Abstrak- Sistem  refrijerasi Cascade terdiri  dari  dua  sistem refrijerasi uap tunggal dimana evaporator dan kondensor dari kedua  sistem  tunggal  digabungkan  pada  sebuah intermediate heat  exchanger .  Sistem  refrijerasi Cascade menggunakan  dua jenis  refrijeran  temperature  tinggi  dan  temperatur  rendah dimana R-404a paling banyak digunakan di Indonesia sebagai refrijeran  temperatur  rendah  ini.  Meskipun  banyak digunakan,  R-404a  memiliki Global  Warming  Potential yang tinggi  sehingga penggunaan refrijeran alternatif yang  mampu bekerja di sistem R-404a namun tetap menghasilkan performa yang baik perlu untuk dicari. Pada penelitian ini, R-407f yang diklaim  cocok    sebagai  refrijeran  pengganti  dan  memiliki kadar  GWP  yang  rendah  digunakan  sebagai  refrijeran alternatif.  Data  pada  eksperimen  yang  dilakukan  ini didapatkan  dari  mesin  sistem  refrijerasi  Cascade,  sistem refrijerasi  dua  tahap  dimana  pada  High  stage  digunakan refrijeran  Musicool-22  (propane)  dan  menggunakan  R-407F pada  Low  stage.  Karakteristik  kerja  evaporator  low  stage diukur pada keadaan tanpa beban, dengan penambahan beban yaitu  heater  yang  dialiri  tegangan  0,  120,  180  dan  240  Volt. Hasil  yang  didapatkan  dari  pengujian  eksperimen  ini  adalah sistem  cascade  dengan  R407f  sebagai  refrijeran  tanpa mengganti  komponen  lainnya  beroperasi  dengan  lebih  baik. Dari  pengujian  didapatkan  bahwa  sistem  memerlukan  laju masa R407f yang lebih rendah sehingga lebih hemat pada rata- rata  0.001  kg/s,  Temperatur  terendah  evaporator  mencapai  - 42.5°C  dan  temperatur  kabin  -35.15°C,  Kompresor membutuhkan  daya  yang  lebih  rendah  sehingga  koefisien prestasi  rata-rata  yang  didapatkan  adalah  1.32  sementara rasio pembuangan kalor yang didapat lebih mendekati angka 1 yaitu 1.74. Efektivitas dari evaporator low stage yang didapat secara  rata-rata  99.99%,  daya  keluaran  kompresor  LS minimum  adlaah  75[W]  dan  maksimum  150[W]  sementara efisiensi isentropis kompresor LS maksimum 59.41%.
Kata  Kunci:  R-407F,  Sistem  refrijerasi  Cascade, Evaporator, Koefisien prestasi, Global Warming Potential.

## I. PENDAHULUAN
erkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  telah  berhasil melahirkan  banyak  riset  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan efisiensi  dan  performa  dalam  berbagai  bidang.  Pada  bidang refrijerasi, peningkatan efisiensi dan performan dapat dicapai salah satunya dengan penggunaan refrijeran yang lebih baik. Salah satu faktor  penting  dari  refrijeran  buatan  seperti  R-404a  dan  R-22 adalah  bahwa  ia  memiliki  potensi  pencemaran  lingkungan  karena merupakan senyawa kimia campuran yang tidak ditemukan secara alami  sementara  refrijeran  yang  alami  seperti  R-290  terbatas penggunaannya  dan  memiliki  kekurangannya  sendiri  [1].  Hal  ini menjadikan  pemilihan  refrijeran  yang  sesuai  standar  pencemaran namun  dapat  menghasilkan  performa  alat  yang  lebih  baik  sangat krusial  dan  dicari.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  meningkatkan performa  dan  memperluas  penggunaan  refrijeran.  Beberapa
penelitian  sebelumnya  telah  berusaha  melakukan  hal  yang  serupa seperti demikian.
