## JEPCA

## Analisis Kontingensi pada Sistem Pemakaian Sendiri PLTU Ombilin
Yulisman 1 , Fiki Rahman 2
1 Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
2 Program StudiTeknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
* Corresponding author, e-mail: yulisman@umsb.ac.id 1 , rahmanfiki96@gmail.com 2
Abstrak. Kelangsungan energi  listrik diperlukan  sebuah  manajemen energi  listrik dengan efisiensi  tinggi dan  bahan  bakar  yang mudah  didapat.  Salah  satunya  adalah  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap  (PLTU)  Ombilin  dengan  kapasitas  2  x  100  MW.  Pada PLTU  Ombilin  terdapat  sebuah  sistem  pemakaian  sendiri  yang  di  peroleh  dari  generator  ketika  pembangkit  beroperasi.  Dalam Penelitian ini dilakukan Analisis kontingensi pada sistem pemakaian sendiri yang disimulasi menggunakan software ETAP 12.6. Analisis  kontingensi  adalah  studi  tentang  keamanan  sistem  tenaga  listrik  dengan  melakukan  analisis  aliran  daya  dari  dampak sejumlah  kasus-kasus  kontingensi  seperti  pelepasan  dari  satu  atau  lebih  generator  dan  lepasnya  salah  satu  elemen  tramsmisi. Dengan  analisis  kontingensi  sebuah  sistem  tenaga  listrik  akan  dapat  dilakukan  perhitungan  terhadap  gangguan  yang  terjadi misalnya pada pemakaian sendiri suatu unit pembangkit listrik, sehingga dapat memprediksi perubahan kapasitas sistem maupun tegangan  bus  yang  tersisa  apakah  masih  bisa  dibebani  atau  sudah  mengalami  kondisi  overload.  Pada  penelitian  ini  dilakukan analisis  kontingensi  pada  sistem  pemakaian  sendiri  PLTU  Ombilin  dengan  5  skenario  untuk  melihat  hasil  tegangan  dan  indeks performa  (IP)  saat  terjadi  kontingensi  dengan  5  skenario  kemudian  dilakukan  ranking.  Berdasrkan  hasil  5  skenario  resebut didapatkan hasil didapatkan tegangan paling tinggi pada skenario-3 yaitu sebesar 6,18 kV dengan indeks performa (IP) 2.4915 dan tegangan paling rendah pada skenario-4 yaitu sebesar 6,13 kV dengan indeks performa (IP) 3.1526.
Kata kunci : Generator, Kontingensi, ETAP
Abstract. The continuity of electrical energy requires an electric energy management with high efficiency and easy-to-obtain fuel. One of them is the Ombilin Steam Power Plant (PLTU) with a capacity of 2 x 100 MW. At ombilin power plant there is a system of its own use that is obtained from the generator when the plant is operating. In this study, contingency analysis was conducted on its own system simulated using ETAP 12.6 software. Contingency analysis is the study of the safety of an electric power system by conducting a power flow analysis of the impact of a number of contingency cases such as the release of one or more generators and the release of one of the tramsmission elements. With contingency analysis, an electric power system will be able to calculate the disruption that occurs for example in the use of a power plant unit, so that it can predict changes in system capacity and the remaining  bus  voltage  whether  it  can  still  be  burdened  or  has  experienced  overload  conditions. In  this  study,  a  contingency analysis was conducted on the Ombilin PLTU's own usage system with 5 scenarios to see the results of voltage and performance index  (IP)  when  contingencies  occurred  with  5  scenarios  then  ranked.  Based  on  the  results  of  5  scenarios,  the  highest  voltage obtained in scenario-3 is 6.18 kV with a performance index (IP) of 2.4915 and the lowest voltage in scenario-4 is 6.13 kV with a performance index (IP) of 3.1526.

