## FUNGSI MINYAK ISOLASI PADA TRANFORMATOR YANG BERKAPASITAS BESAR
Sabari 1
1 Dosen D3 Teknik Elektro Politeknik Harapan Bersama Jl Dewi Sartika No 71 Tegal Telp/Fax (0283) 352000

## Abstrak
Sekarang seperti kita ketahui, pada era globalisasi kebutuhan akan Tenaga Listrik cenderung sudah merupakan  hal  yang  sangat  vital,  atau  sangat  dibutuhkan.  Maka  keberadaan  Gardu  Induk  pada instalansi  listrik  PLN  khususnya,  dan  perusahaan-perusahaan  yangmembutuhkan  tenaga  listrik pada umumnya, sangat mutlakdiperlukan. Hal ini juga dilakukan pada fungsi minyak trafo. Tujuan penelitian adalah mengetahui cara pemeliharaan minyak isolasi yang baik dan benar untuk dipakai pada transformator yang berkapasitas besar. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Minyak Isolasi adalah merupakan pendingin dari pada belitan yang ada pada trafo dan sekaligus merupakan isolasi  antara  yang  bertegangan  dengan  body  trafo.   Pemeliharaan  Minyak  Isolasi  terutama pada  trafo  nomor  4  di  Gardu  Induk  Kebasen,  perlu  dilengkapi  dengan  alat  –  alat pengamanan  agar  Minyak  Transformator  bisa  selamat  /  aman  dari  gangguan  –  gangguan yang timbul. Dan Pemeliharaan minyak isolasi perlu persiapan pemikiran urutan kerja, alat– alat  bantu,  dan  pengecekan–pengecekan  seperti  minyak  minyak  transformator,  tegangan input-output, frekuensi.
Kata kunci : Transformator,Minyak isolasi,

## 1. Pendahuluan
Transformator  adalah  suatu  alat listrik  yang  dapat  memindahkan  dan mengubah  energi  listrik  dari  satu  atau lebih  rangkaian  listrik  ke  rangkaian listrik  ke  rangkaian  listrik  yang  lain melalui  suatu  gandengan  magnet  dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnet. Transformator digunakan secara  luas,  baik  dibidang  tenaga  listrik maupun elektronika.Penggunaan transformator  dalam  sistem  tenaga memungkinkan dipilihnya tegangan
yang  sesuai  dan  ekonomis  untuk  tiap- tiap  keperluan.  Misalnya  kebutuhan akan  tegangan  tinggi  dalam  pengiriman daya listrik jarakjauh.
Penggunaan transformator yang
sangat sederhana dan handal merupakan salah  satu  sebab  penting  bahwa  arus bolak-balik  sangat  banyak  digunakan untuk  pembangkit  dan  penyalur  tenaga listrik.Pada penyalur tenaga listrik
terjadi kerugian energi sebesar I 2 R watt. Kerugian  ini  akan  banyak  berkurang apabila  tegangan  dinaikkan.  Dengan demikian maka saluran-saluran transmisi tenaga listrik senantiasa mempergunaakan tegangan yang tinggi.Tegangan transmisi yang tertinggi di  Indonesia  pada  saat  ini  adalah  500 KV.  Hal  ini  dilakukan  terutama  untuk mengurangi kerugian energi yang terjadi.Menaikkan  tegangan  listrik  di pusat  listrik  dari  tegangan  generator yang biasanya 6 KV sampai 20 KV pada awal saluran
transmisikemudian mnurunkan lagi pada ujung akhir saluran ketegangan  yang  lebih  rendah  yang diJakukan dengan transformator. Dalam bidang
elektronika,
transformator  digunakan  antara  lain sebagai  gandengan  impedansi  antara sumber  dan  beban,  untuk  memisahkan satu rangkaian dari rangkaian yang lain,
untukmenghambat  arus   searah   sambil tetap    melakukan    arus    bolak- balikantara rangkaian.
Dalam  bidang  tenaga  listrik  pemakaian transformator dikelompokan menjadi :
 Transformator Daya/Tenaga.
 Transformator distribusi.
 Transformator pengukuran yang terdiri dari transformator arus dantransformator tegangan.

