## Evaluasi  Jalur  Evakuasi  Bencana  Kebakaran  Pada Sirkulasi Gedung Serbaguna UNIB

## Evaluation  of  the  Fire  Disaster  Evacuation  Path  in  the  UNIB Multipurpose Building Circulation
Debby Seftyarizki 1,a) , Panji Anom Ramawangsa 1) & Dwi Oktavallyan Saputri 1)
1) Jurusan Arsitektur, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu.
Koresponden : a) debby.seftyarizki@unib.ac.id

## ABSTRAK
Gedung  Serba  Guna  (GSG)  Universitas  Bengkulu  (UNIB)  merupakan  gedung  yang difungsikan  untuk  kegiatan  publik.  Sebagai  fasilitas  publik,  GSG  hendaknya  memiliki kenyamanan  dan  keamanan  dalam  hal  penyelamatan  terhadap  bencana,  salah  satunya  bahaya kebakaran.  Jalur  evakuasi  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  optimasi  proses penyelamatan.  Pada  GSG  UNIB,  jalur  evakuasi  bahaya  kebakaran  masih  belum  sepenuhnya dipahami.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  suatu  evaluasi  untuk  mengetahui  keefektifan penggunaannya  dalam  mengarahkan  pengguna  bangunan  agar  segera  meninggalkan  area berbahaya  ketika  terjadi  bencana.  Evaluasi  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  berupa pengamatan  langsung  pada  GSG  UNIB  yang  ditujukan  untuk  mengidentifikasi  kelengkapan yang  dimiliki  berdasarkan  standar  dan  peraturan-peraturan  bangunan  gedung  yang  berlaku terkait  kondisi  bahaya  kebakaran.  Secara  umum  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kondisi jalur  evakuasi  bencana  kebakaran  pada  GSG  UNIB  telah  cukup  memenuhi  standar,  terutama pada area tangga, pintu, serta ketersediaan exhaust dan tanda penunjuk arah. Beberapa hal yang perlu  menjadi  perhatian  adalah  penambahan  akses  yang  langung  menuju  area  luar  di  lantai  2, serta  ketersediaan  peralatan  seperti  detektor,  alarm,  hidran,  sprinkler,  tabung  pemadam  yang diperlukan  kedepannya  untuk  untuk  mengoptimalkan  kenyamana,  keamanan,  dan  kelancaran proses evakuasi sebagai upaya mitigasi di GSG UNIB ketika terjadi kebakaran.
Kata Kunci : manajemen infrastruktur dan fasilitas, evakuasi, kebakaran, gedung serba guna.

## PENDAHULUAN
Bangunan gedung adalah wujud  fisik hasil pekerjaan konstruksi  yang digunakan untuk suatu  aktivitas  tertentu.  Bangunan  gedung  yang  digunakan  oleh  orang  banyak  secara bersamaan  termasuk  ke  dalam  bangunan  publik.  Dalam  melakukan  aktivitas  di  dalamnya, bangunan gedung untuk publik memerlukan rasa aman dan nyaman di setiap situasi, termasuk dalam  hal  penyelamatan  terhadap  bencana,  salah  satunya  bahaya  kebakaran.  Bahaya kebakaran merupakan salah satu bahaya yang dapat mengancam dan berpotensi menimbulkan kerugian.  Untuk  meminimalisir  beberapa  dampak  negatif  akibat  kebakaran,  diperlukan adanya proses evakuasi.
Bangunan Gedung Serbaguna Universitas  Bengkulu  merupakan  bangunan publik  yang didalamnya  mengandung  berbagai  fasilitas  keselamatan  dan  kenyamanan.  Sebagai infrastruktur  dengan  fasilitas,  aset  ini  harus  dikelola  dengan  baik  sesuai  dengan  prinsip Manajemen  Aset  Infrastruktur  &  Fasilitas.  Aset  harus  dikelola  unutk  menghadapi  segala bentuk resiko yang bisa terjadi, diantaranya resiko kebakaran (Soemitro & Suprayitno 2018; Suprayitno & Soemitro 2018).
