## EVALUASI  KUAT  PENERANGAN  DI  RUANG
PRAKTIKUM

## LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

## Nita Nurdiana
Dosen Tetap Yayasan pada Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang Email: nita78nurdiana@gmail.com

## ABSTRAK
Intensitas  penerangan  pada  suatu  ruangan  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  ruangan  tersebut. Ruang praktikum pada sebuah laboratorium haruslah memenuhi standar yang direkomendasikan yaitu 300-500lux. Hasil penelitian ini menunjukkan kuat penerangan pada ruang praktikum di laboratorium Terpadu Universitas PGRI Palembang  diperoleh nilai intensitas rata-rata sebesar 105.08 lux – 252.17 Lux  saat  lampu  ruangan  di  nyalakan  dan  98.36  lux  –  156.95  lux  saat  lampu  ruangan  padam,  masih rendah dan tidak memenuhi menurut standar SNI 03-6575-2001. Hal ini dapat disebabkan kurangnya pencahayaan buatan yang dipasang disetiap ruangan serta tata letak lemari atau rak yang menghalangi masuknya  cahaya  alami  ke  setiap  ruang  terutama  pada  meja  atau    tata  letak  gedung  yang  terhalang oleh perpohonan sehingga cahaya alami yang masuk kedalam gedung tidak memenuhi setiap ruang.
Kata Kunci : Kuat Penerangan, Laboratorium,penerangan alami

## ABSTRACT
Room’s Illumination must comply with the requirements of the room. Illumination standart of apractical  laboratoryis. 300-500 lux.This research indicatesthe illumination of the room laboratoryin PGRI University of Palembang obtained the average intensity when lights turned on is 105.08 lux – 252.17 Lux and 98.36 lux – 156.95 lux whenthe lights isturn off. The illumination is too low and it’s notstandarized according to SNI 03-6575-2001. It can be due to the lack of artificial lighting installed in  every  room  as  well  as  the  layout  of  the  cabinets  or  shelves  that  obstruct  natural  light  into  each room  especially  on  the  table  or  the  layout  of  the  building  is  hindered  by  trees  so  the  natural  light entrance of the building did not meet any space.
Keywords : Illumination, Laboratories, natural lightning,

## PENDAHULUAN
Laboratorium  merupakan  salah  satu  tempat  kerja  yang  kegiatannya  berlangsung  pada  pagi hingga sore hari, dimana kegiatan  riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, pengujian, pembacaan alat ukur  dilakukan  dalam  laboratorium.  Penerangan  yang  baik  sangat  diperlukan  agar  kegiatan  di laboratorium berjalan lancar.
Obyek  yang  terlihat  oleh  mata  akan  terlihat  dengan  jelas  apabila  ruangan  tersebut  memiliki penerangan yang baik.  Mata lelah yang sering dialami oleh manusia diantaranya disebabkan karena penerangan yang kurang baik, sehingga ruangan akan terlihat redup. Mata lelah dapat menyebabkan kinerja  yang  menurun,  pekerja  menjadi  kurang  produktif,  rendahnya  kualitas  kerja,  menimbulkan kesalahan  dalam  pekerjaan  hingga  timbulnya  kecelakaan.    Berdasarkan  SNI  03-6575-2001,  kuat penerangan yang baik pada suaru laboratorium adalah 500 Lux

