## Evaluasi Pemanfaatan PLTS Terpusat Siding Kabupaten Bengkayang

## Eriyanto
Program Studi Manajemen Energi, Magister Teknik Elektro Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura Pontianak Staf Kementerian Perhubungan Kantor KSOP Pontianak email : ery_tasura@yahoo.co.id
Abstract– PLTS  Siding  memiliki  kapasitas  setara  40 kWp  dengan  jumlah  pelanggan  yang  tersambung sebanyak 52 pelanggan dan total beban sebesar 31.700 VA.  Untuk  mengetahui  tingkat  daya-guna    PLTS Terpusat  (Off-Grid)  Siding  ditinjau  dari  kapasitas sistem  PLTS  dalam  melayani  kebutuhan  tenaga  listrik bagi  masyarakat  Desa  Siding,  perlu  melakukan  studi dan  meneliti  tentang  unjuk  kerja  dari  PLTS  Terpusat Siding  dengan  mengevaluasi  daya  yang  dibangkitkan PLTS  Siding,  menghitung  kapasitas  komponen  PLTS yang terpasang, serta analisis kelayakan investasi PLTS Siding  dengan  metode  :  Net  Present  Value  (NPV), Profitability  Index  (PI),  dan  Payback  Periode. Berdasarkan  hasil  evaluasi  kapasitas  komponen- komponen  PLTS  Siding  masih  layak  digunakan  untuk pelayanan  beban.  Perhitungan  biaya  investasi  awal untuk  PLTS  Siding  sebesar  Rp.  2.662.800.000,00, diperoleh  biaya  energi  (cost  of  energy)  PLTS  Siding sebesar  Rp.  4.600,00/kWh.  Hasil  analisis  kelayakan investasi  menunjukkan  bahwa  investasi  PLTS  Siding sebagai  sumber  tenaga  listrik  di  Kecamatan  Siding termasuk layak untuk dilaksanakan. Dengan memaksimalkan  pemanfaatan  PLTS  Terpusat  Siding melalui penambahan beban sehingga terjadi penambahan  pemakaian  energi  harian  sebesar  226,24 kWh/hari,  akan  menurunkan  biaya  energi  PLTS  Siding sebesar Rp. 4.600/kWh menjadi 3.500/kWh.
Keywords -   PLTS, insolasi matahari, charge controller, inverter, cost of energy

