distribution  Panel (MDP)  adalah  1000 kVA  yang berasal  dari  Cubicle  Incoming  (Over  Current Relay)  Transformator  milik  PLN.  Aliran  listrik kemudian disalurkan secara paralel ke Secondary Distribution Panel (SDP) di masing-masing lantai.

## 2.4.  Audit  energi dan IKE
Audit  energi  merupakan  usaha  atau  kegiatan untuk  mengidentifikasaikan  jenis  dan  besarnya energi  yang  digunakan  pada  bagian-bagian operasi  suatu  industri/pabrik  atau  bangunan  dan selanjutnya memeriksa kemungkinan penghematan energy (Agung dan Dadang, 2017).
Audit  energi  dapat  dilakukan  setiap  saat  atau sesuai  dengan  jadwal  yang  sudah  ditetapkan. Monitoring  pemakaian  energi  secara  teratur merupakan keharusan untuk mengetahui besarnya  energi  yang  digunakan  pada  setiap bagian  operasi  selama  selang  waktu  tertentu. Dengan  demikian  usaha-usaha  penghematan dapat dilakukan. (Abdurrachim, 2002).
Tahapan audit energi adalah sebagai berikut: a.  Survei Energi.   Survei energi merupakan jenis audit  energi  paling  sederhana.  Audit  hanya dilakukan  pada  bagian-bagian  utama  atau pengguna energi terbesar.
b.  Audit  Energi  Awal.    Tujuan  dari  audit  energi awal adalah untuk mengukur produktifitas dan efisiensi penggunaan energi
dan mengidentifikasikan kemungkinan
penghematan engergi (ECO’s).
c.  Audit Energi Rinci atau Energi Penuh
Audit  energi  rinci  adalah  audit  energi  yang dilakukan  dengan  menggunakan  alat-alat  ukur yang  sengaja  dipasang  pada  peralatan  untuk mengetahui besarnya konsumsi energi. Kegiatan ini diikuti dengan analisis rinci penggunaan energi beberapa  sistem.  Tujuan  dari  audit  energi  ini untuk  mengevaluasi  kemungkinan  penghematan energi (ECO’s).  Pengukuran audit  energi adalah dengan  menggunakan  nilai  Intensitas  konsumsi energi.    Intensitas  konsumsi  energi  (IKE)  pada bangunan  merupakan  suatu  nilai/besaran  yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur tingkat  pemanfaatan  energi  di  suatu  bangunan dengan satuan kWh/m 2 /tahun atau kWh/m 2 /bulan. Berikut  adalah  rujukan  nilai standar Konsumsi Energi Standar di Bangunan / Gedung berdasarkan  aktifitas  dari  referensi  “ASEAN USAID th 1987.
Tabel 2 . Nilai Intensitas Konsumsi Energi Standart di Bangunan / Gedung  berdasarkan aktifitas (Referensi “ASEAN USAID th 1987”)

## 3.  METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah analisis survey kuantitatif dengan menggunakan  data  yang  dikumpulkan  hasil  dari pengukuran  di  lapangan.    Setelah  itu  data kemudian  dikumpulkan  dan  diolah  dengan menggunakan  perhitungan  rumus  IKE.    Untuk memudahkan  perhitungan,  penyimpanan  data base dan evaluasi hasil, maka dibuatkan program aplikasi  dengan  menggunakan  Visual  Studio. Diagram alur penelitian ini adalah sebagai berikut:
Gambar 1 .  Kerangka Pikir Penelitian

