## PERENCANAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI DESA LOLO WANO, KECAMATAN TANARIGHU KABUPATEN SUMBA BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR
I Ketut Nuraga 1 , Dewa Ayu Putu Adhiya Garini Putri 2 1,2 Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Informatika,  Universitas Pendidikan Nasional Email: 1 ketutnuraga@undiknas.ac.id; 2 adhiyagariniputri@undiknas.ac.id.

## ABSTRAK
Desa  Lolo  Wano,  Kecamatan  Tanarighu  di  Kabupaten  Sumba  Barat  merupakan  desa  yang diklasifikasikan  ke dalam daerah kritis air, terutama air bersih. Untuk mengatasi kondisi kritis air tersebut, dapat  dilakukan  melalui  rencana  pembangunan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum  (SPAM)  dengan memanfaatkan air dari sumber mata air  Wee Tame yang berada di kawasan hutan desa Lolo Wano.  Metode penyediaan air untuk penduduk desa Lolo Wano dilakukan dengan system pompa dari sumber mata air (El. +97,52  m)  menuju  Reservoir  1  (El.  +231,65  m)  dan  pengaliran  pada  pipa  transmisi  menuju  daerah  layanan memakai  system  pengaliran  gravitasi.  Pipa  pompa  memakai  jenis  pipa  galvanis  (GIV)  diameter  2,5  inch panjang 681 m.  Pipa  transmisi mepergunakan pipa HDPE (High Density Pollyetheline) dengan diameter 2,5 inch menuju ke desa Lokory sepanjang 1.428,53 m dan diameter 1,5 inch untuk desa Lolo Wano sepanjang 976 m. Sistem pompa didapat daya pompa 10,188 kW. Untuk membangkitkab daya pompa dibutuhkan arus start 68,391 Amper.
Keyword: Sistem Penyediaan Air  Minum, Sistem Pompa, Waduk

## ABSTRACT
Lolo Wano Village, located in the Tanarighu District in West Sumba is classified as a a critical water area, especially for domestic water supply. To address the critical of domestic water situation, the design of the domestic Water Provision System can utilize the water from Wee Tame Water Spring in the forest area at Lolo Wano Village. The method of the water provision for the society at Lolo Wano Village involves the pumping plant  for water spring resources (El. +97,52 m) to the  Reservoir 1 (El. +231,65 m) and then distributing it to the service area through a gravity flow system using transmissions pipes. The pump pipes are made of galvanized steel  (GIV)  with  a  diameter  of  2.5  inches  and  a  length  of  681m.  The  transmission  pipes are  made  of  High- Density Polyethylene (HDPE)  with a diameter of 2,5 inches and a length of  1.428,52 m to Lokory Village and pipes with a diameter of 1,5 inches and length to 976 m long to Lolo Wano Village. The pumping plant requires a power of  10,188 kW and generates a starting current of 68,391 Amperes.
Keyword: Domestic Water Provision System, pumping plant, reservoir

## PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Di  beberapa wilayah di Kabupaten Sumba Barat  memiliki  potensi  sumber  air  baku  yang terbatas, terutama untuk keperluan penyediaan air minum bagi masyarakat baik di perkotaan maupun  pedesaan.  Air  menjadi  salah  satu kebutuhan primer untuk mendukung kebutuhan hidup (Feby et al., 2017). Salah satu desa yang kesulitan air adalah Desa Lolo Wano di  Kecamatan  Tanarighu  Kabupaten  Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.
Ancaman  krisis  air  di  wilayah  desa  ini sudah  menjadi  isu  utama  yang  harus ditangani(Pamungkas et al., 2023; Wigati et al., 2015).  Pemerintah  Kabupaten  mempunyai tanggung  jawab  moral  untuk  memberikan kemudahan  kepada  masyarakatnya  dalam menikmati  hidup  yang  layak,  dimana  salah satunya memberi kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan air minum. Kabupaten  Sumba  Barat  adalah  sebuah kabupaten  yang  terletak  di  provinsi  Nusa Tenggara Timur, beribu
kota di
Waikabubak(Liliwori,  2021).  Mempunyai  12 kecamatan  dengan  luas  daratannya  4.051,9 kilometer  persegi.  Dalam  upaya  memenuhi pelayanan akan air bersih di Desa Lolo Wano maka  Kabupaten  Sumba  Barat  melakukan rencana Pembangunan Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM).
Pokok  permasalahannya  di  desa  Lolo Wano adalah kebutuhan air bersih sangat sulit (Sutrisno  &  Heryani,  2019) .  Hal  ini  berkaitan dengan ketersediaan sumber air yang terbatas dan  terutama  pada  musim  kemarau.  Dampak kekeringan  di  musim  kemarau  yang  terjadi semakin memperparah kehidupan masyarakat pedesaan  di  desa  Lolo  Wano  Kecamatan Tanarighu  Sumba  Barat  karena  struktur geologi,  topografi  dan  morfologi  lahan  yang membuat penyediaan air bersih sulit diperoleh.