Penilitian untuk mencari kombinasi refrijeran yang ramah lingkungan  untuk  sistem  cascade  salah  satunya  dilakukan  oleh Gulshan  Sachdeva,  dkk[2,3] dengan  menggunakan  5  pasang refrijeran yaitu dengan R-744(LCO2) pada low stage sementara R- 717,  R-290,  R-1270,  R-404a  dan  R-12  pada high  stage dengan variasi  temperature  intermediate.  Dari  penelitian  ini  didapatkan bagaimana  memasangkan  refrijeran  untuk  sistem  cascade  dan didapatkan nilai COP yang terus bertambah hingga pada satu titik maksimum  kemudian  menurun.  Diketahui  bahwa  nilai  COP maksimal juga bervariasi pada setiap pasangan refrijeran. Pasangan refrijeran  R-744  dan  R-404a  menghasilkan  COP  terbaik  yaitu 1.0045.
Penelitian  menggunakan  pasangan  refrijeran  yang  paling umum  digunakan  pada freezer komersil  yaitu  R-22  dan  R-404a dengan  variasi  temperature  intermediate  dilakukan  oleh J.J. Fioria,  dkk[4] .  Variasi  temperature  intermediate  pada  270,  273, 275,  278  dan  280  K  dilakukan  dengan  mengatur  beban pendinginan  oleh  sistem.  Dari  penelitian  didapat  bahwa  COP maksimal dari pasangan R-22 R-404a adalah 0.967.

## II. METODOLOGI PENELITIAN
Penilitian ini menggunakan alat uji sistem refrijerasi cascade seperti  pada Gambar  1 dimana  sistem  terdiri  dari  dua  sistem refrijerasi  tunggal  yang  dihubungkan  dengan  alat  penukar  panas jenis plate . Pada kasus ini, plate heat exchanger berfungsi sebagai evaporator high  stage dan  kondensor low  stage .  Sistem  ini digunakan  untuk  mendinginkan  ruangan  yang  berdimensi 980x550x430  mm  yang  terdiri  dari  lapisan  plat  Zn-Poliuretan- Kayu-Poliuretan-play Zn yang dapat diakses melalui sebuah pintu berukuran  980x550  mm  yang  terdiri  dari  lapisan  kaca,  rongga udara dan kaca.

## Pengujian Karakteristik Kerja Pada Low Stage
Sistem Refrijerasi Cascade Dengan Refrijeran R-407f Sebagai Alternatif Ramah Lingkungan Dari R-404a Dengan Variasi Beban Pendinginan
Ruben Indurain Pinnata dan Ary Bachtiar Krishna Putra Lab Pendingin dan Pengkondisian Udara, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia e-mail : arybach@me.its.ac.id
P
(b)
Gambar 1 . (a) Dimensi refrigerator box (b) Material penyusun dinding refrigerator box

## Gambar 2 Skema Sistem Refrijerasi Cascade
Pada  penelitian  ini,  kalor  dari  ruangan  memasuki  sistem dengan  bantuan  kipas  yang  digerakkan  oleh  motor  melalui evaporator low stage dan meninggalkan sistem juga dengan kipas yang  digerakkan  oleh  motor  pada high  stage. Fluida  pada  sistem digerakkan  oleh  kompresor  1[hp],  220  [volt],  50[Hz]  pada  kedua stage yang  berupa  kompresor reciprocating pada low  stage dan kompresor rotary pada high  stage .  Jenis  katup  ekspansi  yang digunakan  pada  kedua stage adalah  TXV  ( thermal  expansion valve) dengan  refrijeran bulb R-22  pada high  stage dan  R-404a pada low  stage .  Evaporator low  stage dan  kondensor high  stage adalah alat penukar panas jenis compact .
Pada  sistem  refrijerasi  cascade  ditempatkan  alat-alat  ukur untuk  tekanan  dan  temperature  pada  setiap  tahap  1-4  pada low stage dan  5-8  pada high  stage. Alat  ukur  temperature  yang digunakan adalah termokopel tipe k yang dihubungkan ke display digital sementara alat ukur tekanan menggunakan skala kecil untuk tahap 1,4,5, dan 8 sementara skala besar untuk tahap 2,3,6 dan 7. Alat ukur tambahan yang dipakai diluar sistem adalah Empat buah termokopel tambahan dipasang pada permukaan luar kabin (Ts, o), kabin sebelum evaporator (TK), kabin setelah evaporator (TE), dan lingkungan  (TL),  anemometer  untuk  mengukur  kecepatan  udara melalui  evaporator,dan  amperemeter  untuk  mengukur  arus  pada pemanas.