## Keywords: Generator, Contingency, ETAP

## PENDAHULUAN
Kebutuhan  manusia  akan  energi  listrik  semakin hari  semakin  besar,  karena  energi  listrik  adalah  energi yang  paling  dibutuhkan  untuk  mempermudah  segala aktivitas  manusia.  Indonesia  adalah  negara  yang  sedang berkembang, dan permintaan masyarakat akan kebutuhan  listrik  semakin  meningkat.  Pemerintah senantiasa  memfasilitasi  dan  menjamin  tercukupinya kebutuhan  energi listrik dengan cara membangun pusat- pusat pembangkitan listrik.
Pembangkit tenaga yang menghasilkan listrik dari uap  yang  tersedia  di  Indonesia,  salah  satunya  yaitu PLTU Ombilin sebagai tempat melaksanakan penelitian. PLTU menggunakan sumber daya alam batubara sebagai bahan  bakarnya.  Perubahan  energi  yang  terjadi  secara kimia  dengan  proses  pembakaran,  lalu  hasil  dari  proses pembakaran  tersebut  berupa  uap  panas  (energi  thermal) kemudian  dari  uap  tersebut  diubah  lagi  menjadi  energi mekanis dan terakhir diubah menjadi energi listrik.
Sistem  pemakaian  sendiri  pada  PLTU  digunakan khusus  untuk  memenuhi  kebutuhan  beban  pemakaian sendiri  dalam  siklus  PLTU.  PLTU  Ombilin  unit  1-2 memiliki transformator pemakaian sendiri yaitu unit SST ( Station  Service  Transformator )  yang  digunakan  saat menyalakan  unit  pembangkit  untuk  pertamakalinya ( start-up )  dan  masing-masing  unit  mempunyai  UAT ( Unit Auxiliary Transformer ) untuk mensuplai kebutuhan  daya  pemakaian  sendiri  yang  umumnya berupa  beban  tegangan  menengah  6  kV  serta  beban tegangan rendah 380 V.
Peneletian  ini  akan  membahas  tentang  analisa kontigensi  pemakaian  sendiri  pada  PLTU  Ombilin dengan  simulasi  mengunakan  software  ETAP  ( Electric Transient Analysis Program ).

## Batasan Masalah
Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari topik yang  telah  ditentukan  maka  penulis  memberi  batasan masalah sebagai berikut:
a. Analisis kontingensi dilakukan hanya pada sistem 6,3 kV pemakaian sendiri PLTU Ombilin unit 1.
b. Trafo daya 6,3/0,38 kV diasumsikan sebagai beban.

## Tujuan
Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  pengaruh  kontigensi  yang  terjadi pada sistem pemakaian sendiri PLTU Ombilin.
2. Untuk  memperoleh  performansi  indeks  dari  akibat kontingensi  pada  sistem  pemakaian  sendiri  PLTU Ombilin.
3. Untuk  mengevaluasi  dan  melakukan  perbaikan  pada sistem pemakaian sendiri PLTU Ombilin.

## Landasan Teori
Penelitian  pendekatan  yang  efisien  untuk  ranking kontingensi  pada  kondisi  gangguan  saluran  berdasarkan stabilitas  tegangan.  Teknik  kompensasi  dilakukan  pada perhitungan  kontingensi  untuk  setiap  kemung-kinan yang terjadi. [1] Penelitian dilakukan menggunakan aplikasi MATLAB  dengan  bantuan  dua  indeks  kinerja  penting (daya  aktif  dan  daya  reaktif)  yang  mengidentifikasi tingkat  keparahan  sistem  karena  pemutusan  saluran. Penelitian  ini  bertujuan  mendapatkan  hasil  perhitungan yangdiurutkan  sesuai  nilai  IP,  dimana  nilai  IP  terbesar merupakan kontingensi dengan resiko paling tinggi pada sistem tersebut. [2] “ Power System Contingency Analysis:  A Study of Nigeria’s  330  kV  Transmission  grid ”.  Simulasi kontingensi  dilakukan  pada  generator  atau  saluran transmisi  yang  terpasang  di  sistem  dengan  beberapa kemungkinan yang ada. Data hasil penelitian berisi nilai- nilai System  Line  Overload  Index (SLOI)  digunakan sebagai  penunjuk  saluran  yang  memegang  peranan penting pada sistem saat terjadi gangguan. [3]