## TINJAUAN PUSTAKA
Agar  kegiatan  dan  aktivitas  dapat  berjalan  dengan  baik  diperlukan  penerangan  yang  baik., sehingga benda-benda dan seluruh peralatan yang akan digunakan akan terlihat dengan baik. Hal ini akan    menimbukan  rasa  nyaman  bagi  pekerja  dalam  melaksanakan  pekerjaannya.  Penerangan  yang kurang  dalam  suatu  ruangan  dapat  menyebabkan  daya  kerja    dan  kenyamanan  menurun,  sebaliknya penglihatan  juga  akan  terganggu  apabila  penerangan  pada  suatu  ruangan    terlalu  terang.  Intinya penerangan  pada  suatu  ruangan  mempengaruhi  aktivitas  kerja,  penglihatan  dan  psikologis  pekerja (Sukawi,2013).  Pada beberapa kasus pekerjaan dengan tingkat kesulitan dan membutuhkan ketelitian sangat membutuhkan penerangan yang baik. (Dedy Haryanto,2008).
Berdasarkan SNI 03-2396-2001 dengan memanfaatkan warna langit-langit yang terang akan menghasilkan penerangan alami dalam ruangan. Suatu ruangan dapat dikatakan memiliki penerangan alami  yang  baik  apabila  cahaya  dapat  masuk  kedalam  ruang  sehingga    pada  siang  hari  ruangan tersebut  tidak  gelap,  penerangan  di  dalam  ruangan  tersebut  merata  namun  tidak  menyilaukan  yang dapat  menyebabkan    berkurangnya  kenyamanan  pengguna.  Hal  yang  sama  juga  menjadi  kriteria pencahayaan alami yang baik menurut Tregenza (2011). Lebih lanjut Tregenza juga mengungkapkan terdapat  beberapa kesalahan yang biasa terjadi pada suatu perancangan penerangan alami yaitu  silau yang  dihasilkan  dari  cahaya  langsung,  cahaya  terpantul,  kontras  yang  dihasilan  dari  cahaya  yang terlalu terang ataupun terlalu gelap.

## Besaran Penerangan
Beberapa hal yang diperhitungan dalam suatu penerangan adalah fluks cahaya, intensitas cahaya, kuat  penrangan  dan  luminansi.  Standar  kuat  penerangan  dan  daya  listrik    pada  ruang    institusi pendidikan  telah  diatur  dan  direkomendasikan  dalam  SNI  03-6197-2001.  Dalam  SNI  tersebut dijelaskan  rekomendasi  minimal  dari  tingkat  pencahayaan  ruangan  disesuaikan  dengan  fungsinya. Tingkat pencahayaan rekomendasi untuk sebuah ruang kelas adalah 250 Lux, sedangkan  untuk ruang laboratorium tingkat pencahayaan minimal adalah 500 lux [2] [3].

## Karakteristik Lampu Listrik
Cahaya sinar UV akan dipancarkan dari sebuah lampu fluoresen (TL = tubelair lamp) Lampu jenis ini memiliki 0,4 Pa.

## Gambar 1. Lampu Fluoresent/TL
Bahan  fluoresen  berada  pada  bagian  dalam  tabung  lampu.  Dengan  menambahkan  senyawa aktivator kedalam bahan fluoresen sehingga dapat menghasilkan sinar tampak dari sinar ultra violet. Umur  elektroda  pada  lampu  fluoresen  akan  berumur  lebih  panjang  karena  di  dalam  tabung  terdapat inert dan merkuri.  Selain dapat mengendalikan  evaporasi dan ionisasi merkuri, pada temperatur yang rendah keberadaan gas tersebut dapat memudahkan lewatnya arus didalam tabung khususnya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Universitas  PGRI  Palembang  memiliki  sebuah  gedung  lima  lantai,  dimana  empat  lantainya diperuntukkan sebagai ruang laboratorium. Rangan yang dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah ruang Praktikum yang berada di lantai 1 ruang 101, 102, 103, 104, 105, 106 dan lantai 2 Ruang  201, 202,  203,  204,  205,  206.  Sebelum  melakukan  evaluasi  terhadap  kuat  penerangan  pada  ruang praktikum  tersebut,  dilakukan  observasi  terhadap  ruangan    tersebut.  Selanjutnya  dilakukan pengukuran  kualitas  pencahayaan,  apakah  sudah  sesuai  standar  SNI  atau  tidak.  Jika  tidak  sesuai standar SNI yaitu 300-500 lux maka selanjutnya dihitung kembali jumlah luminer yang sesuai standar dan menentukan susunan luminer tersebut agar pendistribusian cahayanya dapat merata.