## 1. Pendahuluan
PLTS Siding dibangun tanggal 20 Januari 2012, dan mulai  beroperasi  tanggal  7  Mei  2013.  Sumber  dana pembangunan  PLTS  Siding  dari  PT.PLN  (Persero) Wilayah  Kalimantan  Barat.  PLTS  Siding  terletak  di Dusun  Padang,  Desa  Siding,  Kecamatan  Siding, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
PLTS  Terpusat  Siding  menggunakan Off  Grid System yang  dirancang  beroperasi  mandiri  dengan pemanfaatan array  photovoltaic saja,  dan  tidak menggunakan sumber tambahan energi lain.. Daya yang dihasilkan  dari  PLTS  tersebut  setara  40  kWp  dan  bisa melayani  100  kepala  keluarga  dengan  daya  masing- masing rumah 450  VA. Pada  saat  ini  jumlah pelanggan yang  tersambung  sebanyak  52  pelanggan  dengan  daya
total  tersambung  sebesar  31.700  VA.  PLTS  Siding dengan  tegangan  input  240  VDC  (arus  searah)  dan tegangan  output  tiga  fasa  220/380  VAC  (arus  bolak- balik)  yang dibangkitkan oleh  inverter 3 (tiga)  fasa dan langsung  didistribusikan  ke  rumah-rumah  pelanggan melalui sistem distribusi jaringan tegangan rendah.
Pada  penelitian  ini,  untuk  mengetahui  tingkat  daya- guna    pemanfaatan  PLTS  Terpusat  ( Off-Grid )  Siding ditinjau  dari  kapasitas    sistem  PLTS  dalam  melayani kebutuhan  tenaga  listrik  bagi  masyarakat  Desa  Siding diperlukan  evaluasi  unjuk  kerja  PLTS  Terpusat  Siding meliputi  kapasitas  daya,  panel  surya,  baterai,  dan inverter  yang  terpasang,  serta  analisis  kelayakan investasi  PLTS  Terpusat  Siding  dengan  metode  :  Net Present  Value  (NPV),  Profitability  Index  (PI),  dan Payback  Periode.  Disamping  itu  pada  penelitian  ini menganalisis  pengaruh  pemanfaatan  PLTS  Terpusat Siding  secara  maksimal  dengan  biaya  energi  yang dihasilkan.
2. Dasar Teori
2.1. Kapasitas Komponen PLTS
2.1.1. Jumlah Panel Surya
Daya  (watt peak )  yang  dibangkitkan  PLTS  untuk memenuhi  kebutuhan  energi,  diperhitungkan  dengan persamaan-persamaan sebagai berikut : [1]
1) Menghitung Area Array ( PV Area ) Area array ( PV  Area )  diperhitungkan  dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
PV Area = E L G av x TCF  x η PV  x η out [m 2 ] ............................. (1)
Dimana : E L = Energi yang dibangkitkan [kWh/hari]
PV Area = Luas permukaan panel surya [m 2 ] G av = Intensitas Matahari harian [kW/m 2 /hari]
TCF = Temperature coefficient factor [%]
η PV = Efisiensi panel surya [%] η out = Efisiensi keluaran [%] asumsi 0,9
2) Menghitung Daya yang Dibangkitkan PLTS (watt peak )
Dari  perhitungan  area array ,  maka  besar  daya  yang dibangkitkan  PLTS  (wattpeak)  dapat  diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :
P watt 𝑝𝑒𝑎𝑘 = PV Area x PSI x η PV [watt] ...................... (2) Dimana :
PV Area = Luas permukaan panel surya [m 2 ]
PSI = Peak Solar Insolation adalah 1.000 W/m 2 η PV = Efisiensi panel surya [%]
Selanjutnya  berdasarkan  besar  daya  yang  akan dibangkitkan (watt peak ), maka jumlah panel surya yang diperlukan,  diperhitungkan  dengan  rumus  sebagai berikut :
Jumlah panel surya = P watt 𝑝𝑒𝑎𝑘 P MPP [unit] ........................ (3)
Dimana :
P watt 𝑝𝑒𝑎𝑘 = Daya yang dibangkitkan [W P ] P MPP =  Daya  maksimum  keluaran  panel  surya [watt]

## 2.1.2. Kapasitas Charge Controller
Kapasitas Charge  controller ditentukan  dengan rumus sebagai berikut : [2] Capacity of Charge Controller =
Demand  watt  x Safety  Factor System  Voltage [ampere] ................................. (4)
Dimana safety  factor (faktor  keamanan)  ditentukan sebesar 1,25.

## 2.1.3. Kapasitas Baterai
Besar  kapasitas  baterai  yang  dibutuhkan  untuk memenuhi  konsumsi  energi  harian  dapat  dihitung dengan rumus sebagai berikut : [3]
C = N x E d V S x DOD  x η [Ah] ...................................................... (5)
Dimana :
C = Kapasitas baterai [Ampere-hour]
N = Jumlah hari otonomi [hari]
E d = Konsumsi energi harian [kWh] V S = Tegangan baterai [Volt] DOD = Kedalaman maksimum untuk pengosongan baterai [%]
η = Efisiensi baterai x efisiensi inverter

## 2.1.4. Kapasitas Inverter
Kapasitas  inverter  ditentukan  dengan  rumus  sebagai berikut : [2]
Cap. Inv = Demand watt x Safety Factor [watt] .......... (6)
2.2. Aspek Biaya
2.2.1. Biaya Siklus Hidup ( Life Cycle Cost ) Biaya  siklus  hidup  suatu  sistem  adalah  semua  biaya yang dikeluarkan oleh suatu sistem, selama kehidupannya.  Pada  sistem  PLTS,  biaya  siklus  hidup (LCC)  ditentukan  oleh  nilai  sekarang  dari  biaya  total sistem PLTS yang terdiri dari biaya investasi awal, biaya jangka  panjang  untuk  pemeliharaan  dan  operasional serta biaya penggantian baterai.