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1  Profil Penggunaan Listrik
Dari  hasil  pengolahan  data  pemakaian  energi primer  dan energi  sekunder dapat dikalkulasikan pemakaian energi total Bangunan Gedung Rumah Sakit BA. Berikut ini adalah data pemakaian total energi selama 2 (dua) tahun terakhir di Bangunan Gedung Rumah Sakit BA .
Tabel 3 . Data Pemakaian Energi dan Biaya Total 2 (dua) Tahun Terakhir Rumah Sakit BA
Berdasarkan data tabel diatas dapat dijelaskan  bahwa  penggunaan  energi  total  pada tahun  kedua  (6.071.349  kWh)  memiliki  selisih sebesar 37.5% terhadap penggunaan energi total pada tahun pertama (4.415.577 kWh).
4.2  Tingkat Hunian ( Occupancy rate )
Berdasarkan data tingkat hunian ( occupancy rate ) satu  tahun  terakhir  yakni  tahun  2013  rata-rata mencapai 77%, kondisi  minimum mencapai 68% dan  maksimum  82%.  Fluktuasi  tingkat  hunian Bangunan Gedung Rumah Sakit BA – Tangerang ini  berpengaruh  langsung  terhadap  tingkat konsumsi energi.
Tabel 4 . Jumlah tingkat hunian pasien di Rumah Sakit BA

## 4.3    Intensitas Energi
Berdasarkan  benchmark  dari  Ditjen  Listrik Pemanfaatan Energi dan Energi Baru Terbarukan maka  untuk  bangunan  gedung  dan  bangunan gedung  kantor  pemerintah  didapatkan  nilai referensi untuk intensitas konsumsi energi

## 4.4 Analisis/Kajian Data
Dapat  dijelaskan  berdasarkan  hasil  pengukuran penggunaan listrik di Rumah Sakit BA selama 24 jam:
 Faktor daya sangat baik, rata-rata 0,92 hingga 0,99.  Hal  ini  dimungkinkan  oleh  performa kompensasi daya yang bekerja dengan baik.
 Total  Harmonic  Distorsi  terukur  untuk  arus yakni 11,2% dan untuk tegangan 2,5%. Nilai ini dianggap baik dikarenakan masih dibawah standar  nilai  kualitas  maksimum  THD  arus ataupun tegangan.
 Load Unbalance 0,51 – 0,65%, masih berada pada kondisi normal/baik.
 Load  unbalance  didapatkan  sebesar  3,9%. Hal  ini  masih  dikatakan  baik  dengan  acuan bahwa persyaratan nilai maksimum
ketidakseimbangan  beban  pada  tegangan rendah sebesar 20%.

## 4.5     Sistem Cahaya
System tata cahaya merupakan pengguna energy terbesar  urutan  ketiga  setelah  tata  udara  pada bangunan gedung RS, dalam system tata cahaya ini  ada  beberapa  komponen  yang  sangat  erat kaitannya dengan pencahayaan, diantanya adalah  lampu,  ballast,  control  dan  lumentasi sebagai satu  system  yang  tidak bisa dipisahkan. Jenis  lampu  yang  digunakan  untuk  penerangan ruangan-ruangan  pada  Rumah  Sakit  BA    ini adalah lampu Downlight (PLC/LS) dan Fluorecent (TL).
Tabel 5 . Tingkat Pencahayaan Gd. C
Dari  hasil  pengukuran  yang  dilakukan  team auditor  di  Rumah  Sakit,  untuk  masing-masing ruangan kerja ( ruang administrasi ) yang terdapat di  Rumah  Sakit  ada  beberapa  ruangan  memiliki pencahayaan yang kurang dari standar yang telah
ditetapkan.  Ruang tersebut adalah ruang tunggu pasien  dan  kamar  bedah,  ruang  bersalin,  ruang penyuluhan,  kamar  11  dan  kamar  3  (Tabel  5). Kebanyakan ruangan masih menggunakan lampu penerangan  jenis  TL8  dengan  daya  36  watt, dimana  lampu-lampu  tersebut  menggunakan armatur lama, dan juga pada ruangan I (lantai 3), ICU/ICCU,Ruangan Tindakan,  yang seharusnya nilai  penerangan  yang  harus  dicapai  adalah  300 s/d  400  lux  /  m2,  tetapi  masih  dibawah  nilai penerangan yang dianjurkan.
Berdasarkan pengamatan, nilai ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 Adanya  pemadaman  pada  beberapa  lokasi dengan  mematikan  salah  satu  (beberapa) lampu, alasannya dikarenakan untuk penghematan  energi,  padahal  poin  penting dari konservasi energi adalah mengoptimalkan energi tanpa merubah fungsi atau  kenyamanan  suatu  ruangan  (dalam  hal ini ruang kerja/nurse station). Oleh karena itu tingkat pencahayaan yang ada tidak memenuhi standar.
 Masih  kurangnya  titik  lampu  dan  salah pemilihan  jenis  lampu  yang  dipasang  pada ruangan, sehingga tidak mencapai nilai lumen yang  memenuhi  standar  sesuai  dengan kebutuhan di ruangan tindakan.
 Kondisi armatur yang tidak memiliki reflektor, sehingga cahaya tidak dapat disebarkan dan dipantulkan  secara  merata  ke  setiap  sudut diruangan tersebut.