## Keandalan Sistem Tenaga Listrik
Keandalan  suatu  sistem  tenaga  listrik  ditentukan oleh  penilaian  kecukupan  ( adequacy  assessment )  dan penilaian  keamanan  ( security  assesment ).  Penilaian kecukupan  berkaitan  dengan  kemampuan  sistem  untuk memasok  energi  listrik  ke  pelanggan  yang  memenuhi persyaratan  dengan  cara  yang  memuaskan.  Penilaian keamanan  berkaitan  dengan  kemampuan  sistem  tenaga listrik  untuk  tetap  mampu  bertahan  akibat  adanya gangguan  yang  mendadak  seperti  hubung  singkat  atau hilangnya  elemen  sistem  yang  tak  dapat  diantisipasi. Keandalan  dan  keamanan  sistem  tenaga  listrik  dapat dicapai  dengan  melakukan  operasi  sistem  yang  toleran terhadap  keluarnya  salah  satu  elemen  sistem  ( single outage ) ataupun keluarnya lebih dari satu elemen sistem ( multiple  outage ).  Artinya,  dengan  keluarnya  salah  satu elemen sistem (atau lebih) seharusnya tidak menyebabkan keluarnya elemen sistem secara bertingkat ( cascading  outage )  yang  mengakibatkan  pemadaman sebagian atau pemadaman total.
Kontingensi Kontingensi adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh kegagalan atau pelepasan dari satu atau lebih  generator  atau  transmisi  (lepasnya  salah  satu elemen).  Gangguan  yang  terjadi  pada  sistem  dapat menimbulkan  perubahan  aliran  daya  pada  sistem  tenaga listrik.  Perubahan  daya  yang  terjadi  berbeda-beda tergantung  letak  titik  gangguan.  Saat  terjadi  perubahan aliran daya, terjadi perubahan kuat arus pada saluran dan perubahan  tegangan  pada  bus.  Oleh  karena  itu, diperlukan  analisis  untuk  menguji  bus  dan  saluran  yang paling  kritis  terhadap  gangguan.  Untuk  mengevaluasi unjuk  kerja  dan  keandalan  sistem  tenaga  listrik  dapat dilakukan  dengan  menggunakan  analisis  kontingensi. Analisis kontingensi adalah perhitungan yang digunakan untuk  mengevaluasi  pengaruh  gangguan  terhadap kelayakan  perubahan  tegangan  bus  dan  aliran  daya saluran,  dengan  membandingkan  aliran  daya  dalam kondisi normal dengan dalam kondisi kontingensi.

## Pembagian Analisis Kontingensi
Analisis  kontingensi  tunggal  ( single  contingency ) merupakan  analisis  kontingensi  setelah  terputusnya aliran  listrik  ( outage )  pada  salah  satu  bagian  sistem, artinya  tidak  terjadi  dua  pemutusan  secara  bersamaan. Pemutusan  dapat  terjadi  karena  salah  satu  saluran  atau transformator  lepas  dari  sistem,  generator  lepas,  atau terjadi pergeseran pembangkitan.
Analisis  multi  kontingensi  ( multiple  contingency ) merupakan  apabila  terjadi  dua  kontingensi  tunggal berturut-turut atau simultan, perhitungan perubahan arus yang  mengalir  melalui  setiap  saluran  dapat  dilakukan dengan  mengkombinasikan  faktor-faktor  distribusi  dari kontingensi  tunggal  yang  sudah  dihitung  lebih  dahulu pada studi kontingensi tunggal.

## Seleksi Kontingensi
Untuk  melakukan  pengelompokan  saluran  maka diperlukan  suatu  parameter  yang  dapat  dipakai menghitung  seberapa  parah  pengaruh  saluran  tersebut pada  sistem  tenaga,  performasi  indeks  daya dapat memenuhi kebutuhan ini.
Definisi  performasi  indeks  daya adalah sebagai berikut :
(1)
dimana:
= performasi indeks daya
P   = daya yang mengalir pada saluran P max = kapasitas maksimum daya pada saluran
Bila nilai lebih dari 1 maka nilai ini dikatakan overload dan bila dibawah 1 maka saluran tersebut baik-
baik saja, semakin besar nilai semakin jelek kondisi dari suatu sistem tenaga listrik.
Performasi  indeks  tegangan  pada  bus  digunakan untuk  identifikasi  pelanggaran  batasan  (tegangan  lebih), yang terjadi pada bus.
Persamaan performasi indeks tegangan :
2
1 min max ) .( 2  
         pq N i i i inom i V V V V V PI (2)
dimana:
PI V = performasi indeks tegangan pada bus
V i = tegangan bus i setelah terjadi kontingensi (N-1), kV
V i min = batas tegangan minimum
V i max = batas tegangan maksimum
V i nom = rata-rata dari V i max dan V i min N pq = jumlah bus beban
Jumlah  nilai  performasi  indeks  daya  dan  nilai performasi  indeks  tegangan  pada  saluran  transmisi dengan persamaan dibawah:
P V PI PI
PI  
dimana:
PI = performansi indeks
PI V = performasi indeks tegangan
PI P = performasi indeks daya
Setelah  nilai  performasi  indeks  diperoleh  maka dibuat  sebuah  daftar  peringkat  dimana  saluran  yang memiliki  nilai  PI  tertinggi  berada  di  peringkat  pertama dan  saluran  yang  memiliki  nilai  PI  terendah  berada  di peringkat  terakhir.  Untuk  melihat  bagaimana  kondisi sistem  tenaga  listrik  setelah  terjadi  kontingensi  (N-1) pada  salah  satu  elemen  sistemnya  maka  secara  umum digunakan  nilai  performasi  indeks  (PI)  tersebut.  Nilai performasi  indeks  ini  akan  berubah-berubah  sesuai dengan  kondisi  pembebanan.  Semakin  besar  nilai  PI yang  dihasilkan  maka  kondisi  sistem  tenaga  listrik  akan semakin buruk (tidak andal dan tidak aman).