## 1) Biaya Investasi PLTS
Biaya investasi awal PLTS Terpusat Terpusat Siding Kabupaten  Bengkayang  mencakup  biaya-biaya  seperti  : biaya  umum,  biaya  pekerjaan  mekanikal  dan  elektrikal, dan  biaya  pekerjaan  sipil.  Biaya-biaya  tersebut merupakan  nilai  kontrak  untuk  pembangunan  PLTS Terpusat Terpusat Siding Kabupaten Bengkayang.

## 2) Biaya Pemeliharaan dan Operasional
Adapun  besar  biaya  pemeliharaan  dan  operasional (M)  per  tahun  untuk  PLTS  yang  akan  dikembangkan adalah sebagai berikut : [5]
M = 1% x Total biaya investasi [Rp] .......................... (7) Biaya  siklus  hidup  (LCC)  diperhitungkan  dengan rumus sebagai berikut :
LCC = C + M PW ........................................................... (8)
Dimana :
LCC =  Biaya siklus hidup ( Life Cycle Cost ).
C =   Biaya investasi awal adalah biaya awal yang dikeluarkan  untuk  pembelian  komponen- komponen  PLTS,  biaya  instalasi  dan  biaya lainnya    misalnya  biaya  untuk  rak penyangga.
MPW   =  Biaya  nilai  sekarang  untuk  total  biaya pemeliharaan  dan  operasional  selama  n tahun atau selama umur proyek.
Nilai sekarang biaya tahunan yang akan dikeluarkan beberapa  tahun  mendatang  (selama  umur  proyek), dengan jumlah pengeluaran yang tetap, dihitung dengan rumus sebagai berikut : [6]
M PW = A (1+i) n −1 i(1+i) n ...................................................... (9)
Dimana :
M PW = Nilai sekarang biaya tahunan selama umur proyek.
A = Biaya tahunan
i = Tingkat diskonto
n = Umur proyek
3) Faktor Diskonto
Faktor diskonto ( Discount factor ) adalah faktor yang digunakan  untuk  menilaisekarangkan  penerimaan- penerimaan  di  masa  mendatang  sehingga  dapat dibandingkan  dengan  pengeluran  pada  masa  sekarang. Adapun  rumus  faktor  diskonto  adalah  sebagai  berikut  : [7] DF = 1 1+i n ................................................................. (10) Dimana : DF  = Faktor Diskonto i = Tingkat diskonto
n = Periode dalam tahun (umur inverstasi)
2.2.2. Biaya Energi ( Cost of Energy )
Perhitungan biaya energi suatu PLTS ditentukan oleh biaya  siklus  hidup  (LCC),  faktor  pemulihan  modal (CRF) dan kWh produksi tahunan PLTS.
1) Faktor  Pemulihan  Modal  ( Capital  Recovery Factor )
Faktor  pemulihan  modal  diperhitungkan  dengan rumus sebagai berikut : [6]
CRF = i(1+i) n
(1+i) n −1 ........................................................... (11) dengan n adalah periode (umur) proyek.
Menurut  Wengqiang  dkk,  (2004),  perumusan biaya energi adalah sebagai berikut : [4]
COE = LCC ×CRF AKWH .......................................................... (12) Dimana :
COE  = Cost of Energy / Biaya Energi (Rp/kWh) LCC  = Biaya siklus hidup ( Life Cycle Cost ).
CRF  = Faktor Pemulihan Modal, berdasarkan pada discount rate (i).
AKWH  = Energi yang dibangkitkan tahunan (kWh/tahun)