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas – Vol. 3, Edisi Khusus 1, Maret 2019
Menurut  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.26/PRT/M/2008,  pada  saat  proses evakuasi,  penghuni  bangunan  harus  memiliki  waktu  yang  cukup  untuk  meyelamatkan  diri dengan aman dan  meninggalkan gedung. Dalam  penelitian  yang dilakukan  Andhika,  Kasim, dan  Hawibowo  (2013),  optimasi  waktu  evakuasi  dipengaruhi  oleh  desain  bangunan  beserta jalur  evakuasinya,  jumlah  orang  yang  dievakuasi,  dan  beberapa  elemen  pendukung  yang sesuai standar terkait proses evakuasi. Dengan demikian, jalur sirkulasi merupakan salah satu sarana  penyelamatan  jiwa  yang  penting  saat  proses  evakuasi.  Seperti  yang  terdapat  pada Permen  PU  no.  26  tahun  2008,  SNI  03-1746-2000,  dan  SNI  03-6574-2001,  dimana  aspek- aspek  dalam  jalur  sirkulasi  untuk  evakuasi  meliputi  tangga  darurat,  pintu  darurat,  tanda petunjuk arah, sarana jalan keluar, penerangan darurat, dan pengendaliaan asap, perlu menjadi perhatian dalam perencanan, perancangan, serta pemeliharaan bangunan gedung.
Gedung  Serba  Guna  (GSG)  di  Universitas  Bengkulu  (UNIB)  merupakan  salah  satu bangunan yang berfungsi sebagai ruang pertunjukan, ruang komunal dan ruang bersama, yang difungsikan  untuk  kegiatan  umum.  GSG  UNIB  tidak  hanya  digunakan  untuk  kepentingan kampus saja, namun  juga dapat mewadahi kegiatan  non kampus seperti kegiatan pernikahan yang  disewakan  untuk  masyarakat  umum.  Sebagai  gedung  yang  sering  digunakan  untuk kegiatan berskala besar dan melibatkan orang banyak, GSG UNIB memerlukan kenyamanan dan  keamanan  dalam  aspek  sirkulasi  untuk  proses  evakuasi,  terutama  saat  terjadi  bencana kebakaran.  Kondisi  beberapa  sistem  proteksi  dan  evakuasi  kebakaran  pada  sirkulasi  GSG UNIB perlu dikaji ulang untuk mengetahui  seberapa optimal  fungsinya dalam penyelematan jiwa pengguna bangunan.
Evaluasi  jalur  evakuasi  bencana  kebakaran  pada  sirkulasi  GSG  dikaji  berdasarkan beberapa  standar  yang  telah  ditentukan,  agar  keamanan  dan  kenyaman  pengguna  bangunan dalam  kondisi  berbahaya  tetap  terjamin.  Hasil  evaluasi  diharapkan  dapat  menjadi pertimbangan  untuk  perbaikan  sekaligus  menjadi  dasar  solusi  desain  area  sirkulasi  GSG UNIB  yang  lebih  optimal  untuk  kelancaran,  keamanan,  kenyamanan,  dan  keselamatan pengguna bangunan saat proses evakuasi bencana terutama bahaya kebakaran.
Makalah  ini  menyampaikan  hasil  evaluasi  jalur  evakuasi  bencana  kebakaran  pada sirkulasi GSG UNIB.