## Proses Kerja Pemakaiaan Sendiri PLTU Ombilin
Pada  waktu  unit  start  up,  catu  daya  pemakaian sendiri  diambil  dari  sistem  150  kV  melewati  SST  dan diturunkan  menjadi  6,3  kV,  lewat  6  kV station  board disalurkan  ke bus  duct A  (memakai  SB  A/B  atau  SUB A/B)  dan  selanjutnya  disalurkan  ke  alat-alat  bantu tegangan  6  kV,  dan  alat-alat  bantu  tegangan  380/220  V melalui 380/220 V MCC (alat bantu station maupun alat bantu  unit).  Setelah  output  generator  lebih  dari  10  % maka alat bantu unit disuplai dari output generator lewat UAT  ( breaker 6  kV  UAT  A/B close dan breake r  SUB A/B open pada  waktu  yang  bersamaan)  dan  beban station  tetap  disuplai  dari  SST.  Beban  awal  atau kebutuhan  awal  pemakaian  sendiri  dayanya  dipasok langsung  dari  transformator.  Untuk  kebutuhan  beban low voltage digunakan transformator tenaga bantu untuk
menurunkan  tegangan  menjadi  380  V  yaitu  PS (Pemakaian  Sendiri).  Beban  medium  voltage  yang disuplai  langsung  oleh  UAT  adalah  motor-motor  6  kV yang  berada  di  unit  bus  6  kV,  sementara  beban  low voltage  yang disuplai oleh UAT  adalah MCC, peralatan emergency, dan ESB yang berada di unit bus 380 V.

## METODOLOGI PENELITIAN
Gambar 3.1 Diagram flowchart

## HASIL DAN PEMBAHASAN Skenario 1
Dilakukan  simulasi  kontingensi  dengan  kondisi normal  pada  sistem  pemakaian  sendiri  PLTU  Omblin yaitu  dengan  kondisi  generator  dan  sistem  beroperasi dengan  normal  dan  SST  ( Service  Station  Transformer ) dengan  keaadaan  tidak  beroperasi,  bertujuan  untuk melihat  bagaimana  profil  tegangan  sistem  pemakaian sendiri PLTU Ombilin saat disimulasikan pada Software Etap 12.6.
Dari hasil simulasi diperoleh :
( Performance index daya):
( Performance index tegangan) :
Maka untuk PI Performance index :

## Skenario 2
Melakukan  simulasi kontingensi dengan  skenario, yaitu  kondisi  generator  dan  SST  ( Service  Station Transformer )  dalam  keeadaan  tidak  beroperasi.  Untuk tegangan  beban  pemakaian  sendiri  PLTU  Ombilin langsung  dari  sistem  melalui  trafo  GT  ( generator transformer ). Tujuan skenario 2 ini, untuk melihat profil tegangan  sistem  pemakaian  sendiri  PLTU  Ombilin ketika saat generator tidak beroperasi
Dari hasil simulasi diperoleh :
( Performance index daya):
( Performance index tegangan):
Maka untuk PI Performance index :

## Skenario 3
Melakukan  simulasi  kontingensi  dengan  skenario yaitu kondisi generator, trafo GT ( generator transformer ) dan trafo UAT ( Unit Auxilliary Transformer )  dalam  keadaan  tidak  beroperasi  kemudian mengoperasikan trafo SST ( Service Station
Transformer ).  Bertujuan  untuk  melihat  profil  tegangan sistem pemakaian sendiri PLTU Ombilin saat unit PLTU Ombilin  dalam  keaadan  stop  dan  untuk  tegangan langsung  dari  sistem  melalui  trafo  SST  ( Service  Station Transformer ).
Dari hasil simulasi diperoleh : ( Performance index Daya):
( Performance index tegangan) :
Maka untuk PI Performance index :