## 2.3. Analisis Kelayakan Investasi PLTS
Kelayakan  investasi  PLTS  ditentukan  berdasarkan hasil perhitungan Net Present Value (NPV), Profitability Index (PI) dan Payback Period (PP).
2.3.1. Net Present Value (NPV)
Net Present Value (NPV) menyatakan bahwa seluruh aliran  kas  bersih  dinilai  sekarang  atas  dasar  faktor diskon ( discount factor ). Untuk menghitung Net Present Value (NPV) dipergunakan rumus sebagai berikut : [7]
NPV = NFC t 1+i t − II n t=1 ........................................... (13)
Kriteria  pengambilan  keputusan  apakah  usulan investasi  layak  diterima  atau  layak  ditolak  adalah sebagai berikut :
1) Investasi  dinilai  layak,  apabila Net  Present  Value (NPV) bernilai positif (> 0).
2) Investasi  dinilai  tidak  layak,  apabila Net  Present Value (NPV) bernilai negative (< 0).
2.3.2. Profitability Index (PI) Profitability  Index merupakan  perbandingan  antara seluruh kas bersih nilai sekarang dengan investasi awal. Teknik  ini  juga  sering  disebut  dengan  model  rasio manfaat  biaya  ( benefit  cost  ratio) .  Teknik Profitability Index dihitung dengan rumus sebagai berikut : [7]
PI = NCF t 1+i −t n t=i
II
.................................................. (14)
Kriteria  pengambilan  keputusan  apakah  usulan investasi  layak  diterima  atau  layak  ditolak  adalah sebagai berikut :
1) Investasi  dinilai  layak,  apabila Profitability  Index (PI) bernilai lebih besar dari satu (>1).
2) Investasi  dinilai  tidak  layak,  apabila Profitability Index (PI) bernilai lebih kecil dari satu (< 1).

## 2.3.3. Discounted Payback Periode
Payback  Period adalah  periode  lamanya  waktu yang  dibutuhkan  untuk  mengembalikan  nilai  investasi melalui  penerimaan-penerimaan  yang  dihasilkan  oleh proyek  (investasi).  Teknik  DPP  dirumuskan  sebagai berikut : [7]
𝐷𝑃𝑃 = 𝑌𝑒𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑚𝑒𝑛𝑡  𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑁𝑃𝑉 𝐾𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 ....... (15)
Kriteria  pengambilan  keputusan  apakah  usulan investasi layak diterima atau layak ditolak adalah : 1) Investasi dinilai layak, apabila DPP memiliki periode waktu  lebih  pendek  dari  umur  proyek  (periode cutoff ). 2) Investasi  dinilai  tidak  layak,  apabila  DPP  memiliki periode  waktu  lebih  panjang  dari  umur  proyek (periode cutoff ).
Dimana : NCF t = Net Cash Flow periode tahun ke-1 sd ke-n. II  = Investasi awal ( Initial Investment ). i   = Discount factor n   = Periode dalam tahun (umur investasi).
Year before recovery = Jumlah tahun sebelum tahun pengembalian final Investment Cost = Biaya investasi awal. NPV Kumulatif = Jumlah kas bersih nilai

## 2.4. Diagram Alir Penelitian
Evaluasi  pemanfaatan  PLTS  Siding  Kabupaten Bengkayang  dapat  digambarkan  dalam  bentuk  diagram alir sebagai berikut :

## Gambar 1.  Diagram Alir Evaluasi Pemanfaatan PLTS Siding Kabupaten Bengkayang
Mulai
Pengumpulan data :
 Intensitas Matahari harian (G av )  Temperature coefficient factor (TCF )
 Efisiensi panel surya (ηPV)
 Efisiensi Inventer (ηInv)
 Pemakaian beban/energi yang dibangkitkan (E L )
 Data speksikasi komponen PLTS Siding
 Biaya investasi awal PLTS Siding
Menentukan kapasitas komponen PLTS Siding :  Hitung area array (PV area)
 Hitung daya yang dibangkitkan (Watt peak )
 Hitung jumlah panel surya
 Tentukan kapasitas changer controller
 Hitung kapasitas baterai
 Tentukan kapasitas inventer
Menentukan biaya energi PLTS Siding :
 Tentukan biaya investasi PLTS
 Biaya pemeliharaan
 Biaya siklus hidup
 Faktor pemulihan modal
 Biaya energi
Analisis kelayakan investasi PLTS Siding :
 Tentukan Net Cash Flow, Initial Investment, Tingkat Diskonto  Hitung Net Present Value (NPV)
 Profitability Index (PI)  Discounted Payback Periode (DPP)
Selesai
Analisis :  Analisis kapasitas daya PLTS Siding  Analisis kapasitas komponen-komponen PLTS Siding
 Analisis kelayakan investasi PLTS Siding
 Analisis harga jual PLTS Siding
3. Analisis PLTS Siding
3.1. Analisis Kapasitas Daya PLTS Siding
Perhitungan kapasitas daya PLTS Siding membutuhkan  data-data  dilapangan  antara  lain  : pemakaian  energi  listrik  pelanggan  PLTS,  data  insolasi harian  matahari  dan  data  temperatur    maksimum  untuk wilayah  Kecamatan Siding  yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini :
Tabel 1. Data Perhitungan Kapasitas PLTS Siding
No Nama Data Nilai Satuan 1 Potensi Energi Matahari 4,09 kWh/m 2 /hari 2 Temperatur Maksimum 28,8 ℃ 3 Pemakaian Energi PLTS Harian 147 kWh/hari 4 Modul Panel 200 Wattpeak 5 Efisiensi Panel Surya 15 % 6 Efisiensi Keluaran 90 %
Dengan  menggunakan  data-data  pada  Tabel  1, perbandingan  besarnya  perhitungan  kapasitas  daya PLTS  Siding  dengan  kapasitas  daya  PLTS  Siding  yang terpasang  (e xisting )  dapat  ditunjukkan  pada  tabel dibawah ini :
Tabel 2. Perbandingan Kapasitas PLTS Siding
No Uraian Perhitungan PLTS Existing 1 Pwattpeak (Watt) 40.708,5 40.000 2 PV Area (m 2 ) 271,39 266,66 3 Jumlah Panel (unit) 204 200