## 4.6  Potensi Penghematan Energi
Untuk mengatasi hal tersebut diatas maka, berikut ini  merupakan  prognosis  atau  identifikasi  awal potensi penghematan energi yang dapat diimplementasikan di sistem penerangan ruangan: Penggantian  lampu  eksisting  TL  T8  dengan lampu  jenis  TL  T5  (termasuk  armatur  ditambah reflektor dan ballast elektronik). Dengan mengganti lampu eksisting dengan jenis lampu TL T5  dapat  meningkatkan  luminasi  ruangan disamping itu dapat menghemat konsumsi energi hal  ini  disebabkan  adanya  selisih  beban  dimana lampu TL-T5 18 Watt sedangkan lampu TL-T8 36 Watt dengan luminasi yang dibangkitkan sama.

## 4.7  Sistem Tata Udara
Sistem  tata  udara  merupakan  pengguna  energi terbesar pada bangunan gedung Rumag Sakit BA Tangerang.  Sebagai  konsumen  energi  yang besar,  maka  sistem  tata  udara  sebaiknya dioperasikan  dengan  prinsip  hemat  energi  guna menjaga  kenyamanan  termal  bagi  penghuni dalam beraktifitas.
Jenis AC yang dioperasikan di Bangunan Gedung Rumah Sakit ini  umumnya adalah AC split.  Jenis dan kapasitas AC bervariasi mulai dari yang kecil (ukuran  1  PK)  hingga  10  PK    sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ;

## Tabel 6 . Jenis dan Jumlah AC gedung C
Terkait  dengan tingkat kenyamanan ruangan di  Rumah  Sakit  BA  ini,  team  Auditor  telah melakukan  pengamatan  dan  pengukuran  sistem tata udara yang ada. Adapun hasil pengukurannya  pada  tabel  6.  Salah  satu  bentuk kenyamanan  yang  diinginkan  dalam  lingkungan kerja maupun lingkungan kamar adalah temperatur  dan  kelembaban,  yaitu  tidak  ada perasaan  panas  atau  dingin  yang  mengganggu. Didalam  temperatur  dan  kelembaban  yang sesuai,  prestasi  kerja,  ketelitian,  dan  ketahanan kerja  manusia  akan  meningkat.  Berdasarkan  SK SNI T – 14 – 1993 – 03 kondisi yang bagus pada pengkondisian  udara  adalah,  suhu  25±1  0C  dan kelembaban relatif ( 60±10 ) %.
Berdasarkan  jenis  AC  yang  digunakan  di Rumah  Sakit  BA  adalah  jenis  AC  Split,  maka pemasangan  AC  dimasing-masing  ruangan disesuaikan  dengan  fungsi  kebutuhan  dari masing-masing ruangan tersebut.
Salah  Satu  pemasangan  AC  kapasitas  1.5 PK, dengan spesifikasi ; Capacity 3.000 Kcal/Hour (11,904  BTU/hour),  tegangan  220  –  240  Volt, input  5,39  Ampere,  Input  Daya  1.095  Watt  (  1,1 kW).
4.8  Hasil Pengukuran
Untuk ruangan-ruangan yang dikondisikan memiliki  kondisi  udara  ruangan  tidak  banyak berbeda, dari rata-rata data dibawah suhu ruang rata-rata  mencapai  24,4 o C,  dan  relatif  humidity mencapai 55,5 %. Ada pula kondisi  yang kurang nyaman misalnya ruang koridor lt 2 dan 3.  Namun
secara  umum  kondisi  ini  sudah  dalam  kondisi yang  cukup  nyaman  karena  memenuhi  batasan wajar seperti yang terdapat pada standar SK.SNI T – 14 – 1993 – 03, dimana standar ini ditentukan dengan  mempertimbangkan  nilai  kesehatan  dan tingkat Kenyamanan.
Tabel 7 . Nama ruangan, suhu dan nilai RH