Pemberian  beban  pendinginan  yang  bervariasi  dilakukan dengan  pemasangan  pemanas.  Untuk  memberi  variasi  pada  kalor yang  dikeluarkan  oleh  pemanas,  pemanas  dihubungkan  dengan voltmeter.  Dengan  mengecilkan  dan  membesarkan  tegangan  yang masuk  lalu  mengukur  arus  yang  masuk  pemanas  dan  faktor dayanya  maka  didapat  kalor  yang  dibebankan  ke  sistem.  Pada eksperimen  ini  tegangan  untuk  pemanas  adalah  0,  120,  180  dan 240  Volt.  Pembebanan  dilakukan  secara  bertingkat  dan  diamati temperatur steady pada tiap pembebanan.
Refrijeran  yang  dipakai  pada  penilitian  ini  yaitu  R-407f menggantikan  R-404a  pada low stage  (LS)  dan  Musicool22 (MC22)  menggantikan  R-22  pada high  stage (HS).  R-407f
merupakan  refrijeran  yang  diproduksi  secara  khusus  oleh Honeywell TM untuk  menggantikan  R-404a  dan  diklaim  mampu memberi  performa  lebih  baik  sementara  MC22  merupakan hidrokarbon  propane  yang  diproduksi  oleh  Pertamina TM yang memiliki GWP dan ODP rendah digunakan pada high stage.
Tabel 1. Perbandingan R-407f dan R-404a R-404a R-407f Senyawa penyusun R143a/R125/R134a R134a/R125/R32 GWP 3922 1824 ODP 0 0 Keamanan ASHRAE A1-Tidak beracun & Tidak mudah terbakar A1-Tidak beracun & Tidak mudah terbakar
Pasangan  R-407f  dan  MC22  dapat  berfungsi  karena temperature  didih  R-407f  lebih  rendah  dari  MC22  dan  R-407f memiliki  konduktivitas  termal  cair  yang  lebih  tinggi  sementara MC22 memiliki konduktivias termal gas yang lebih tinggi.

## III. MODEL TERMODINAMIKA DARI SISTEM
REFRIJERASI CASCADE
Diagram skematik dari sistem refrijerasi Cascade dua tingkat di ilustrasikan pada Gambar 1. P-h diagram diberikan pada Gambar 2 hingga  Gambar  x  menampilkan  kondisi  tiap  tahapan  dari  sistem refrijerasi seperti demikian:
(1) Tahap masuk kompresor low stage
(2) Tahap masuk kondensor low stage
(3) Tahap masuk katup ekspansi low stage
(4) Tahap masuk evaporator low stage
(5) Tahap masuk kompresor high stage
(6) Tahap masuk kondensor high stage
(7) Tahap masuk katup ekspansi high stage
(8) Tahap masuk evaporator high stage
Analisa  termodinamika  dari  sistem  refrijerasi  Cascade  dua tingkat dilakukan dengan menggunakan beberapa asumsi yaitu:
i. Perpindahan  panas  melalui  pipa  dan  elemen  penyusun sistem diabaikan
ii. Perubahan energi kinetik dan energi potensial diabaikan iii. Penurunan tekanan yang disebabkan oleh pipa diabaikan iv. Analisa sistem dilakukan pada kondisi steady
v. Ekspansi pada alat ekspansi terjadi secara isoentalpi
Properti  termofisik  fluida  berupa  entalpi  dan  entropi,  dan temperature  isentropis  diperoleh  melalui  penggunaan software COOLPACK  sementara  melalui  alat  ukur  selama  penelitian diapatkan nilai  penurunan tekanan pada evaporator dan kondesor, tekanan pada tiap tahapan dan temperatur aktual untuk menghitung efisiensi isentropis kompresor.