## TINJAUAN LITERATUR
Penyelamatan  saat  terjadi  bahaya  kebakaran  dapat  dilakukan  dengan  merencanakan jalan  keluar  darurat  yang  aman  beserta  pemasangan  perlengkapan  dan  peralatan  pemadam kebakaran.  Telah  terdapat  beberapa  penelitian  terkait  proses  evakuasi  kebakaran,  salah satunya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Setiawan,  Purnomo,  dan  Santoso  pada  tahun  2016, dimana tangga darurat menjadi objek penting dalam observasi untuk  mengetahui kondisinya sesuai  syarat  dalam  menghadapi  kondisi  bahaya  kebakaran.  Beberapa  variable  yang dievaluasi antara lain, dimensi tangga (lebar tangga, lebar pijakan, handrail), bahan material, dan  kelengkapan  lain  seperti  bukaan  pintu  darurat,  ketersediaan  pengeras  suara,  lampu, hydrant  box,  penunjuk  arah  exit  dan  tang  darurat,  dan  sprinkler.  Hasil  pengamatan  tersebut menunjukkan  bahwa  beberapa  kondisi  tangga  dan  kelengkapan  evakuasi  kebakaran  di gedung-gedung di Universitas Negeri Semarang, masih belum memenuhi standar.
Penelitian  lain  terkait  sistem  proteksi  kebakaran  juga  dilakukan  oleh  Kowari  dan Martiana  pada  tahun  2017.  Sistem  proteksi  kebakaran  seperti  alarm,  detektor,  sprinkler, APAR,  hydrant,  akses,  pintu  tahan  api,  jalan  keluar,  tangga  darurat,  tanda  petunjuk  keluar, pintu  darurat,  penerangan  darurat,  dan  tempat  berkumpul  di  PT.  PJB  UP  Brantas  Malang diobservasi  dengan  mengacu  pada  beberapa  standar  dan  peraturan.  Hasil  penelitian menujukkan  bahwa  beberapa  sistem  proteksi  kebakaran  tersebut  termasuk  dalam  kategori masih kurang memenuhi standar.
Lebih detail, sarana penyelamatan sebagai upaya evakuasi bahaya kebakaran terdapat di Permen  PU  no.45,  Permen  PU  no.  26,  SNI  03-1746-2000,  dan  SNI  03-6574-2001,  dengan detail sebagai berikut :
Tabel 1. Standar Sarana Penyelamatan Evakuasi Kebakaran
Sarana Evakuasi Standar Sarana Jalan Ke luar  Tinggi ruangan minimal 2,3 m. Bila ada tojolan dari langit-langit, tinggi minimal 2 m. Bila ada tangga, tinggi minimal 2 m.
Gambar 1. Tinggi area sirkulasi (Sumber : SNI 03-1746-2000)
 Lebar  koridor  bersih  minimum  1,80  m  dan  bebas  dari  barang-barang  yang  dapat mengganggu kelancaran evakuasi.
 Koridor dilengkapi tanda penunjuk arah ke pintu darurat atau arah keluar.
 Panjang koridor ke pintu darurat atau arah keluar terdekat tidak lebih dari 25 m, dan koridor  buntu  maksimal  15  m  apabila  dilengkapi  dengan  sprinkler  dan  9  m  tanpa sprinkler.
 Jarak dari lantai dasar ke lantai mezanin minimal 2,2 meter. Tangga darurat
 Bangunan  lebih  dari  3  lantai,  harus  mempunyai  tangga  darurat/penyelamatan minimal 2 buah.
 Jarak  antar  tangga  minimal  30  m  (bila  menggunakan  sprinkler  jarak  bisa  1,5  kali yaitu 45 m).
 Lebar minimum adalah 1,2 m.
 Tidak berbentuk tangga melingkar vertikal.
 Ketinggian anak tangga adalah 10 cm - 18cm.
 Minimum kedalaman anak tangga adalah 28 cm.
 Tinggi ruang minimum adalah 2 m.
 Tinggi maksimum bordes tangga adalah 3,7 m.
 Keitinggan railing tangga 86 cm  - 96 cm, dengan jarak bebas minimal 3,8 cm, dan diameter 3,2 cm - 5 cm.
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas – Vol. 3, Edisi Khusus 1, Maret 2019
Sarana Evakuasi Standar Gambar 2. Detail tangga (Sumber : SNI 03-1746-2000) Pintu  Pintu tahan api .
 Dicat dengan warna merah.
 Dapat menutup secara otomatis, tidak terkunci dari dalam (atau sistem kunci dengan pengoperasian mudah).