## 4.9 Analisis Data Sistem Tata Udara
Indikator  efisiensi  energi  AC  split    yang  umum digunakan  adalah  Energy  Efisiensi  Ratio  (EER). EER  adalah  perbandingan  antara  kapasitas pendinginan (BTU/jam)  dan daya input (Watt) AC. Semakin besar EER semakin efisien AC tersebut. Indikator  efisiensi  energi  AC  split    yang  umum digunakan  adalah  Energy  Efisiensi  Ratio  (EER). EER  adalah  perbandingan  antara  kapasitas pendinginan (BTU/jam)  dan daya input (Watt) AC. Semakin besar EER semakin efisien AC tersebut.
Tabel 8 . Kriteria Kinerja AC split
Berdasarkan hasil pengamatan tim audit pada sejumlah  AC  split  di  bangunan  gedung  Rumah Sakit  BA  Tangerang    diperoleh  data  spesifikasi teknis    dan  energy  efficiency  ratio  (EER)  AC berkisar antara (3 – 5) (BTU/jam) / Watt, sedang
EER untuk AC jenis Split Duct 3,67 (BTU/Jam)/Watt. Di Indonesia saat ini (lihat grafik berikut) EER AC split top runner mencapai 13-15. Dibandingkan  dengan  top  runner  AC  split  yang ada  dipasar,  maka  EER  AC  di  Rumah  Sakit  BA relatif rendah.
Gambar 2 .  Perkembangan EER  AC split di
Indonesia
Data  perkembangan  EER    AC  split  di  pasar Indonesia  berbeda-beda.  Kriteria  EER  AC  split saat ini dikelompokkan sebagai berikut: EER  6.8 – 10 (kriteria boros), EER  11 – 14 (kriteria baik), dan  EER  di  atas  14  (kriteria  baik  sekali) sebagaimana dilihat pada tabel 8 di atas. Sebagai informasi  EER AC split di Jepang sudah mencapai  20.
Berdasarkan  data  spec  AC  split  yang  ada  di bangunan  gedung  Rumah  Sakit  SP,  EER  AC berkisar antara (3 – 5) (BTU/jam) / Watt. Ini berarti secara umum  AC split yang dioperasikan saat ini masih  tergolong  dalam  kriteria  buruk.  Di  masa mendatang dalam pengadaan AC agar mempertimbangkan  kriteria  EER  dimaksud. Kriteria  EER  AC  yang  baik  untuk  kondisi Indonesia saat ini adalah >13.