## Skenario 4
Melakukan  simulasi  kontingensi  dengan  skenario yaitu  kondisi  generator  dan  trafo  UAT  ( Unit  Auxilliary Transformer )  dalam  keadaan  beroperasi  untuk  kondisi sistem  dalam  keadaan black  out dimana  untuk  kondisi trafo  GT  ( generator  transformer )  dan  SST  ( Service Station  Transformer )  dalam  keaadaan  tidak  beroperasi. Bertujuan  untuk  melihat  profil  tegangan  sistem
pemakaian  sendiri  PLTU  Ombilin  saat  ada  ganguan  di sistem black  out dan  generator  hanya  mensuplay  untuk pemakaian sendiri PLTU Omblin.
Dari hasil simulasi diperoleh : ( Performance index Daya):
( Performance index tegangan) :
Maka untuk PI Performance index :

## Skenario 5
Melakukan  simulasi  kontingensi  dengan  skenario yaitu  kondisi  sistem  dalam  keaadaan black  out. Untuk kondisi generator, trafo SST ( Service Station Transformer )  dan  untuk  trafo  UAT  dalam  keadaan beroperasi. Untuk trafo UAT ( Unit Auxilliary Transformer )  dan  GT  (generator  transformer)  dalam keadaan  tidak  beroperasi.  Bertujuan  untuk  mengetahui profil  tegangan  sistem  pemakaian  sendiri  PLTU  Ombili saat  ada  ganguan  pada  trafo  UAT  ( Unit  Auxilliary Transformer )  yang  mana  trafo  UAT  sebagai  pensuplay untuk  pemakaian  sendiri.  Untuk  tegangan  pemakaian sendiri  di  lakukan  melalui  sistem  melalui  trafo  SST ( Service Station Transformer ).
Dari hasil simulasi diperoleh hasil : ( Performance index Daya):
( Performance index tegangan) :
Maka untuk PI Performance index :

## Pembahasan
Dari  hasil  perhitungan ( Performance  index daya), ( Performance index tegangan) dan Performance  Index (PI),  dibuat  ranking  dari  hasil  lima skenario simulasi kontingensi yang telah dilakukan.
1).  Ranking ( Performance index daya) Tabel 4.1. Ranking ( Performance Index Daya) Rank Skenario PI P 1 2 0,475 2 4 0,475 3 1 0,473 4 5 0,392 5 3 0,376 Dari  tabel  4.1.  diketahui  nilai
( Performance Index daya)  sistem  pemakaian  sendiri  PLTU  Ombilin dari  nilai  tertinggi  sampai  terendah.  Berdasarkan  hasil Performance index daya tertinngi terjadi pada skenario 2
dan  4  yang  memiliki  nilai Performance  index daya sebesar  0,475  dan  hasil Performance  index daya terendah  terjadi  pada  skenario  3  dengan  nilai Performance index daya sebesar 0,376.
2).  Ranking ( Performance index tegangan) Tabel 4.2. Ranking ( Performance Index tegangan) Rank Skenario PI V 1 2 3,9036 2 5 3,1748 3 4 2,6776 4 1 2,6776 5 3 2,1155
Dari  tabel  4.2.  dapat  diketahui  nilai ( Performance index tegangan)  sistem pemakaian sendiri PLTU  Ombilin  dari  nilai  tertinggi  sampai  terendah. Berdasarkan  hasil Performance  index tegangan  tertingi terjadi pada skenario 2 yang memiliki nilai Performance index tegangan  sebesar  3,9036  dan  hasil Performance index tegangan  terendah  terjadi  pada  skenario  3  yang memiliki  nilai Performance  index tegangan  sebesar 2,1155.
3).  Rangking PI ( Performance Index )
Tabel 4.3. Ranking (PI) Performance Index Rank Skenario PI 1 2 4,378 2 5 3,5446 3 4 3,1526 4 1 3,1506 5 3 2,4915
Dari  tabel  4.3.  dapat  diketahui  nilai  (PI) Performance  Index sistem  pemakaian  sendiri  PLTU Ombilin,  yang  di  dapat  dari  hasil  penjumlahan Performance  index daya  dengan Performance  index tegangan  di  dapat  hasil  dari  nilai  tertinggi  sampai terendah. Untuk nilai Performance index tertinggi terjadi pada  skenario  2,  dengan Performance  index sebesar 4.378 dan untuk nilai Performance index terendah terjadi pada  skenario  3,  dengan Performance  index sebesar 2.4915.  Untuk  5  skenario  yang  telah  di  lakukan berdasarkan  (SPLN  T6.001:  2013  Tegangan  Standar) untuk  sistem  pemakaian  sendiri  PLTU  Ombilin  masih dalam batas aman saat terjadi kontingensi.. Dimana nilai tegangan yang diperbolehkan pada pengoperasian sistem tenaga  listrik  maksimum  +10%  dari  tegangan  nominal dan  batas  minimum  sebesar  -10%  dari  tegangan nominal,  maka  batasan  paling  tinggi  6,6  kV  dan  paling rendah 5,4 kV.