## HASIL DAN ANALISA
Penerangan yang bersumber dari matahari dan pemasangan lampu pada langit-langit ruangan menjadi  sumber  utama  penerangan  ruang  praktikum  di  Laboratorium  Universitas  PGRI  Palembang gambar  2  dan  gambar  3  di  bawah  ini  merupakan  perwakilan  gambaran  tata  ruang  dan  tata  letak sumber  penerangan  ruang  praktikum  Laboratorium  Terpadu  Universitas  PGRI  Palembang  dapat dilihat pada gambar dibawah ini dalam hal ini yang mewakilinya adalah ruang 101 lantai 1.
Gambar 2. Gedung Laboratorium Terpadu Universitas PGRI Palembang
Gambar 3. Tata Ruang dan Tata Letak Sumber Penerangan Ruang 101
Lantai 1 Gedung Laboratorium Universitas  PGRI Palembang
RUANG 101 HIDROLOGHY L9 L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 M M 2 PA N J A N G R U A N GA N = 9 M 2 m 2 m 1,5 m
2,1m 2,1 m
Lebar Ruangan = 7,2 m 1,5 m 2 ,5 m 2 ,5 m 1,5 m 0,9 m 3,4 m 1,2 m 1,12 m 1,2 m
Tabel 2. Spesifikasi pengukuran Data Ruangan Nomor Ruang Data ruangan p/m l/m t/m ФL/l ∑arm ∑L R w R p R m Jla Tb 101 9 7,2 3 4x1050 9 4x9 0,5 0,7 0,3 0,1 0,72 102 9 7,2 3 4x1050 9 4x9 0,5 0,7 0,3 0,1 0,72 103 9 7,2 3 4x1050 9 4x9 0,5 0,7 0,3 0,1 0,72 105 9 7,2 3 4x1050 9 4x9 0,5 0,7 0,3 0,1 0,72 106 9 7,2 3 4x1050 9 4x9 0,5 0,7 0,3 0,1 0,72 201 9 7,2 3 4x1050 9 4x9 0,5 0,7 0,3 0,1 0,72 202 9 7,2 3 4x1050 9 4x9 0,5 0,7 0,3 0,1 0,72 203 9 7,2 3 4x1050 9 4x9 0,5 0,7 0,3 0,1 0,72 205 9 7,2 3 4x1050 9 4x9 0,5 0,7 0,3 0,1 0,72 206 9 7,2 3 4x1050 9 4x9 0,5 0,7 0,3 0,1 0,72 Tabel 3 . Hasil pengukuran intensitas Penerangan Ruang Praktikum Pada Laboratorium Terpadu Universitas PGRI Palembang Nomor Ruang Hasil perhitungan Intensitas Penerangan (Lux) Intensitas Penerangan Hasil Pengukuran Saat Lampu Nyala Rata-rata Intensitas Penerangan Hasil Pengukuran Saat Lampu Nyala Intensitas Penerangan Hasil Pengukuran Saat Lampu Padam Rata-rata Intensitas Penerangan Hasil Pengukuran Saat Lampu Padam 08.00- 12.00 12.00- 16.00 19.00- 20.00 08.00- 12.00 12.00- 16.00 19.00- 20.00 101 195.66 214 321,5 136 223.83 149 259 0,59 136.2 102 195.66 236 359,5 161 252.17 159 274,5 0,98 144.83 103 195.66 210 188,5 148,5 182.3 144,5 150 0,58 98.36 105 195.66 251 376 149,5 258.83 232 238 0,84 156.95 106 181.94 237,7 349 126 237.57 169,5 185,7 0,57 118.59 201 181.94 221,7 359,7 201 106.35 188 130.4 0,66 106.35 202 181.94 209,3 277 202 105.08 139,7 175 0,55 105.08 203 195.66 176 261,5 203 133.5 160 240 0,50 133.5 205 195.66 192 228,5 205 107.39 133 188,5 0,67 136.2 206 158.53 198 334,75 206 113.08 149,5 189 0,73 113.08
Gambar 4.Grafik Kuat penerangan ditiap-tiap titik di Ruang Praktikum