## 4.10. Potensi Penghematan Energi
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  pengukuran di sistem tata udara dan peralatan AC. Identifikasi potensi  penghematan  energi  adalah  sebagai berikut:
 Menggunakan refrijeran jenis Hidrokarbon.
 Mengurangi infiltrasi udara.
 Menggunakan AC dengan teknologi terbarukan.
Berdasarkan  benchmark  dari  Ditjen  Listrik Pemanfaatan Energi dan Energi Baru Terbarukan maka  untuk  bangunan  gedung  dan  bangunan gedung  kantor  pemerintah  didapatkan  nilai referensi  untuk  intensitas  konsumsi  energi sebagai berikut:
Tabel 9 . Benchmark Intensitas Energi Bangunan dan Bangunan Pemerintah
Untuk mengetahui kinerja penggunaan energi pada  Bangunan  Gedung  Rumah  Sakit  BA  - Tangerang  perlu  dihitung  nilai  indek  konsumsi energinya  terhadap  luas  bangunan  total  dengan udara  dikondisikan  dan  tidak  dikondisikan  (IKE gross).
Luas gedung RS ini adalah sekitar 15.500  m 2 , dengan  rata-rata  pengeluaran  listrik  tiap  bulan adalah 248.734.220,  dengan  jumlah  Kwh  adalah 367.965 / bulan.  Dengan demikian nilai IKE nya rata-rata adalah 23,73 kWh/m 2 /bulan, atau 284,76 kWh/m 2 /tahun.      Selanjutnya  bila  dibandingkan dengan Standar Intensitas Konsumsi Energi untuk Gedung  Kantor  Pemerintah  dapat  dilihat  pada Tabel berikut ini.
Tabel 10 . Nilai Intensitas Konsumsi Energi Standart di Bangunan / Gedung  berdasarkan aktifitas (Referensi “ASEAN USAID th 1987”)
Nilai IKE pada rumah sakit ini adalah  rata-rata adalah 23,73 kWh/m 2 /bulan, atau 284,76 kWh/m 2 /tahun.      Sesuai  dengan  rujukan  tabel diatas maka nilai IKE ini termasuk dalam kategori efisien  menurut  rujukan  ASEAN  USAID,  karena nilainya kurang dari 380 kWh/m 2 /tahun.
4.11 Pembuatan  Perangkat  Lunak  Audit Energi Tahapan yang harus dilakukan sebelum membuatkan  aplikasi  program  Visual  Studio adalah dengan mengetahui data-data penggunaan  beban.    Persamaan  yang  dipakai dalam proses perancangan aplikasi ini adalah:
1.  Pemakaian beban Penerangan
Beban  Penerangan (watt)  = Jumlah  lampu  x daya lampu
2.  Pemakaian beban AC
Beban  Pemakaian  AC  (watt)  =  Jumlah  AC terpasang x daya AC
3.  Pemakaian beban lainnya
Beban  Pemakaian  lainnya  (watt)  =  (Jumlah Beban 1 x daya 1) + Jumlah Beban 2 x daya 2) + (Jumlah Beban n x daya n) + …
4.  Total Pemakaian beban
P  Total  beban  (watt)  = (PTotal  Beban
Penerangan  +  P  Total  Beban  AC  +  PTotal Beban lainnya)

## 5.  Perhitungan Nilai IKE
IKE ( / 2) = ( / ) ( )
Selanjutnya  tampilan  dengan  menggunakan perangkat  aplikasi  Visual  Studio  adalah  sebagai berikut:
Gambar 3 . Tampilan awal saat akan memulai
Gambar 4 . Tampilan depan Perhitungan Energi
Gambar 5 . Form dan Hasil perhitungan EUI atau IKE
Gambar 6 . Perhitungan Kwh dan Biaya Energi
Gambar 7 . Tampilan Data base pada Microsoft acces
Gambar 8 . Tampilan program simulasi perhitungan untuk mengetahui penggunaan biaya energi dan kWh.