Perpindahan panas pada evaporator low stage (Qevap) dihitung dengan persamaan:
(1)
Dimana panas yang dimunculkan oleh fan sebesar 30 Watt dan panas  pemanas  divariasikan  melalui  variasi  tegangan  yang dialirkan ke pemanas sementara nilai panas yang masuk ke sistem melalui  konduksi  dan  konveksi  dinding refrigerator  box dihitung dengan persamaan [6] :
+ ; n = sisi 1,2,3       (2)
(3) (4) Dimana persamaan untuk konduksi : + + (5) (6)
Konveksi : (7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12) Dimana bilangan Nusselt untuk plat vertical:
(13)
(14) (15)
Masa refrijeran pada low stage dihitng dengan persamaan:
(16)
Masa refrijeran pada high stage dihitung dengan asumsi seluruh panas  dari low  stage dipindahkan  ke high  stage pada  plate heat exchanger [6] :
(17)
(18)
(19)
Daya nyata kompresor (W) dapat dihituhg dengan persamaan :
Pada High stag e :
[kW]    (20)
Pada Low stage :
[kW]   (21)
W Cascade = W c_HS + W c_ LS (22)
Pembuangan kalor dari sistem melalui kondensor high stage
(Qcond) dihitung dengan persamaan :
(23) Efisiensi isentropis kompresor ( low stage dapat dihitung dengan persamaan :
(24)
Rasio pembuangan panas (HRR) dapat dihitung dengan persamaan:
(25)
Koefisien prestasi (COP) dapat dihitung dengan persamaan:
(26) (27) Efektivitas evaporator ( dapat dihitung dengan persamaan:
(28)
(29) (30) (31) (32) IV. ANALISA DAN DISKUSI
Pada  penelitian  ini  didapatkan  empat  belas  grafik  untuk menjelaskan  karakteristik  kerja  dari  sistem  cascade.  10  grafik merupakan karakteristik kerja dari sistem cascade dengan pasangan R-407f dan MC22 dan empat grafik merupakan karakteristik kerja dari  sistem  cascade  engan  pasangan  R-404a  dan  MC22.  Seluruh grafik  adalah  fungsi  beban  pendinginan  yang  terdiri  dari  beban pemanas,  beban  panas  motor  kipas  dan  beban  dari  perpindahan panas konduksi dan konveksi. Beban pemanas divariasikan dengan menghubungkan pemanas ke voltage regulator dan diatur tegangan yang  diijinkan  masuk  ke  pemanas.  Voltase  pemanas  yang
diberikan  adalah  0,  120,  180  dan  240  volt  diberikan  secara berurutan.
A. Karakteristik Kerja Cascade dengan R-407f dan MC22
(a) (b)
Gambar 3 . (a) Temperatur evaporator (b) Temperatur kabin vs Beban

## pendinginan
Temperatur  terendah  dari  evaporator  adalah  -42.475°C  dan temperature  terendah  kabin  adalah  -35.15°C.  Pemberian  beban yang kontinu pada tiap beban pendinginan menunjukan nilai steady dari  temperatur  evaporator  dan  kabin  terus  meningkat. Meningkatnya  temperatur  ini  dikareanakan  meningkatnya temperature  refrijeran  didalam  evaporator  karena  beban pendinginan yang meningkat. Pada setiap beban pendinginan nilai temperatur  evaporator  selalu  lebih  rendah  dari  temperature  kabin menunjukan  adanya  perpindahan  panas  dari  kabin  ke  dalam evaporator selama sistem bekerja.
(a)
(b)
Gambar 4. (a) Laju masa refrijeran low stage (b) Laju masa refrijeran high stage vs Beban pendinginan
Seiring meningkatnya beban pendinginan maka masa refrijeran yang bekerja pada sistem semakin meningkat baik pada low dan high stage karena penggunaan thermal expansion valve sebagai alat ekspansi. Meningkatnya laju alir masa mengurangi
Gambar 5. Rasio perpindahan panas (HRR) vs Beban pendinginan
Rasio  perpindahan  panas  adalah  perbandingan  dari  kalor yang  dibuang  keluar  sistem  melalui  kondensor  high  stage dengan kalor yang memasuki sistem melalui evaporator low stage . Nilai HRR daris sistem cenderung konstan pada nilai 1.74  dimana  nilai  HRR  semakin  baik  jika  semakin mendekati  1.  Nilai  HRR  tidak  pernah  bernilai  1  akibat kompresor yang tidak pernah bekerja secara isoentalpis.