 Arah pembukaan ke tangga. Pintu di lantai dasar arah pembukaan ke luar.
 Exit pada lantai dasar langsung kearah luar.
 Lebar pintu lantai dasar 1,2m.
 Lebar minimum 100 cm dengan lebar bersih bukaan pintu untuk sarana jalan ke luar minimal
80 cm.
 Dilengkapi dengan tungkai pembuka
 pintu diluar ruang tangga. Pada lantai dasar, tungkai pembuka pintu berada di dalam ruang tangga.
 Dapat  dilengkapi  dengan  kaca  tahan  api minimal  1m 2 di  setengah  bagian atas  dari daun pintu.
Gambar 3. Pintu darurat (Sumber : Juwana, Jimmy S, 2005)
 Dilengkapi kipas penekan/pendorong udara.
 Jarak pintu darurat maksimum dalam radius/jarak capai 25 meter.
 Jarak tempuh antar pintu keluar maksimum adalah 35 meter.
Tanda penunjuk arah  Tanda keluar (panah penunjuk arah) ditempatkan pada persimpangan koridor, jalan ke  luar  menuju  ruang  tangga  darurat,  balkon  atau  teras  dan  pintu  menuju  tangga darurat.
Gambar 4. Pemasangan tanda penunjuk arah
(Sumber : SNI 03-1746-2000)
 Jarak  baca  minimum 12  m - 30 m
Lampu darurat
 Terletak di tempat yang mudah dilihat.
 Dipasang  pada  tangga-tangga,  koridor,  ram,  lif,  jalan  keluar  menuju  tempat  aman yang melebihi 13 meter.
 Diameter minimum 10 mm.
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas – Vol. 3, Edisi Khusus 1, Maret 2019
Sarana Evakuasi Standar
Gambar 5. Lampu darurat (Sumber : SNI 03-6574-2000)
(Sumber : Permen PU no.45, Permen PU no. 26, SNI 03-1746-2000, dan SNI 03-6574-2001)
Kajian  Adapun  komponen  lain  yang  perlu  diperhatikan  sebagai  upaya  pencegahan bahaya kebakaran dalam perencanaan seerti yang dipaparkan Frick, Heinz; dkk (2008) antara lain :
 Perlengkapan detektor asap, panas, dan api, serta tombol alarm kebakaran.
 Jalur  keluar  darurat  kebakaran  dengan  ditempuh  20m  –  50m  tanpa  halangan  dan rintangan,  dengan  lebar  pintu  1,2m.  Lebar  area  tangga  lebih  dari  1,2m  dan  memiliki maksimal 15 anak tangga.
 Posisi jendela pada setiap elevasi lantai yang menggunakan sirip horizontal.
 Terdapat hidran di dekat tangga dan sprinkler dengan jarak 9 m – 12 m.
 Terdapat pompa pemadam dan tabung pemadam.
 Terdapat exhauster asap dan udara panas.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  observasi  pada  Gedung  Serba Guna  Universita  Bengkulu.  Adapun  objek  yang  diamati  terbatas  hanya  pada  sirkulasi  jalur evakuasi  bencana  kebakaran,  yaitu  berupa  sarana  jalan  ke  luar,  tangga  darurat,  pintu,  tanda penunjuk arah,  lampu, serta perlengkapan  bahya  kebakaran  lainnya seperti alarm kebakaran, detektor  api,  hidrant,  sprinkler,  dan  tombol  alarm  kebakaran.  Berbagai  objek  yang  diamati tersebut  kemudian  akan  diidentifikasi  keberadaannya,  untuk  kemudian  dideskripsikan kesesuaian  kondisinya  seperti  letaknya,  jumlahnya,  dimensi,  dan  ketentuan  lainnya berdasarkan  Permen  PU  no.  26,  Permen  PU  no.45,  SNI  03-1746-2000,  SNI  03-6574-2001, dan tinjauan pustaka oleh Frick, Heinz; dkk (2008) yang telah disebutkan di bab sebelumnya.