## 5. KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  audit  energi  yang  telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.  Dari hasil penelitian didapatkan nilai
Intensitas  konsumsi  energi  (IKE)  pada Gedung  RS  BA  sebesar  rata-rata  23,73
kWh/m 2 /Bulan atau 284,076  kWh/m 2 /Tahun. Nilai  ini  termasuk  dalam  kategori  efisien, karena berada dibawah   nilai standar nilai IKE gedung Rumah sakit yaitu 380 kWh/m 2 /Tahun.
2.  Dari  hasil  penelitian  didapatkan  suhu  AC ruangan  kantor  pada  gedung  ini  rata-rata 24,3 o C  masuk  dalam  kategori  efisien, sedangkan  nilai  pencahayaan  rata  –  rata 151,13 lux, yang berarti kurang terang (tidak standar), karena dibawah nilai standar Rumah sakit yaitu 240 - 400 lux.
3.  Program  efisiensi  energi  yang  digunakan untuk pengembangan aplikasi pada penelitian  ini  dapat  berjalan  dengan  baik. Aplikasi  ini  menggunakan  program  Visual Studio  dan  Microsoft  Access  sebagai  basis data.    Aplikasi  ini    digunakan  untuk mengetahui  hasil  nilai  Intensitas  Konsumsi Energi (IKE), perhitungan Kwh, biaya energi, penyimpanan  data  dan  bahan  evaluasi penggunaan energi pada gedung tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
[1].  Abdurrachim.  H.  (Ed).  TA.  (2002). Audit
Energi, Modul 2, Energi   Conservation Efficiency And Cost Saving Course , Bandung: PT. Fiqry Jaya Mandiri.
[2].  Agung  Wahyudi  Biantoro  dan  Dadang  SP. 2017. Analisis Audit Energi Untuk Pencapaian  Efisiensi  Energi  di  Gedung  AB, Kabupaten  Tangerang,  Banten .    Jurnal Teknik Mesin (JTM), UMB Vol 6, No 2 (2017). Jakarta.
[3].  ASHRAE. (2001). ASHRAE   Handbook Fundamentals .
[4].  Darmasetiawan,  C.,  &  Puspakesuma,  L. (1991). Teknik Pencahayaan dan
Tata Letak Lampu, Jakarta: Mediakreasi Lokanusa  Industri  dan  PT.  Artolite  Indah Mediatama dan Grasindo.
[5].  Dewi,  P.  R.,  (2011). Audit  Dan  Konservasi
Pada Rumah  Sakit Angkatan Laut dr. Ramelan Surabaya . (ITS Surabaya, Indonesia)
[6].  Enterprise, J., (2017). Visual Basic Komplet.
PT Elex Media Komputindo.
[7].  Giri  Wiyono.  2013. Prosedur  Audit  Energi Listrik  Pada  Bangunan  Gedung .    Sumber  : http://staffnew.uny.ac.id/upload/131808336/ pendidikan/j-prosedur-audit-energi-listrik.pdf [8].  Haryanto, D., (2012). Audit Energi Dan Analisi Peluang   Penghematan  Konsumsi Energi Pada Gedung Hotel Amaris Mangga- Besar .  (Universitas  Mercubuana,  Jakarta, Indonesia).
[9].  Hilmawan   Edy.     2009. Energy  Eficiency standard  dan  Labelling in Indonesia . International              Cooporation    for    energy Efficiency      Standard  and  Labelling  Policy. Tokyo.  Japan
[10]. Kadir, A., (1995). ENERGI: Sumber   Daya, Inovasi, Tenaga listrik dan Potensi Ekonomi (ed 2).  Universitas   Indonesia (UI- PRESS).
[11]. Magdalena,  M,  2009. Menekan  Konsumsi dengan Audit Energi. 13 Juni 2009. Sumber : http://puspiptek.info
[12]. Menteri    Energi  Sumber  Daya  Mineral Indonesia. (2012). Nilai  IKE  Standar  di Bangunan Gedung   Perkantoran
Pemerintah   Berdasarkan  Permen  ESDM No. 13/2012 . Diambil dari website: http://prokum.esdm.go.id/permen/2012/.pdf
[13]. Panduan  Penghematan  Energi  di  Gedung
Pemerintah Sesuai Amanat Peraturan Menteri  ESDM  no.  13  tahun  2012  tentang Penghematan  Pemakaian  Listrik.    2014. USAID Indonesia. Jakarta.
https://www.iced.or.id.
[14]. Pudjanarso, A., & Nursuhud D. (2013). Mesin Konversi Energi . Andi Yogyakarta. [15]. Rapid Table, Energy Consumption Calculator. Diambil dari website:
https://www.rapidtables.com/calc/electric/en ergy-  consumption-  calculator.html
[16]. Sommervile,  Ian.    Software  Engineering  9 th Edition.    Pearson  Education,  Inc.    United States of America.
[17]. Standar Nasional Indonesia SNI 03-  6196- 2000. Konversi  Energi  Sistem  Tata  Udara Pada  Gedung dan  SNI  03-6190-2000, Prosedur Audit Energi Pada    Bangunan
Gedung .
[18]. Standar  Nasional  Indonesia  SNI  6197:2011
Konversi Energi   Pada Sistem Pencahayaan . http://www.bsn.go.id.