(a)
(b)
-43 -42 -41 -40 -39 -38 -37 -36 -35 170 220 270 320
370
Te m p era tu r Ev ap o ra to r [C] Beban Pendinginan [W] -40 -30 -20 -10 0 170 220 270 320 370 Te m p era tu r Kab in [C ] Beban Pendinginan [W] 0 0.0005 0.001 0.0015 0.002 170 220 270 320 370 La ju m asa
R407 f [kg/s ] Beban Pendinginan [W]
0 0.0005 0.001 0.0015 0.002 170 220 270 320
370
La ju Ma sa MC2 2[ kg/s ] Beban Pendinginan [W] 1.6 1.8 170 220 270 320 370 H RR Beban Pendinginan [W] 0 1 2 3 4 5 6 150 200 250 300 350 CO P BEBAN PENDINGINAN [W] COP LS COP HS 1.28 1.3 1.32 1.34 1.36 170 220 270 320
370
COP
Nilai koefisien prestasi (COP) adalah  perbandingan daya berguna  dengan  kerja  yang  dibutuhkan  oleh  sistem.  Nilai COP menghasilkan kurva parabolic dan nilai maksimal dari sistem adalah 1.345. Kurva parabolic dihasilkan akibat nilai COP low stage sendiri terus  menurun  sementara  COP high stage terus  meningkat.  Fenomena  ini  sesuai  dengan penelitian Gulshan  Sachdeva,  dkk  [1] berkenaan  dengan kenaikan  jumlah  kalor  yang  masuk  dan  laju  pembuangan kalor yang tetap oleh fan dengan putaran konstan.
(a) (b)
Gambar 7. (a) Daya aktual kompresor HS dan LS vs beban pendinginan (b) Daya aktual total sistem Cascade
Daya aktual yang dibutuhkan oleh kompresor berbanding lurus dengan  masa  refrijeran  yang  diijinkan  lewat  oleh  alat  ekspansi. Pada sistem cascade, low stage membutuhkan laju masa refrijeran yang  lebih  besar  daripada high  stage menyebabkan  butuhan  daya yang  lebih  besar  oleh  kompresor.  Untuk  analisa  sistem  Cascade, maka daya aktual low dan high stage dijumlahkan. Dari penelitian didapatkan  pada  beban  maksimal,  daya  yang  dibutuhkan  adalah 238 Watt.
Gambar 8. Efektivitas evaporator low stage vs beban pendinginan
Nilai  efektivtias  evaporator  konstan  pada  nilai  99.99%. Evaporator berbeda dari alat penukar panas lain yang dipakai pada penelitian  ini  yaitu plate  heat  exchanger .  Pada  evaporator, kondesor  dan  boiler  kalor  yang  dipindahkan  antara  fluida  tidak hanya  kalor  sensible  namun  juga  kalor  laten.  Kalor  laten
menyebabkan  salah  satu  atau  kedua  fluida  berubah  fasa  selama perpindahan  panas  terjadi  di  alat  penukar  panas.  Menurut Sadiq Kakac,  dkk  [5] perubahan  fasa  menyebabkan  nilai  Cr  yaitu Cmin/Cmaks  antara  kedua  fluida  kerja  bernilai  nol  sehingga  arah aliran  tidak  mempengaruhi  nilai  efektivitas  evaporator  dan efektivitas  hanya  tergantung  dari  nilai overall  heat  transfer dan dimensi yang disebut number transfer unit .