## HASIL DAN DISKUSI
Gedung  Serba  Guna  UNIB  memiliki  luas  2.400  m2  pada  lantai  dasar.  Ruang  utama memiliki  panggung  di  sisi  beakang,  dan  terdapat  terdapat  balkon  lantai  2  di  sekeliling  area samping kiri, kanan, dan depan ruang auditorium. Balkon di lantai 2 merupkan  tempat duduk bertingkat (tribun) yang dicor beton. Dengan luas total ruang 3.000 m2 di ruang utama, GSG UNIB  bisa  menampung  hingga  1000  orang.  Selain  ruang  utama,  GSG  Unib  juga  memiliki ruang lain berupa ruang rapat di bagian depan gedung, ruang persiapan, toilet, dan gudang di bagian belakang dekat panggung. Terdapat pula ruang-ruang kecil yang bisa digunakan untuk kegiatan  mahasiswa  pada  lantai  2  di  bagian  belakang  bangunan.  Namun,  fokus  area  yang diobservasi hanyalah pada area ruang utama GSG UNIB.
Gambar 6. Denah GSG UNIB beserta perletakan exhaust dan tanda penunjuk arah (Sumber: Universitas Bengkulu)
Gambar 7. Foto tampak luar dan bagian dalam ruang utama GSG UNIB (Sumber: Penulis)
Berdasarkan  hasil  pengamatan,  GSG  UNIB  telah  memiliki  beberapa  sarana penyelamatan  bahaya  kebakaran  seperti  tangga,  pintu,  exhaust,  dan  tanda  penunjuk  ke  luar. Namun,  GSG  UNIB  masih  belum  memiliki  beberapa  kelengkapan  seperti  tombol  alarm kebakaran, lampu darurat, hidran, sprinkler, tabung pemadam, serta detektor asap, panas, dan api.

## Tabel 2. Ketersediaan Sarana Evakuasi Kebakaran pada GSG UNIB
Ketersediaan Sarana Evakuasi Kebakaran Tangga Ada Pintu Ada Tanda Penunjuk arah Ada Tombol alarm kebakaran Tidak Ada Lampu darurat Tidak Ada Hidran Tidak Ada Sprinkler Tidak Ada Tabung pemadam Tidak Ada Detektor asap, panas, dan api Tidak Ada Exhaust Ada (Sumber : Penulis)
Gambar 8. Tangga dan pencapaian terjauh di balkon lt. 2
(Sumber: Penulis)
Gambar 9. Pintu ke luar dan tanda “EXIT”
(Sumber: Penulis)
Gambar 10. Exhaust di GSG UNIB
(Sumber: Penulis)
Ruang utama GSG UNIB memiliki tiga akses masuk di tiga sisi bangunan, yaitu di sisi depan, serta samping kanan dan kiri. Pintu bagian depan merupakan pintu lipat dari material kayu  setinggi  2,5  m  yang  dibuka  ke  dua  sisi  nya  dengan  lebar  4,85  m.  Sementara  pintu  di bagian  samping  kiri  dan  kanan  masing-masing  terdiri  dari  4  buah.  Setiap  pintu  memiliki  2 buah  daun  pintu  dengan  material  kayu,  dan  terdapat  kaca  di  bagian  atasnya.  Setiap  pintu memiliki lebar 2 m dan tinggi 2,5 m dengan bukaan ke arah luar. Jangkauan terjauh pintu dari bagian  tengah  ruang  utama  GSG  adalah  25  m,  sementara  jarak  antara  tangga  dan  pintu terdekat adalah 6 m.
Pintu di bagian kiri dan kanan bangunan GSG UNIB telah dilengkapi dengan satu buah tanda  penunjuk  arah  ke  luar  berupa  tulisan  “EXIT”  di  atas  pintu.  Bentuk  denah  yang  tidak rumit membuat tanda “EIXIT” tersebut dapat di lihat dengan mudah.