## 3.2. Analisis Kapasitas Komponen-Komponen PLTS Siding
Berdasarkan  perhitungan  kapasitas  komponen- komponen  PLTS  Siding  yang  telah  dilakukan. Perbandingan besarnya perhitungan kapasitas komponen-komponen  PLTS  Siding  dengan  kapasitas komponen-komponen  PLTS  Siding  yang  terpasang (e xisting ) dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini :
Tabel 3. Perbandingan Kapasitas Komponen PLTS Siding
No Komponen Perhitungan PLTS Existing 1 Charge controller (Ampere) 65,79 125 2 Baterai (Ah) 360 @3.000Ah 360 @3.000Ah 3 Inverter (Watt) 25.000 30.000

## 3.3. Analisis Kelayakan investasi PLTS Siding
Untuk mempertimbangkan kelayakan investasi PLTS Siding  sebagai  sumber  tenaga  listrik  di  Kecamatan Siding,  perlu  dilakukannya  suatu  analisis  ekonomi. Kelayakan investasi PLTS Siding ditentukan berdasarkan hasil perhitungan Net Present Value (NPV), Profitability  Index (PI)  dan Payback  Period (PP), ditunjukkan pada tabel di bawah ini :
Tabel 4. Perhitungan Biaya Energi dan Kelayakan Investasi PLTS Siding Biaya Investasi PLTS (Rp) 2.662.800.000,00 Biaya Operasional dan Pemeliharaan PLTS (Rp) 26.628.000,00 Biaya Siklus Hidup (LCC) Umur Proyek (tahun) 25 Suku Bunga (%) 6,50 Biaya Pemeliharaan & Operasional ( present value ) 612.63.768,00 Total Biaya Siklus Hidup Selama 25 Tahun (Rp) Rp. 2.987.608.344,00 Biaya Energi ( Cost of Energy ) (Rp/kWh) 4.600 Analisis Kelayakan Investasi PLTS Net Present Value (NPV) Rp.  22.989.487,00 Profitability Index (PI) 1,009 Discounted Payback Periode 24 tahun 6 bulan

## 3.4. Analisis Harga Energi PLTS Siding
Biaya  energi  PLTS  Siding  sebesar  Rp.  4.600/kWh dibandingkan  dengan  biaya  pokok  penyediaan  (BPP) listrik  PLN  untuk yang besarnya  adalah  Rp. 1.457,72/kWh  (penetapan  tarif  listrik  bulan  September 2016, maka hal tersebut menunjukkan bahwa untuk saat ini  biaya  energi  PLTS  masih  lebih  mahal  dari  PLN. Untuk  menjaga  penyediaan  tenaga  listrik  pada  PLTS Siding  tetap  berlangsung  dalam  memenuhi  pasokan tenaga listrik pada Kecamatan Siding perlu diberlakukannya subsidi listrik dari Pemerintah.