## 2. Tujuan Pengabdian
Tujuan  pengabdian  ini  adalah  untuk membuat dokumen teknis perencanaan untuk pembangunan system penyediaan  air minum (SPAM)  mata  air  Wee  Tame  di  Desa  Lolo Wano,  Kecamatan  Tanarighu,  Kabupaten Sumba Barat.

## 3. Solusi  Penanganan
Beradasarkan  rencana  manfaat  sistem dan berdasarkan kondisi topografi dan sistem sosial yang ada di daerah studi, maka cakupan sistem desain jaringan air minum di desa Lolo Wano adalah :
a. Bronkaptering dan penampungan awal
b. Sistem  Pompa  (pumping  plant)  dan  pipa pompa sepanjang 681,47 m
c. Reservoir I (R.I) di Desa Lolo Wano
d. Jaringan  Pipa  Primer  sampai  Bangunan Pembagi dengan pengaliran gravitasi.
e. Jaringan pipa sepanjang 1.428,53 m menuju desa Lokori dengan pengaliran gravitasi.
f. Jaringan pipa sepanjang 976  m menuju desa di sekitar lokasi mata air dengan pengaliran gravitasi.
g. Bak-bak  tampungan  untuk  pelayanan masyarakat.
h. Keran Pelayanan
Gambar 1. Skema Sistem SPAM Lolo Wano Sumber : Hasil Analisis Lapangan
4. Rangkuman Kajian Teoritik a. Proyeksi Jumlah Penduduk
Proyeksi pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan metode Geometric Rate of Growth (Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor: 18/PRT/M/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum, 2007)
P n = P o (1 + r) n
Dengan :
P n = jumlah penduduk pada tahun n P o = jumlah penduduk pada tahun dasar. r  = angka pertumbuhan penduduk (%) n  = periode waktu dalam tahun
b. Standar Kebutuhan Air Penduduk
Ma. Wee Tame + 97,520 Reservoir I + 231,65 Rumah Pompa 681,47 Ø = 2,5' Ø = 2,5' Ø = 1,5' Ø = 1,5' Ø = 2,5' Ø = 1,5' 295,50 1133.03 422,56 126,00 427,44 Keterangan : Pipa Distribusi MA. Wee Tame Rumah Pompa Resevoir + 196,84 + 147,55 + 130,01 + 133,62 ke Lokori
Berdasarkan  tipe  kawasan  pedesaan, maka  besarnya  kebutuhan  air  minum    untuk masyarakat  ditetapkan  sebesar  60 – 90
lt/dt/hr(Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor: 18/PRT/M/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, 2007) .