## 2. Metode Penelitian
Dalam  proses  penyusunan  tugas  akhir ini,  penulis  memperoleh  data-datanya melalui beberapa metode yaitu :
A. Metode Observasi (Pengamatan) Dengan  teknik  Observasi,  penulis mengadakan suatu pengamatan secara langsung dari semua peralatan yang  dikerjakan.  Dengan  metode  ini penyusun  dapat  mengetahui  secara pasti tentang peralatan tersebut.
B. Metode Literatur (Perpustakaan) metode  ini  dilakukan  dengan  cara membaca  buku-buku  literatur  yang dijadikan referensi untuk memperoleh  data.  Dengan  demikian penulis  menjadi  lebih  tahu  dan  jelas tentang  peralatan  atau  perlengkapan yang  dipasang  pada  transformator  di jaringan distribusi.
3. Hasil dan Pembahasan Tegangan Minyak Transformator Distribusi Tegangan pada Minyak Transformator distribusi selalu dinaikkan  sampai  dengan  5%.  Hal  ini dimaksudkan  agar  dapat  mengantisipasi terjadinya  drop  tegangan  pada  saluran dengan rincian sbb:
 Maksimum  3%  hilang  pada  saluran antara  pembangkit  (dalam  hal  ini Minyak  Transformator  distribusi) sampai dengan sambungan rumah.
 maksimum  1%  hilang  pada  saluran antara  sambungan  rumah  sampai dengan KWh meter.
 Maksimum  1%  hilang  pada  saluran KWh  meter  -  panel  pembagi  -  alat listrik terjauh.
Semakin  besar  rugi  daya  dalam persen, berarti semaki besar kerugian energi yang terjadi. Penyebab Gangguan Minyak Transformator
 Tegangan Lebih Akibat Petir
 Overload dan Beban Tidak Seimbang
 Loss Contact Pada Terminal Bushing
 Isolator Bocor/Bushing Pecah
 Kegagalan  Isolasi  Minyak  Minyak Transformator/Packing Bocor
Pemeriksaan Nameplate Minyak Transformator sebelum  pekerjaan  pemeliharaan Minyak  Transformator  dilaksanakan, prosedur  pelaksanaan  pekerjaan  yang pertama  dilakukan  adalah  mendata spesifikasi teknis dari Minyak Transformator tersebut dengan mengamati ( nameplate ).
Gambar 1 . Nameplate

## Pemeriksaan Secara Visual
Pemeriksaan fisik Minyak Transformator  secara  visual  meliputi pemeriksaan sebagai berikut :
 Pemeriksaan  kondisi  tangki  dari kebocoran atau akibat dari benturan.
 Pemeriksaan kondisi baut-baut
pengikat di bushing.Pemeriksaan kondisi bushing primer atau sekunder.
 Pemeriksaan valve tekanan udara.
 Pemeriksaan thermometer.
 Pemeriksaan
kondisi tap charger /sadapan. Pengukuran Nilai Tahanan Isolasi Setelah pemeriksaan secara visual dilakukan,  maka  selanjutnya  dilakukan
pemeriksaan/pengukuran  nilai  tahanan isolasi  Minyak  Transformator  dengan menggunakan  megger  (primer-body, sekunder-body  dan  primer-sekunder), sehingga dapat dipastikan jenis kerusakan dan bagian mana dari Minyak Transformator yang mengalami kerusakan. Dengan melakukan perawatan secara berkala dan pemantauan  kondisi  transformator  pada saat beroperasi akan banyak keuntungan yang didapat, antara lain:  Meningkatkan keandalan dari transformator tersebut
 Memperpanjang masa pakai
 Jika  masa  pakai  lebih  panjang,  maka secara otomatis akan dapat menghemat  biaya  penggantian  Unit Minyak Transformator. Komponen-Komponen Utama Transformator untuk  lebih  jelasnya  anda  dapat membaca artikel sebelumnya, "Komponen-Komponen  Transformator",
tapi  saya  tampilkan  sedikit  mengenai komponen utamanya saja, yaitu:
 On-load tap changer (OLTC)
 Bushing
 Insulator / penyekat
 Gasket
 Sistem  saringan  /  filter  minyak isolasi
 Valves atau katup-katup
 Relay
 Alat-alat ukur dan indikator-indikator
Pemeriksaan  Kondisi  Transformator