B. Perbandingan Karakteristik Kerja dengan R-407f dan R-404a pada Low Stage dan MC22 pada High Stage Data perbandingan dengan penggunaan R-404a pada low stage didapatkan dari penelitian Asep Ramadhani [7] menggunakan sistem yang sama pada lokasi yang sama dengan sistem yang digunakan saat mengambil data dengan R-407f
(a)
(b) (c)
0 0.05 0.1 0.15 0.2 170 220 270 320 370 DA YA A KT UA L KO MPR ES O R [KW ] BEBAN PENDINGINAN [W] W LS W HS 0 50 100 150 200 250 170 220 270 320 370 W cas cad e [W] Beban Pendinginan [W] 99.999995 100 170  190  210  230  250  270  290  310  330 Ef ekt iv ita s [% ] Beban Pendinginan [W] 0.9 1.2 1.5 140 190 240 290 340 CO P BEBAN PENDINGINAN [W]  COP R404a COP R407f -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 0 0.0005 0.001 0.0015 0.002 0.0025 0.003 0.0035 0.004 130 230 330 430
Te m p eratu r Kab in [C ]
Laj u Mas a R4 07 f [kg/s ] Beban Pendinginan [W] R407f LS R404a LS Tkabin R407f Tkabin R404a 1.7 1.8 1.9 2 2.1 140 190 240 290 340 HRR BEBAN PENDINGINAN [W] HRR 407f HRR R404a
(d)
Gambar 9. (a) Perbandingan COP vs beban pendinginan dengan R-407f dan R404-a pada Low Stage
(b) Perbandingan laju masa refrijeran dan temperature kabin vs beban pendinginan dengan R-407f dan R404a pada low stage (c) Perbandingan HRR vs beban pendinginan dengan R-407f dan R404a (d) Perbandingan daya aktual dan efisiensi kompresor vs beban pendinginan dengan R-407f dan R-404a
Nilai  yang  didapat  pada  penelitian  dengan  R-407f  dibandingkan dengan  penelitian  sebelumnya  pada  sistem  yang  sama  dengan menggunakan R-404a dengan variasi beban pendinginan. Pada Gambar 9. (a) Didapatkan bahwa nilai COP rata-rata sistem dengan R-407f lebih tinggi dari sistem dengan R-404a. Nilai COP dengan  R-407f  lebih  tinggi  pada  setiap  pembebanan  dengan  R- 404a memiliki nilai maksimal 0.9 sementara R-407f memiliki nilai maksimal  1.345  sehingga  R-407f  menghasilkan  nilai  yang  lebih baik.
Pada Gambar 9. (b) Didapatkan bahwa dengan R-407f laju masa refrijeran yang lebih sedikit dapat mencapai nilai temperatur kabin yang  lebih  rendah  dari  penggunaan  R-404a.  Nilai  masa  refrijeran terus  bertambah  dan  temperature  kabin  meningkat  seiring bertambahnya pembebaban.
Pada Gambar 9. (c) Didapatkan bahwa dengan R-407f nilai HRR lebih  baik  dibandingkan  dengan  penggunaan  R-404a.  Nilai  HRR konstan dengan penambahan pembebanan dan dengan R-407 HRR berkisar  pada  nilai  1.7  sementara  dengan  R-404a  HRR  berkisar pada nilai 2.
Pada Gambar  9.  (d) Didapatkan  bahwa  pada  penggunaan  kedua refrijeran  nilai  daya  aktual  bertambah  sementara  nilai  efisiensi isentropis  berkurang  seiring  bertambahnya  beban  pendinginan. Pada  penggunaan  R-407f  dibutuhkan  daya  yang  lebih  kecil  dan efisiensi isentropis yang lebih tinggi pada setiap pembebanan.

## V. KESIMPULAN
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Nilai Heat  Rejection  Ratio atau  Rasio  Pembuangan  Kalor siklus  Cascade  dengan  penggunaan  R407f  pada low  stage konstan pada nilai 1.75, 1.73, 1.75, dan 1.735.
2. Nilai Coefficient  of  Performance atau  Koefisien  Prestasi dengan penggunaan R407f pada low stage bertambah seiring bertambahnya beban pendingingan pada nilai 1.29, 1.33, 1.33, dan 1.34 dengan COP maks 1.348 dan COP rata-rata 1.32.