Bagian dalam ruang utama GSG UNIB memiliki 4 buah tangga beton dengan finishing keramik  sebagai  sirkulasi  ke  balkon  lantai  2.  Ke-empat  tangga  tersebut  letaknya  tersebar
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas – Vol. 3, Edisi Khusus 1, Maret 2019
dengan jarak antar tangga adalah 16 - 19 m. Sementara area balkon dengan jangkauan terjauh yaitu  di  sudut  balkon  adalah  sepanjang  16  m. Tangga  berbentuk  “U”,  memiliki  lebar  1,2  m dengan total 21 anak tangga termasuk 2 bordes. Ketinggian anak tangga 16 cm  – 17 cm, dan kedalaman  30  cm  termasuk  step  nosing  5cm  di  ujungnya.  Di  sisi  kiri  dan  kanan  tangga terdapat  railing  setinggi  90  cm  dari  bata  yang  diplester,  dan  besi  diameter  10  cm  di  bagian paling atasnya. Tangga tribun di area balkon lantai 2 memiliki lebar 1 m dan ketinggian anak tangga 20 cm – 25 cm, serta terdapat railing di salah satu sisinya.
Untuk  membantu  pengkondisian  udara  di  dalam  ruang  utama  GSG  UNIB,  terdapat exhaust  yang  letaknya  tersebar  di  sekeliling  ruangan.  Masing-masing  sisi  kiri  dan  kanan dinding dekat panggungn memiliki 4 buah exhaust di ketinggian 11m. serta 13 kipas exhaust yang tersebar di atas plafond di bawah area tribun lantai 2.
Tabel 3. Kondisi Sarana Evakuasi Kebakaran yang tersedia di GSG UNIB
Objek Kondisi Kesesuaian Pintu Lebar bukaan = 1 m – 4,85 m Memenuhi standar Membuka ke arah luar Memenuhi standar Langsung menuju area luar bangunan Memenuhi standar Tidak ada tuas / tungkai pembuka Belum memenuhi standar Memiliki kaca Memenuhi standar Material kayu Belum memenuhi standar Warna cokelat Belum memenuhi standar Tidak memiliki penutup otomatis Belum memenuhi standar Jarak pencapaian = 25 m – 6 m Memenuhi standar Jalan ke luar tidak terha langi benda-benda Memenuhi standar Penunjuk arah Di atas pintu keluar Memenuhi standar Terbaca dari jarak 12 m – 30 m Memenuhi standar Tangga Berbentuk U Memenuhi standar Lebar = 180 cm Memenuhi standar Tinggi anak tangga = 16 cm – 17 cm Memenuhi standar Kedalaman anak tangga = 30 cm Memenuhi standar Ketinggian bordes = 2 m Memenuhi standar Tinggi railing = 90 cm Memenuhi standar Diameter railing = 10 cm Belum memenuhi standar
Objek Kondisi Kesesuaian Jarak antar tangga 16 m – 19 m Memenuhi standar Jarak pencapaian terjauh ke tangga = 16 m Belum memenuhi standar Tinggi anak tangga area tribun balkon = 20 cm – 25 cm Belum memenuhi standar Exhaust Tersedia di hampir setiap sisi ruangan. Memenuhi standar
(Sumber : Penulis)
Dari  keempat  sarana  yang  tersedia,  menunjukkan  bahwa  ketersediaan  pintu  sebagai akses utama keluar-masuk gedung sudah cukup memenuhi standar, terutama dari segi jumlah, ukuran,  perletakan,  dan  tanda  penunjuk  arah  yang  dapat  mempengaruhi  kelancaran  proses evakuasi saat terjadi  bencana dan bahaya kebakaran. Adapun kekurangan  yang dimiliki oleh pintu GSG UNIB ini seperti tungkai pembuka dan penutup otomatis yang tidak tersedia, serta warna  yang  tidak  sesuai  dapat  dimengerti  karena  pintu  merupakan  pintu  utama  dan  bukan pintu  darurat.  Hal  ini  berarti  bahwa  GSG  UNIB  tidak  memiliki  pintu  khusus  yang  bisa digunakan  dalam  keadaan  darurat.  Selain  itu,  material  pintu  juga  hendaknya  memenuhi persyaratan tahan api agar proses evakuasi dapat berjalan secara aman.