## Saat Beroperasi
1. Pada  saat  transformator  beroperasi ada beberapa pemeriksaan dan analisa  yang  harus  dilakukan,  antara lain: Pemeriksaan dan analisa minyak isolasi transformator, meliputi:
a. Tegangan tembus (breakdown
voltage)
b. Analisa  gas  terlarut  (dissolved  gas analysis, DGA)
c. Analisa minyak isolasi secara menyeluruh (sekali setiap 10 tahun) 2. Pemeriksaan  dan  analisa  kandungan gas  terlarut  (Dissolved  gas  analysis, DGA), untuk     mencegah terjadinya:(partial) discharges, Kegagalan  thermal  (thermal  faults), Deteriorasi / pemburukan kertas isolasi/laminasi. 3. Pemeriksaan  dan  analisa  minyak isolasi  secara  menyeluruh,  meliputi: power  factor  (cf.  Tan  δ),  kandungan air  (water  content),  neutralisation number,  interfacial  tension,  furfural analysis  dan  kandungan  katalisator negatif (inhibitor content) 4. Pengamatan dan Pemeriksaan Langsung (Visual inspections)
a. Kondisi  fisik  transformator  secara menyeluruh.
b. Alat-alat  ukur,  relay,  saringan/filter dll.
c. Pemeriksaan  dengan  menggunakan sinar infra-merah (infrared monitoring) setiap 2 tahun sekali. Tindakan yang harus dilakukan pada saat Pemeriksaan Teliti (Overhaul)
1. Perawatan  dan  pemeriksaan  ringan (Minor  overhaul),  setiap  3  atau  6 tahun.
a. on-load tap changers
b. oil filtering dan vacuum treatment
c. relays dan auxiliary devices.
2. Perawatan  dan  pemeriksaan  teliti (Major overhaul)
a. Secara  teknis  setidaknya  1  kali selama masa pakai.
b. pembersihan,  pengencangan  kembali dan pengeringan.
3. Analisa kimia
a. analisa kertas penyekat/laminasi
(sekali setiap 10 tahun)
4. Pengujian  listrik  (Electrical  Test) untuk peralatan;
a. power transformer
b. bushing primer dan sekunder
c. Transformator  ukur  (measurement transformator)
d. breaker capacitors
5. Pengujian  listrik  (electrical  test) dilakukan  setidaknya  setiap  6  -  9
tahun.  Pengujian  yang  dilakukan meliputi;
a. Doble measurements
b. PD-measurement
c. Frequency Responce Analysis, FRA
d. voltage tests
4. Kesimpulan
A. Pemeliharaan transformator distribusi  terutama  pada  lintasan jaringan,  perlu  dilengkapi  dengan alat  –  alat  pengamanan  agar Minyak Transformator
bisa selamat  /  aman  dari  gangguan  – gangguan yang timbul.
B. Pemeliharaan  transformator  perlu persiapan  pemikiran  urutan  kerja, alat–alat  bantu,  dan  pengecekan– pengecekan seperti minyak Minyak Transformator, tegangan input- output, frekuensi.
5. Daftar Pustaka
[1] Febrianti. 2009. “Pemadaman
Listrik  di  Sumatera  Barat  Hingga
Akhir Maret”. Tempo 26 Maret.
[2] Hage. “Komponen-Komponen
Transformator,”   http  :  dunia
listrik.blogspot. com200901komponen-komponen- transformator.html [26 April 2009] [3] Hamma.  (2001,  April).  Elektro Indonesia : Transformator Daya dan Cara  Pengujiannya  [25  paragraf]. 7(36). [26 April 2009].
[4] Isnanto. (2009, Januari)”Transforma tor
Distribusi,” http:
masisnanto.blogdetik.
com20090123transformator- distribusi.html [26 April 2009].
[5] Kadir, A. 1989. Transformator .
Jakarta : Gramedia.
[6] Mustafa,  D.  (2008,  November). Techno  :  Transformator  Listrik Tenaga  [35  paragraf].  [26  April 2009]