## SIMPULAN
1. Setelah dilakukan lima kali simulasi (skenario) maka didapatkan  tegangan  paling  tinggi  pada  skenario-3 yaitu sebesar 6,18 kV dengan PI ( Performance Index ) 2.4915 dan  tegangan  paling  rendah  pada  skenario-4 yaitu sebesar 6,13 kV dengan PI ( Performance Index ) 3.1526.
2. Dari  nilai  tegangan  tertinggi  dan  terendah  diatas berdasarkan  standar  tegangan  yang  dipersyaratkan yaitu  nilai  tegangan  yang  diperbolehkan  pada pengoperasian sistem tenaga listrik maksimum +10% dari  tegangan  nominal  dan  batas  minimum  sebesar -10%  dari  tegangan  nominal,  maka  batasan  paling tinggi  6,6  kV  dan  paling  rendah  5,4  kV  (SPLN T6.001:  2013  Tegangan  Standar).  Berdasarkan  hasil simulasi  yang  telah  dilakukan  PLTU  Ombilin  masih dalam batas normal saat terjadi kontingensi.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  P. R. Bijwe, D. P. Kothari, and S. M. Kelapure, “ An Efficient  Approach  for  Contingency  Ranking  based on  Voltage  Stability ,”  Int.  J.  Electr.  Power  Energy Syst., vol. 26, no. 2, pp. 143–149, 2004.
[2]  N. Raj and R. J. Gupta, “ Contingency Analysis of 5 Bus  Sub-Station  System :  A  Case  Study ,”  Int.  J. Innov.  Res.  Sci.  Eng.  Technol.,  vol.  5,  no.  9,  pp. 15947–15952, 2016.
[3] C  J.  Nnonyelu ,  B.  O.  Anyaka  &  T.  C.  Madueme, “Power  System  Contingency  Analysis:  A  Study  of Nigeria’s 330 KV Transmission Grid”, in Proceedings  of  the  4th  Electrical  Engineering National  Conference  on  Energy  Sources  for  Power Generation ”,  Nsukka,  pp.  248  -256,  July  21  –  22, 2013.
[4]  A.  J.  Wood,  B.  F.  Wollenberg,  and  G.  B.  Sheble, Power  Generation,  Operation and  Control , 3rd  ed. Hoboken,  New  Jersey:  John  Wiley  &  Sons,  Inc., 2013.
[5]  Indra  Syahputa,  Mahdi  Syukri,  &  Rakhmad Syafutra  Lubis, Studi  Analisis  Kontingensi  pada Jaringan  Interkoneksi  150  kV  Sub  Sistem .  Jurnal Online Teknik Elektro, Vol.2 No.4.,2017
[6]  Febry  Johan  Palasworo,  Anang  Widiantoro. Analisis  Kontingensi  Saluran  Tranmisi  Pada Jaringan  150  kV  Surabaya  Selatan.  Tersedia http://journal.um-surabaya.ac.id/ . Diakses 18 November 2021.
[7]  D.  Tri  and  A.  Sari,  “ Analisis  Kontingensi  Sistem Tenaga  Listrik  di  PT  PLN  (  Persero  )  P3B  Jawa Bali  APB  Jawa  Barat ,”  Pros.  Semin.  Nas.  Tek. Elektro Inform., pp. 265–310, 2015.
[8]  Alsthom,  Gec.  1995.  Motor.  PT.PLN  (Persero) Pembangkitan Ombilin.
[9]  Marsudi,  D.  (2016). Operasi  Sistem  Tenaga  Listrik Edisi 3. Yogyakarta: Graha Ilmu .
[10] Pusat Pendidikan dan Pelatihan.2013. Pengoperasian PLTU. Suralaya : PT.PLN (Persero).