## c. Sistem Pengaliran Pipa
Pada perencanaan saluran  pipa, pengaliran air dianggap  sebagai  aliran  tetap  dan  seragam (steady  uniform  flow). Dalam  perhitungan dimensi saluran dapat  dipakai rumus Strickler sebagai berikut (KP-03, 1986 )
Q = A . V            ...................... (1)
V = K. R 2/3 . I 1/2 ...................... (2)
Dengan : Q = debit  rencana saluran (m 3 /dt). V = kecepatan aliran (m/dt). K = koefisien Strickler. R = jari-jari hidrolis (m) I   = kemiringan dasar saluran
d. Prinsip Energi Pada Pengaliran Pipa
Persoalan pengaliran pipa dapat diselesaikan  dengan  menggambarkan  garis energi (energy line) dan garis tekanan (hydraulic line) dengan menerapkan persamaan Bernoully (Wigati et al., 2015) .
g V P Z g V P Z 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 + + = + +   ........ (3)
Dengan : H   =  total head (m) P    =   tekanan (t/m 2 ) V    =  kecepatan (m/dt) Z    =  tinggi potensial (m) g    =   gaya gravitasi (m/dt 2 )
e. Perencanaan Sistem Pompa
Sistem  pompa  dimaksudkan  untuk menaikkan air dari elevasi yang lebih rendah ke elevasi  yang  lebih  tinggi.  Kriteria  pemilihan jenis pompa didasarkan pada beberapa kriteria seperti  debit  rencana,  tinggi  head  pompa, kedalaman air sumber dan sebagainya.

## f. Debit Rencana Pompa
Besarnya debit rencana
pompa dipengaruhi  oleh  jumlah  unit  pompa,  lama
operasi pompa dan debit kebutuhan air selama 24 jam. Debit pompa dihitung dengan rumus   :
( ) dt / m t Q Q 3 24 r = ................... (4)
Dengan : Q r = debit rencana pompa (m 3 /dt) Q 24 = debit aliran untuk kebutuhan air selama 24 jam (m 3 /dt) t   = lama operasi pompa (dt)
Daya Yang Dibutuhkan Pompa Dalam perhitungan daya yang
dibutuhkan  pompa  dapat  dihitung  dengan rumus berikut (Putra, 2018)
n r H Q P h r 0 81 , 9    = ........ (5)
H t = H s + H d ........ (6) Dengan : P  =  daya pompa dan daya air (kW) Q r =  debit pompa (m 3 /dt) H t =  head total pompa (m) H s =  perbedaan elevasi muka air   (head statis), (m)
H d =  kehilangan tinggi dinamis pompa (m) r ho =  rapat massa air (t/m 3 ) η =  efisiensi pompa (0,80)

## 5. Hasil dan Manfaat Kegiatan
Hasil  dari  kegiatan  adalah  tersedianya dokumen pengabdian masyarakat berupa hasil perencanaan  system  jaringan  air  minum sedangkan  manfaat  kegiatan  ini  adalah menyiapkan sarana dan prasarana penyediaan system air minum (SPAM) bagi penduduk desa Lolo Wano, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.

## METODE PELAKSANAAN

## 1. Sasaran Pengabdian
Sasaran  dari  kegiatan  pengabdian  ini adalah seluruh masyarakat di desa Lolo Wanu mendapatkan pelayanan air minum.

## 2. Tahapan Pelaksanaan
Tahapan  pelaksanaan  dapat  dijelaskan dengan bagan alir di bawah ini.
a.  Koordinasi    dan  Sosialisasi  dengan  Kepala Desa  dan  perangkat  desa  terkait  lainnya didampingi  Dinas  PUPR  (dalam  hal  ini Subdin  Cipta  Karya)  Kabupaten  Sumba Barat  langsung  melakukan  kunjungan lapangan
Gambar 2. Kordinasi dan Sosialiasi Kegiatan b.  Survey  lapangan  ke  lokasi  mata  air  Wee Tame  desa  Lolo  Wano,  Kecamatan Tanarighu bersama Tim Dinas PUPR untuk melihat kondisi dan potensi mata air.
Gambar 3. Survey Kondisi dan Potensi Mata Air
c. Membuat BM (Benk March) dan CP (Control Point)  sebagai  titik  acu  penentukan  elevasi sistem  jaringan  air  minum  yang  akan direncanakan dan dibangun yang pengerjaannya melalui partisipasi masyarakat.
Gambar 4. Masyarakat aktif membantu membuat BM dan CP
d. Mengadakan pengukuran topografi untuk mwngetahui  kountur  daerah  sebagai  dasar penetapan  elevasi  saluran  dan  bangunan untuk sarana penyediaan air minum.
Gambar 5. Masyarakat aktif ikut membantu kegiatan pengukuran topografi
3. Proses pengabdian kepada masyarakat dan teknik analisis yang digunakan.
Proses  pengabdian  dilakukan  dengan metode pendekatan  koordinatif dengan pihak Pemerintah (Dinas PUPR dan Desa Dinas) dan secara  langsung  ke  masyarakat  penerima manfaat  air  untuk  melakukan  inventarisasi kebutuhan air minum serta penyediaan system sarana  dan  prasarananya.  Sedangkan  teknik analisis  yang  digunakan  adalah  analisis kuantitatif  untuk  menghitung  besarnya kebutuhan  air  penduduk  serta  untuk mendapatkan  besaran-besaran  teknis  terkait dengan  SPAM  desa  Lolo  Wano,  Kecamatan Tanarighu, Sumba Barat.