## 3.5. Analisis Pemanfaatan PLTS Siding
Berdasarkan hasil analisis diatas, besarnya daya yang dapat dibangkitkan PLTS sebesar 44.444 VA sedangkan besarnya  beban  yang  terpasang  pada  PLTS  Terpusat Siding sebesar 31.700 VA atau sebesar 71% . Sehingga daya yang masih dapat disalurkan untuk melayani beban yang akan datang sebesar 12.744 VA  atau sebesar 29%. Perbandingan  besarnya  beban  yang  terpasang  dan besarnya  cadangan  daya  yang  tersedia  ditunjukkan dengan grafik pada gambar 4.3.
Gambar 2.  Grafik Perbandingan Beban dan Daya
Cadangan 72% 29 % Beban … Daya Cadangan
Diasumsikan  terjadi  penambahan  jumlah  pelanggan PLTS  Terpusat  Siding  sebanyak  28  pelanggan  dengan daya  450  VA  akan  menambah  pemakaian  energi  listrik harian  sebesar  28  x  2,83  kWh  =  79,24  kWh/hari, sehinggi  total  pemakaian  energi  listrik  harian  PLTS Terpusat  Siding  sebesar  147  kWh  +  79,24  kWh  = 226,24 kWh/hari.
Sehingga  besar  kapasitas  baterai  yang  dibutuhkan untuk  memenuhi  konsumsi  energi  harian  PLTS  Siding dengan  mempertimbangkan  hari  otonomi  selama  3  hari menjadi :
C = N x E d V S x DOD x η = 3 x 226 . 240 240x 0 , 8 x 0 , 9 = 3 . 927 , 77 Ah (yang tersedia 4 x 1000 Ah) Dengan  harga  baterai  sebesar  Rp.  3.600.000,00  per unit  akan  menambah  biaya  untuk  komponen  baterai sebesar  120  x  Rp.  3.600.000,00  =  Rp.  432.000.000,00, sehingga total investasi PLTS menjadi Rp. 3.094.800.000,00.
Biaya  pemeliharaan  dan  pemeriksaan  peralatan  dan instalasi  akan  ditetapkan  sebesar  1%  dari  total  biaya investasi awal.
M PW = 1% x Rp . 3 . 094 . 800 . 000 , 00 = Rp . 30 . 948 . 000 , 00 / Tahun Biaya  pemeliharaan  dan  operasional  (M PW )  PLTS Siding  selama  umur  proyek  25  tahun  dengan  tingkat diskonto 6,50% adalah :
M PW 6 , 50% , 25
= Rp . 30 . 948 . 000 , 00 ( 1 + 0 , 065 ) 25 − 1 0 , 65 ( 1 + 0 , 65 ) 25
= Rp . 30 . 948 . 000 , 00 3 , 8277 0 , 3138 = Rp . 377 . 503 . 704 , 00
Berdasarkan  biaya  investasi  awal  I  dan  perhitungan MPW  maka  biaya  siklus  hidup  (LCC)  untuk  PLTS Siding  selama  umur  proyek  25  tahun  adalah  sebagai berikut :
LCC = C + M PW = Rp . 3 . 094 . 800 . 000 , 00 + Rp . 377 . 503 . 704 , 00 = Rp . 3 . 472 . 303 . 704 , 00
Dengan  penambahan  pemakaian  energi  harian  sebesar 226,24  kWh/hari,  kWh  produksi  tahunan  PLTS  Siding diperhitungkan sebagai berikut :
AKWH = kWh harian x 365 [kWh] = 226 , 24 x 365 [kWh] = 82 . 578 kWh Berdasarkan  hasil  perhitungan  LCC,  CRF  dan  kWh produksi tahunan, maka besar biaya energi (COE) untuk PLTS Siding sebagai berikut :
COE = LCC × CRF AKWH = Rp . 3 . 472 . 303 . 704 × 0 , 0820 82 . 578 = Rp . 3 . 447 , 238 / kWh = Rp . 3 . 500 / kWh
Dengan memaksimalkan pemanfaatan PLTS Terpusat  Siding  melalui  penambahan  beban,  akan menurunkan  biaya  energi  PLTS  Siding  sebesar  Rp. 4.600/kWh menjadi 3.500/kWh.