Ruang  utama  GSG  UNIB  memiliki  bentuk  open  layout,  dan  ruangan  sedang  tidak digunakan  saat  dilakukan  pengamatan,  membuat  area  jalur  evakuasi  dapat  dikatakan  telah memenuhi  standar  karena  tidak  terhalangi  oleh  benda  yang  dapat  mengganggu  kelancaran proses  evakuasi.  Meskipun  demikian,  himbauan  kepada  pengguna  bangunan  nantinya  tetap diperlukan agar penyusunan perabot terutama di lantai dasar tidak menghalangi akses ke luar. Ketersediaan beberapa alat seperti tombol alarm  kebakaran,  lampu darurat, hidran, sprinkler, tabung  pemadam,  serta  detektor,  panas,  asap  dan  api  perlu  dihadirkan  untuk  meningkatkan keamanan dan kelancaran proses evakuasi.
Jalur evakuasi  berupa tangga, secara umum telah memenuhi  standar terutama dari segi bentuk, dimensi, dan perletakannya  yang  menyebar. Hanya saja, tangga di area tribun  masih belum  memenuhi  standar  karena  ketinggian  anak  tangga  yang  melebihi  standar.  Selain  itu, diameter  railing  yang  terlalu  besar,  dan  terdapat  dua  buah  railing  yang  salah  satu  sisinya menempel  dinding,  dapat  mengurangi  kenyaman  dan  dapat  mengganggu  kelancaran  proses evakuasi.  Pada  area  sudut  balkon  di  lantai  2,  jarak  terjauh  untuk  mencapai  tangga  melebih standar  yang  ditetapkan. Tidak  tersedianya  pintu yang  langsung  mengarah  ke  luar  di  balkon lantai  2,  membuat  semua  pengguna  bangunan  harus  melalui  tangga  dan  bertumpuk  di  area tangga  terlebih  dahulu  sebelum  ke  luar  bangunan.  Hal  ini  dapat  menghambat  kelancaaran proses evakuasi dan menyebabkan tertumpunya jalur evakuasi di 3 akses pintu dengan bukaan yang lebar di lantai dasar. Meskipun demikian, terdapat kemungkinan.
untuk  memberikan  akses  tambahan  di  sudut  balkon  lantai  2  berupa  pintu  darurat tambahan  yang  langsung  menuju  ke  luar  dan  telah  terdapat  tangga  di  bagian  belakang bangunan.  Adapun  tangga  di  bagian  belakang  gedung  hanya  difungsikan  sebagai  tangga menuju ruang-ruang kecil untuk kegiatan mahasiswa di bagian belakang lantai 2 GSG UNIB. Tidak  tersedianya  pintu  akses  ke  luar  di  lantai  2  bisa  dipahami  untuk  untuk  keamanan  saat GSG UNIB digunakan untuk acara ertentu.

## KESIMPULAN
Secara garis besar, jalur evakuasi bencana kebakaran pada sirkulasi Gedung Serba Guna Universitas Bengkulu sudah cukup memenuhi standar. Tersedianya tangga yang menyebar di ruangan utama, pintu yang lebar disertai tanda “EXIT”, dan adanya exhaust di hampir setiap
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas – Vol. 3, Edisi Khusus 1, Maret 2019
sisi  ruangan  merupakan  nilai  unggul  dalam  kesiapan  GSG  UNIB  menghadapi  bahaya kebakaran.  Meskipun  demikian,  setiap  sarana  yang  tersedia  masih  memiliki  beberapa kekurangan  yang  belum  memenuhi  standar.  Hal  ini  dapat  ditolelir  karena  standar  yang tersedia  tidak  secara  spesifik  ditujukan  untuk  bangunan  luas  yang  open  layout,  melainkan ditujukan untuk bangunan gedung secara umum.