## HASIL DAN PEMBAHAAN

## 1. Potensi Sumber Air
Dari  hasil  pengukuran,    diketahui  debit mata air besarnya sekitar 7,74 lt/dt dan mampu dimanfaatkan  guna  memenuhi  kebutuhan  air minum penduduk di desa Lolo Wano. Dari hasil pengukuran  topografi,  elevasi  mata  air  berada pada ketinggian +92,45 m dpal yang berada di Dusun II desa Lolo Wanu.

## 2. Tingkat Pertumbuhan Penduduk
Dari analisis diperoleh tingkat pertumbuhan  penduduk  di  desa  Lolo  Wanu, Kecamatan  Tanarighu  sebesar  0,73  %,    maka diasumsi tingkat pertumbuhan penduduk di desa daerah layanan  sebesar 1,00 %.
No J umlah No J umlah No J umlah No J umlah No J umlah 1 7 21 7 41 4 61 7 81 4 2 7 22 7 42 11 62 9 82 6 3 3 23 10 43 7 63 4 83 6 4 8 24 4 44 3 64 3 84 5 5 11 25 7 45 4 65 5 85 9 6 5 26 3 46 5 66 6 86 10 7 5 27 4 47 5 67 12 87 10 8 7 28 7 48 8 68 2 88 4 9 8 29 4 49 7 69 14 89 6 10 7 30 7 50 8 70 9 90 5 11 4 31 8 51 9 71 8 91 5 12 4 32 7 52 11 72 6 92 6 13 2 33 5 53 5 73 4 93 6 14 7 34 7 54 7 74 8 94 5 15 2 35 8 55 6 75 7 95 8 16 3 36 8 56 3 76 5 96 3 17 6 37 8 57 5 77 4 97 5 18 10 38 6 58 3 78 1 98 8 19 4 39 6 59 4 79 5 20 6 40 12 60 7 80 6 Total K es eluruhan =609 P enduduk Total Total DAT A P E NDUDUK  DE S A L OL OWANU DUS UN II Total 116 135 122 125 111 Total Total 69 68 67 71 70 72 74 73 75 77 76 78 79 80 81 82 84 83 85 86 87 88 89 92 91 90 93 95 97 98 96 94 LAGENDA :  Rumah :  Jalur Pipa :  Jalan Raya :  BM :  CP :  Gorong-Gorong Jalan :  Jalan Setapak C P .3 C P .2 C P .1 G E R E J A B E T H E L IN D O N E S IA MA B M .2 B M .1 2 3 1 K E P A L A D E S A 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 5 7 9 11 13 15 17 19 21 31 33 30 36 29 28 27 26 25 24 23 34 35 32 39 40 41 43 37 38 42 44 45 46 47 48 G E R E JA K R IS T E N S U M B A 53 55 57 59 61 63 49 50 51 52 P U S K E S M A S D E S A 54 56 58 60 62 64 65 66 Tabel 2. Data penduduk desa Lolo Wano dan sebarannya
Sumber : Kantor Desa Lolo Wano, 2021