## LaboratoriumTerpaduUniversitas PGRI Palembang
Tabel 4.Persentase Hasil Perhitungan Dan Pengukuran Lampu
Nomor Ruang % Hasil perhitung an (Lux) % Intensitas Penerangan Hasil Pengukuran Saat Lampu Nyala % Rata-rata Intensitas Penerangan Hasil Pengukuran Lampu Nyala % Intensitas Penerangan Hasil Pengukuran Saat Lampu Padam % Rata-rata Intensitas Penerangan Hasil Pengukuran Lampu Padam 08.00 - 12.00 12.00 - 16.00 19.00 - 20.00 08.00 - 12.00 12.00 - 16.00 19.00 - 20.00 101 39.13 42,8 64,2 27,2 44.73 29,8 51.8 11,8 31.13 102 39.13 47,2 71,9 32,2 50.43 31,8 54,9 19,6 35.43 103 39.13 42 37,7 29,7 36.47 28,9 30 11,6 23.5 105 39.13 50,2 75,2 29,9 51.77 46,4 47,6 16,8 36.9 106 36.38 47,54 69,8 25,2 47.53 33,9 37,14 11,4 27.5 201 36.38 44,34  71,94  25,34 47.21 37,6 26,08 13,2 25.63 202 36.38 41,86 55,4 26,46 41.24 27,94 35 11 24.65 203 39.13 35,2 52,3 24,6 37.37 32 48 10 30 205 39.13 38,4 45,7 32,5 38.87 26,6 37,7 13,4 25.9 206 31.7 39,6 66,95 27,3 44.62 29,9 37,8 14,6 27.43 0 50 100 150 200 250 300 101 102 103 105 106 201 202 203 205 206 Il lu m in asi (Lu x) Hasil perhitungan Intensitas Penerangan (Lux) Rata-rata Intensitas
Penerangan  Hasil
Pengukuran Saat Lampu
Nyala Rata-rata Intensitas
Penerangan Hasil
Pengukuran Saat Lampu Padam
Gambar 5.Grafik Persentase kuat penerangan ditiap-tiap titik di Ruang Praktikum Laboratorium Terpadu Universitas PGRI Palembang
Dari  Tabel  hasil  pengukuran  terhadap  kuat  penerangan  rata-rata  dari  tiap  ruang  lab  yang dipergunakan  oleh  mahasiswa  besarnya  berbeda-beda.  Rata-rata  hasil  pengukuran  yang  telah dilakukan,  menurut  standar  penerangan  SNI  16-7062-2004  terlihat  bahwa  ruang  Praktikum laboratorium Terpadu Universitas PGRI Palembang    baik untuk pemakaian biasa  masih rendah atau untuk pemakaian khusus masih belum mencukupi yaitu berkisar 300-500 Lux.
Untuk  pengukuran  waktu  pagi,  iluminasi  rata-rata  untuk  ruang  101  lantai  1  pada  saat  lampu menyala adalah  214  lux dan untuk pengukuran waktu siang, pada saat lampu menyala adalah 321, 5 lux dan pada saat lampu padam adalah 259 lux, dan untuk pengukuran pada waktu malam pada saat lampu menyala adalah 136 lux dan pada saat lampu padam adalah 59 lux , dan pada ruang 201 lantai 2 iluminasi rata-rata  untuk pengukuran pada waktu pagi  pada saat lampu menyala adalah  221,7  lux dan  pada  saat  lampu  padam  adalah  188  lux,  dan  untuk  pengukuran  pada  awaktu  siang,  pada  saat lampu menyala adalah  359,7 lux dan pada saat lampu padam adalah 130,4 lux, dan untuk pengukuran pada waktu malam, pada saat lampu menyala adalah 126,7 lux dan pada saat lampu padam adalah 66 lux.
Dari  hasil  pengukuran  yang  dilakukan  pagi  dan  siang  menunjukan  bahwa  iluminasi  rata-rata untuk  ruang  laboratorium  Universitas  PGRI  Palembang    dari  hasil  pengukuran  pada  saat  lampu menyala  belum  memenuhi  standar  yang  telah  di  tetapkan  oleh  SNI  03-6575-2001  sebesar  300-500 lux, meskipun ruangan tersebut memilik pencahayaan alami dan buatan.
Sistem  pencahayaan  di  Laboratorium  Terpadu  Universitas  PGRI  Palembang  tidak  memenuhi standar  yang  telah  ditetapkan  oleh  SNI  03-6575-2001,  hal  ini  disebabkan  oleh  karena  kurangnya jumlah iluminasi pada lampu atau pencahayaan buatan yang dipasang disetiap ruangan , tata letak rak yang  menghalangi  masuknya  cahaya  alami  ke  setiap  ruang  terutama  pada  meja,  atau    tata  letak gedung  yang  terhalang  oleh  perpohonan  sehingga  cahaya  alami  yang  masuk  kedalam  gedung  tidak memenuhi  setiap  ruang  .  Sehingga  jumlah  fluks  cahaya  yang  dihasilkan  oleh  sumber  cahaya  tidak sesuai dengan luas ruangan yang ada.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan mengganti lampu dengan jenis lampu yang mempunyai fluks cahaya yang lebih besar dan lampu yang lebih hemat energi dari pada jenis lampu yang terpasang saat ini.
0 10 20 30 40 50 60 101 102 103 105 106 201 202 203 205 206 Il lu m in asi (Lu x) % Hasil perhitungan (Lux) % Rata-rata Intensitas Penerangan Hasil Pengukuran Lampu Nyala
% Rata-rata Intensitas
Penerangan Hasil Pengukuran