## 4. Kesimpulan
Dari  evaluasi  pemanfaatan  PLTS  Siding  Kabupaten Bengkayang,  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan sebagai berikut :
1. Dengan potensi energi  matahari wilayah  Kecamatan Siding  dan  besarnya  pemakaian  energi  pelanggan PLTS  Siding,  perhitungan  daya  yang  dibangkitkan oleh  PLTS  Siding  sebesar  40.708,5  Wattpeak, dengan panel surya 200 Wp sebanyak 204 unit.
2. Berdasarkan  hasil  perhitungan  dapat  disimpulakn kapasitas komponen-komponen PLTS Siding  yaitu : charge  controller dan inverter yang  terpasang  pada PLTS  Siding  masih  jauh  diatas  dari  kapasitas maksimum yang diijinkan.
3. Perhitungan  biaya  energi  (cost  of  energy)  suatu PLTS Siding sebesar Rp. 4.600,00/kWh.
4. Hasil analisis kelayakan investasi yaitu : perhitungan NPV yang bernilai positif sebesar Rp. 22.989.487,00,  perhitungan  PI  yang  bernilai  1,009, dan perhitungan DPP sekitar 24 tahun 6 bulan.
5. Dengan memaksimalkan pemanfaatan PLTS Terpusat  ( Off-Grid )  Siding  melalui  penambahan beban  sehingga  terjadi  penambahan  pemakaian energi  harian  sebesar  226,24  kWh/hari,  akan menurunkan  biaya  energi  PLTS  Siding  sebesar  Rp. 4.600/kWh menjadi 3.500/kWh.

## Referensi
[1] Nafeh, A.E.A., 2009 Design and Economic Analysis of a Stand-Alone  PV  System  to  Electrify  a  Remote  Area Household  in  Egypt. The  Open  Renewable  Energy Journal 2 : 33-37.
[2] Muzzammir.  Md.  Naim,  Foraji  Abdullah  Al  Masum. 2014.  An  economic  Analysis  of  Solar  PV  System  in Bangladesh. Departement of Electrical and Electronics Engineering. Daffodil International University.
[3] Lynn,  PA.  2010.  Electricity  from  Sunlight  :  An Introduction  Photovoltaic. London  :  Jhon  Wiley  & Sons, Ltd.
[4] Wenqiang,  L.  Shuhua,  G.  Daxiong,  Q.,  2004.  Techno- Economic  Assesment  For  Off-Grid  Hybrid  Generation System  and  Application  Prospects  in  China. World Energy Council. London.
[5] Lazou,  and  Papatsoris.  2000.  The  Economics  of Photovoltaic  Stand-Alone  Reidential  Household  : A Case  Study  for  VariousEuropean  and  Mediterranean Locations.  Solar  Energy  Material  &  Solar  Cells  62  : 411-427
[6] Al-Qutub,  R.W.A.  2010.  “Treatment  of  Surface  Water by  Autonomous Solar-Powered Membrane Cells”(tesis). Palestine : An-Najah National University.
[7] Halim,  A.  2009.  Analisis  Kelayakan  Investasi  Bisnis. Yogyakarta : Graha Ilmu.
[8] Ariani,  Wisna  Dwi,  dkk.  2014.  Analisis  Kapasitas  dan Biaya  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS) Komunal  Desa  Kaliwungu  Kabupaten  Banjarnegara. Jurnal Transient, Vol 3, no. 2, Juni 2014.
[9] Muzzammir.  Md.  Naim,  Foraji  Abdullah  Al  Masum. 2014. An  economic  Analysis  of  Solar  PV  System  in Bangladesh. Departement  of  Electrical  and  Electronics Engineering. Daffodil International University.
[10]  Nafis,  dkk.  2015.  Analisis  Keekonomian  Penerapan Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Pada  Sistem Ketenagalistrikan  Nias. Jurnal  Ketenagalistrikan  Dan
Energi  Terbarukan,  Vol  14,  no.  2  desember  2015,  83- 94.

## Biografi
Eriyanto, lahir  di  Ketapang  pada  tanggal 18  September  1980.  Lulus  S1  tahun  2007 fakultas  Teknik  UNTAN  Jurusan  Teknik Elektro  dan  menempuh  Pendidikan  S2  di Fakultas  Teknik  Universitas  Tanjungpura sejak  tahun  2015  dan  lulus  pada  tahun 2017.  Sejak  tahun  2008  bekerja  di Kementerian  Perhubungan,  dan  sekarang ditempatkan di Kantor KSOP Pontianak.