## Gambar 6. Sebaran rumah penduduk dan group pelayanan kebutuhan air

## 3. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk
Di lokasi perencanaan kondisi penyebaran penduduk  bisa  dibilang  tidak  merata,  karena kondisi  topografi  daerah  yang  berbukit. Diketahui terdapat 80 KK dengan jumlah jiwa sebanyak  609  jiwa.  Jumlah  penduduk  yang
akan  diperhitungkan  dalam  perencanaan  ini diproyeksikan  sampai  tahun  2045  dengan jumlah penduduk 1.197 jiwa.
Tabel 1. Proyeksi Jumlah Penduduk
No Blok Utama KK Blok Jml. Pddk Proyeksi Penduduk (Jiwa) Jiwa (2020) 2025 2030 2035 2040 2045 1 Kelom pok I Blok  A, B, C, D 173 192 214 239 251 273 2 Kelom pok II Blok  E, F, G, H 196 219 244 272 286 311 3 Kelom pok III Blok  J, K, L, M 135 151 168 187 197 214 4 Kelom pok IV Blok  N, O, P, Q 106 118 131 146 153 167 5 Kelom pok V Blok  R, S, T 147 163 182 203 213 232 Jml 756 843 939 1047 1100 1197
Sumber : Hasil Perhitungan.

## 4. Kebutuhan Rencana Air Bersih
Pada  studi  ini  ditetapkan  katagori kebutuhan  air  penduduk  untuk  standar pedesaan  sebesar  90  lt/or/hr.  Tingkat kehilangan air di jaringan sebesar 20 %. Dengan proyeksi  sampai  tahun  2045  maka  kebutuhan air minum untuk desa Lolo Wanu disediakan sebesar 5,0 lt/dt.

## Tabel 2. Kebutuhan Air Penduduk
Sumber : Hasil Perhitungan.
Untuk keamanan terhadap penyediaan air bagi  penduduk  baik  untuk  air  minum  dan ternak serta kebutuhan air lainnya  maka debit rencana dari sumber akan diambil sebesar 5,0 lt/dt.

## 5. Sistem Saluran Pipa
Diameter  pipa  tranmisi  dihitung  beradasarkan persamaan kehilangan tinggi mayor dan kehilangan
No Blok Utama
KK Blok
Kebutuhan Air (lt/dt)
2025 2030 2035 2040 2045 1
Kelomp ok I Blok  A, B, C, D 0,24 0,27 0,30 0,31 0,34 2 Kelomp ok II Blok  E, F, G, H 0,27 0,30 0,34 0,36 0,39
3 Kelomp ok III Blok  J, K, L, M 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27
4 Kelomp ok IV Blok  N, O, P, Q 0,15 0,16 0,18 0,19 0,21 5 Kelomp ok V Blok  R, S, T 0,20 0,23 0,25 0,27 0,29 Jumlah 1,054 1,174 1,308 1,376 1,497
tinggi minor diabaikan. Pipa dari mata air sampai ke reservoir 1 (R.1) dipakai pipa galvanis (GIV) karena daerah  hutan  berbukit  sepanjang  681,47  m  dengan diameter  2,5  inc.  Pipa  transmisi  ke  daerah  layanan desa Lokori memakai pipa HDPE sepanjang 1.428,5 m  dengan  diameter  2,5  inch  dan  pipa  transmisi menuju daerah layanan ke Dusun II desa Lolowano sepanjang  976,00  m  memakai  pipa  HDPE  dengan diameter 1,5 inch.

## 6. Volume dan Dimensi Rencana Reservoir
Untuk  perhitungan  dimensi  reservoir, reservoir harus dapat menampung volume air sesuai  dengan    kebutuhan  air  netto  ditambah dengan factor kehilangan 20 % selama satu hari kebutuhan. Reservoir  I  di  Desa  Lolo  Wano (Sistem Gravitasi) mempunyai volume rencana sebesar 144,00 m 3 , dengan dimensi :  7 x 10 x 2,5 m 3

## 7. Sistem Pompa
Besarnya debit rencana
pompa dipengaruhi  oleh  jumlah  unit  pompa,  lama operasi  pompa,    debit  kebutuhan  air  total selama  24  jam.  Dengan  menetapkan  efisiensi pompa  sebesar  0,8  diperoleh  daya  pompa SPAM Lolo Wano : a. debit rencana 0,005 m 3 /dt
b.  Head  statis  sebesar  136,50  m  dan  Head dinamis  sebesar  29,87  m.  Jadi  head  total sebesar 166,327 m
c.  Daya  yang  daya  pompa  yang  diperlukan sebesar 10,188 kW.
d. Untuk pompa II dengan debit rencana 0,0075 m 3 /dt  dan  head  total  46,586  m  diperlukan daya pompa sebesar 4,280 kW.
e.  Terkait  dengan  pembangkitan  daya  pompa dibutuhkan arus start 68,391 Amper.