3. Dengan  penggunaan  R407f  pada low  stage ,  Efisiensi isentropis LS semakin berkurang seiring bertambahnya beban pendinginan  yaitu  59.41%,  58.515%,  54.55%,  dan  54.21%, sementara  Daya  aktual  yang  diberikan  kompresor  LS bertambah yaitu 0.075 [kW], 0.09 [kW], 0.11 [kW] dan 0.15 [kW].
4. Dengan  penggunaan  R407f  pada low  stage ,  efektivitas evaporator  tetap  pada nilai  99.99%  pada  semua  pembebanan sementara kapasitas refrijerasi bertambah yaitu 173.67 [Watt], 198.68 [Watt], 244.11 [Watt], dan 319.61 [Watt].
5. Dengan  penggunaan  R407f  pada low  stage, laju  masa refrijeran bertambah dengan bertambahnya beban pendinginan,  yaitu  0.000943  [kg/s],  0.001088  [kg/s], 0.001354 [kg/s], dan 0.00179 [kg/s].
6. Dengan penggunaan R407f pada low stage maka temperature terendah  evaporator  adalah  -42.475°C  dan  -35.15°C  pada kabin.  Kedua  temperature  meningkat  dengan  bertambahnya beban pendinginan.
7. Dengan  mengganti  R404a  dengan  R407f  HRR,  COP,  dan Efisiensi isentropis lebih baik, daya keluaran yang lebih kecil oleh  kompresor,  dan  laju  masa  refrijeran  yang  diperlukan lebih kecil pada seluruh variasi pembebanan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]    Linde Group. (2015) . R407f – Genetrol® Performax TM LT.: Zero  Ozone  Depletion  Potential  Replacement  for  R22  and Lower  Global  Warming  Potential  Replacement  for  R404a.
[Online]. Tersedia:
http://www.linde- gas.com/en/products_and_supply/refrigerants/HFC_refrigera nts/R407F/index.html. Januari2015.
[2]     Linde  Group .  (2015).Refrigerants  Environmental  Data: Ozone  Depletion  and  Global  Warming.  [Online]. Tersedia:http://www.lindegas.com/en/products_and_supply/r efrigerants/HFC_refrigerants/R407F/index.html.Januari2015.
[3]    G.  Sachdeva,  V.  Jain,  dan  S.S  Kachhwaha. 2014. Perfromance  Study  of  Cascade  Refrigeration  System  Using Alternative  Refrigerants.  World  Academy  of  Science, Engineering and Technology. Volume 8, No. 3.
[4]   J.  J.  Fiori,  C.  U.  S.  Lima,  and  V.  Silveira  Junior. 2012. Theoretic-Experimental Evaluation of a Cascade Refrigeration  System  for  Low  Temperature  Applications Using  the  Pair  R22/R404a. Universidade  Estadual  de Campinas: Belem, Para, Brasil. Volume 11, No. 1-2.
[5]   S. Kakac, L. Hongtan, A. Pramuanjaroenkij. 2012. Heat Exchangers:  Selection,  Rating  and  Thermal  Design,  Third Edition. CRC  Press:  Boca  Raton,  Florida,  United  States  of America.
[6]  Incropera,  DeWitt,  Bergmann  and  Lavine. 1990. Fundamentals  of  Heat  and  Mass  Transfer. John  Willey  & Sons Inc: Chicester, England.
[7]  Ramadhani,  Asep  A. 2015. Studi  Eksperimen  Pengaruh Beban  Pendinginan  Pada  Evaporator  Low  Stage  Sistem Refrijerasi  Cascade  dengan  Intermediate  Plate  Heat Exchanger.
0 100 200 300 400 500 600 35 40 45 50 55 60 65 140 240 340 Day a Aktu al K om p re sor LS [ W]
Ef is ie n si Kompres o r LS d an H S [% ]
Beban Pendinginan [W] Efisiensi Kompresor LS R407f Efisiensi Kompresor LS R404a Daya Aktual Kompresor LS R407f Daya Aktual
Kompresor LS R404a