## KESIMPULAN
Setiap ruang praktikum di Laboratorium Terpadu Universitas PGRI Palembang memiliki kuat penerangan yang berbeda menyesuaikan dengan fungsi dan penggunanya. Nilai Kuat penerangannya masih dibawah standar yang dianjurkan, hal ini dapat disebabkan kurangnya penerang dalam ruangan juga karena terhalangnya pencahayaan dari luar kedalam ruang,

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Standardisasi Nasional. 2001. tentang Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Alami Pada Bangunan Gedung. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional Dedy Haryanto, 2008, Kuat Penerangan (Iluminasi) Ruang Kendali Utama Untai Uji Termohidrolika Ptrkn-Batan , Sigma Epsilon ISSN 0853-9103, Vol. 12 No. 1
Evi  Puspita  Dewi,  2011, Optimasi  Sistem  Pencahayaan  Ruang  Kuliah  Terkait  Usaha  Konservasi Energi , Dimensi Interior, Vol. 9, No. 2, Desember 2011:80-88 82
Fathimah, Jusuf Thojib, M. Satya Adhitama, Rekayasa Tata Cahaya Alami Pada Ruang Laboratorium
(Studi Kasus: Fakultas Teknik Universitas Brawijaya)
https://media.neliti.com/media/publications/115813-ID-rekayasa-tata-cahaya-alami-pada-ruang- la.pdf
Sukawi, 2013, Kajian Optimasi Pencahayaan Alami pada Ruang Perkuliahan , LANTING Journal of Achitecture, Volume 2, Nomor 1, Halaman 1-8 ISSN 2089-8916.
Tregenza,  Peter  &  Michael  Wilson.  2011.  Daylighting,  Architecture  and  Lighting  Design.London:
Routledge Taylor & Francis Group.