## KESIMPULAN
Dari  pembahasan  di  atas  dapat  ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.  Kebutuhan  air  penduduk  dihitung  dengan standar  untuk  kebutuhan  penduduk pedesaan.  Dengan  memperhatikan  factor kehilangan 20 %, maka kebutuhan air untuk Desa  Kutuh  sebesar  2,5  lt/dt  dan  desa Madenan sebesar 5,0 lt/dt.
2.  Untuk jaringan pipa di hutan dipakai pipa GIV dan di system pedesaan memakai pipa HDPE.  Untuk  pipa  sistem  pompa  dengan diameter  Ø  2,5”  (681,47  m)  dan  jaringan tranmisi  jalur  1  (B-C-D)  ke  desa  Lokori
berdiameter  Ø 2,5” (50 mm), sedangkan ke desa daerah bawah lokasi mata air jalur  2 (C – E) sepanjang 976 m berdiameter  Ø 1,5”
(38,1  mm).
3.    Reservoar  dibuat  dengan  material  beton bertulang  dengan  volume  144  m3  dan dimensi :
7 x 10 x 2,5 m 3
4.  Untuk  pompa  membutuhkan  daya  sebesar 10,188 kW
5.  Untuk sistem kelistrikannya, arus start yang dibutuhkan  adalah  68,391  Amper  dengan besar tegangan 220 volt.

## DAFTAR PUSTAKA
Feby, A., Lambertus Tanudjaja, M., & Wuisan, E.  M.  (2017).  PERENCANAAN  SISTEM PENYEDIAAN  AIR  BERSIH  DI  DESA SOYOWAN KECAMATAN RATATOTOK KABUPATEN MINAHASA  TENGGARA. Jurnal  Sipil
Statik , 5 (1), 31 – 40.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor:
18/PRT/M/2007 Tentang Penyelenggaraan  Pengembangan  Sistem Penyediaan Air Minum, (2007).
Liliwori, A. (2021). Organisasi Sosial Berdasarkan Institusi Sosial dan Sistem Kekerabatan .
Pamungkas, T. H., Soriata, I. K., Wiratnata, I. W.
A., & Astariani, N. K. (2023). Optimalisasi Pemanfaatan Mata Air Optimization of the Utilization  of  the  Jagasatru  Spring  for Drinking  Water  Supply  System  (SPAM) Services  in  Manggis  Village. Jurnal Rekayasa Sipil Dan LIngkungan , 7 (1), 66 – 76. https://doi.org/https://doi.org/10.1918 4/jrsl.v7i1.40081
Putra,  R.  C.  (2018).  Perancangan  Pompa
Sentrifugal  dan  Diameter  Luar  Impeller untuk Kebutuhan Air Kapasitas 60 LPM di Gedung F dan D Universitas
Muhammadiyah Tangerang. Jurnal Teknik:
Universitas  Muhammadiyah  Tanggerang , 7 (1), 15 – 25. https://doi.org/https://doi.org/10.2485
3/jk.6.2.%25p
Sutrisno,  N.,  &  Heryani,  N.  (2019).
Pengembangan  Irigasi  Hemat  Air  untuk Meningkatkan  Produksi  Pertanian  Lahan
Kering Beriklim Kering. Jurnal Sumberdaya Lahan , 13 (1), 17 – 27.
https://doi.org/https://doi.org/10.2912 2/jai.v11i2.3940 Wigati, R., Maddeppungeng, A., Krisnanto, I., Sipil, J. T., Teknik, F., Sultan, U., Tirtayasa, A.,  Jenderal,  J.,  Km,  S.,  Cilegon,  K.,  & Indonesia,  B.  (2015).  STUDI  ANALISIS
KEBUTUHAN  AIR  BERSIH  PEDESAAN SISTEM  GRAVITASI  MENGGUNAKAN SOFTWARE EPANET 2.0. Jurnal Konstruksia , 6 (2), 1 – 9.
https://doi.org/https://doi.org/10.2485 3/jk.6.2.%25p