Adapun  perlatan  yang  perlu  untuk  disediakan  adalah  tabung  pemadam  untuk mendukung  keamanan  saat  terjadinya  bencana  kebakaran.  Walau  pencahyaan  alami  di  GSG UNIB  pada  siang  hari  telah  memadai,  ketersediaan  lampu  darurat  juga  dibutuhkan  untuk mengatisipasi pada saat kondisi gelap.
Masukan lain yang diusulkan adalah penambahan pintu yang  langsung menuju ke arah luar ruangan di lantai 2 untuk menghindari terjadinya penumpukan di area tangga saat proses evakuasi. Tentunya hal ini perlu dilakukan penlitian lebih lanjut untuk mengetahui keefektifan durasi waktu evakuasi.
CATATAN. Penelitian merupakan  kegiatan hibah  Fakultas  Teknik  Universitas  Bengkulu.  Ucapan  terimakasih penulis  sampaikan  pula  kepada  pihak  Universitas  Bengkulu  yang  memberikan  kesempatan  untuk  melakukan survey di GSG UNIB.

## DAFTAR PUSTAKA
Andhika,  Praditha  Khalis;  Kasim,  Fadli;  &  Hawibowo  Singgih.  (2013).  “Optimasi  Proses Evakuasi dalam Menghadapi Situasi Darurat Pada Gedung Graha Sabha Pramana (Studi Kasus Acara Wisuda)”. Teknofisika Vol.2, No.2, Hal : 25-41.
Frick,  Heinz;  Ardiyanto  Antonius;  &  Darmawan  AMS.  (2008). Ilmu  Fisika  Bangunan .
Penerbit Kansius. Yogyakarta.
Jimmy  S,  Juwana.  (2005). Panduan  Sistem  Bangunan  Tinggi  Untuk  Arsitek  dan  Praktisi Bangunan . Penerbit Erlangga. Jakarta.
Kowara,  Rigen  Adi;  &  Martiana,  Tri.  (2017).  “Analisis  Sistem  Proteksi  Kebakaran  Sebagai Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran”. Jurnal Manajemen Kesehatan RS Dr. Soetomo Vol.3, No.1, Hal : 70-85.
PerMen  PU  26/08. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  26/PRT/M/2008  tentang Persyaratan  Teknis  Sistem  Proteksi  Kebakaran  Pada  Bangunan  Gedung  dan Lingkungan.
PerMen  PU  45/07. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  45/PRT/M2007  tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
Setiawan,  Moch  Fathoni;  Purnomo,  Andi;  Santoso,  Eko  Budi.  (2016).  “Evaluasi  Fungsi Tangga  Darurat  pada  Gedung-gedung  di  Universitas  Negeri  Semarang”. Prosiding Temu Ilmiah IPLBI, Hal :55-60.
Soemitro,  R.A.A.  &  Suprayitno,  H.  (2018).  “Pemikiran  Awal  tentang  Konsep  Dasar Manajemen  Aset  Fasilitas”. Jurnal  Manajemen  Aset  Infrastruktur  &  Fasilitas,  Vol.  2,
Sup. 1, Juni 2018, Hal : 1-13.
SNI 03-1746-2000. Standar Nasional Indonesia  03-1746-2000.   Tata cara perencanaan dan pemasangan  sarana  jalan  ke  luar  untuk  penyelamatan  terhadap  bahaya  kebakaran pada bangunan gedung.
SNI  03-6574-2001. Standar  Nasional  Indonesia  03-6574-2001.  Tata  Cara  Perancangan Pencahayaan  Darurat,  Tanda  arah  dan  Sistem  Peringatan  Bahaya  paada  Bangunan Gedung.
Suprayitno,  H.  &  Soemitro,  R.A.A.  (2018).  “Preliminary  Reflexion  on  Basic  Principle  of Infrastructure  Asset  Management”. Jurnal  Manajemen  Aset  Infrastruktur  &  Fasilitas, Vol. 2, No. 1, Maret 2018, Hal : 1-9.