http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v6i3.242
Cara mensitasi artikel ini: Hamzani S., As. Zulfikar Ali, A. Syarifudin (2023) Modifikasi Horizontal Roughing Filter untuk Memperbaiki Kualitas Kekeruhan Air Sungai. Buletin Profesi Insinyur 6(3) 106-112

## Modifikasi Horizontal Roughing
Filter untuk Memperbaiki Kualitas Kekeruhan Air Sungai
Pretreatment merupakan  pengolahan  awal  pada  air sungai  sangat  penting  dilakukan  untuk  menurunkan kekeruhan air baku dan dapat mengurangi penggunaan  bahan  kimia  seperti  tawas  pada  tahap pengolahan  selanjutnya. Horizontal  Roughing  Filter (HRF) merupakan salah satu model pretreatment yang dikembangkan dari Roughing Filter untuk memisahkan  partikel  tersuspensi  secara  efektif. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyisihkan  kadar kekeruhan  air  sungai  menggunakan  HRF  guna memenuhi  persyaratan  air  bersih  bagi  masyarakat dalam  rangka  meminimalisir  penyebab  kejadian stunting.  Data  Riset  Kesehatan  Dasar  (Riskesdas) mencatat 8,9 juta anak balita mengalami stunting yang disebabkan gizi buruk 40% dan tidak adanya air bersih serta  sanitasi  buruk  60%.  Target Sustainable Development  Goals (SDGs)  di  tahun  2030,  setiap negara harus memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi  yang  layak  bagi  warga.  Metode  penelitian mencakup  redesain  HRF  yang  dibuat  dari  pipa  PVC diameter 4 inci (0,1 meter), panjang 2 meter, kemudian ujicoba performance HRF untuk pengolahan air sungai secara  kontinyu.  Hasil  penelitian  menunjukkan  isi media  kain  pada  HRF  menghasilkan  penurunan kekeruhan memenuhi baku mutu air minum < 3 NTU pada  durasi  kontak  0  menit  kekeruhan  33,5  NTU menjadi  2,09  NTU  (94%),  sedangkan  durasi  kontak  5 menit kekeruhan 27 NTU menjadi 5,49 NTU (80%) dan durasi kontak 10 menit kekeruhan 38 NTU menjadi 8,59 NTU (77%). Berdasarkan hasil tersebut kecendrungan isi  media  kain  semakin  berkurang  kemampuannya seiring  dengan  lamanya  waktu  operasional  dalam menurunkan  kekeruhan  air  sungai.  HRF  dapat diaplikasi  sebagai  proses pretreatment atau  setelah proses secondary  treatment atau  dapat  digunakan pada kedua proses tersebut.
Kata kunci : Air Sungai; Kekeruhan; Media Kain; Redesain Horizontal Roughing Filter .
Diajukan:  31 Oktober 2023 Direvisi: 26 November 2023 Diterima: 18 Desember 2023 Dipublikasikan online: 22 Desember 2023

## Sulaiman Hamzani
1 Zulfikar Ali As 1
Syarifudin A. 1
1 Jurusan Kesehatan Lingkungan, Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

##  shamzenviro@gmail.com

## Pendahuluan
Kualitas  air  Sungai  Martapura  pada  beberapa  parameter menunjukkan kondisi eksisting telah melampaui baku mutu air  kelas  I  sebagai  peruntukan  air  baku  air  minum.  Sungai Martapura membentang sepanjang 80 kilometer bermuara di  Kota  Banjarmasin  dan  hulunya  berada  di  wilayah kabupaten  Banjar.  Sungai  Martapura  telah  ditetapkan sebagai badan air kelas 1 berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 05 Tahun 2007. Hasil penelitian Zubaidah  dkk  (2022),  dalam  buku  referensi,  menunjukkan nilai  BOD  2,43-2,97  mg/L  melampaui  baku  mutu  2  mg/L, COD 10,32-12,36 mg/L melampaui baku mutu 10 mg/L, TSS 47,34-76,38  mg/L  melampaui  baku  mutu  40  mg/L,  Total Coliform  22.054-28.533  jumlah/100  mL  melampaui  1000 jumlah/100 mL. Berdasarkan data, maka kualitas air sungai Martapura pada beberapa parameter telah melampaui baku mutu air kelas 1 peruntukkan air baku air minum.
Hasil  survei  di  Desa  Melayu  Tengah  Kabupaten  Banjar diperoleh  data  yaitu  sumber  air  masyarakat  untuk  mandi- cuci-kakus (MCK) berasal dari air PDAM 10%, air sumur bor 21%,  air  sumur  gali  6%  dan  air  sungai  63%.  Data menunjukkan  bahwa  tingkat  ketergantungan  masyarakat pada air sungai cukup tinggi. Air baku berasal dari air sungai umumnya mengalami kekeruhan air tinggi pada saat musim hujan  dan  apabila  tercemar  limbah  rumah  tangga  dan industri,  maka  kandungan  zat  organik  tinggi  pada  saat musim  kemarau.  Sungai  telah  menerima  beban  pencemar organik dan anorganik dari berbagai sumber pencemar yang menyebabkan penurunan kualitas air.
Hasil  uji  kualitas  air  pada  air  Sungai  Martapura menunjukkan telah terjadinya penurunan kualitas air akibat pemanfaatan air sungai sudah dimulai di bagian hulu seperti usaha  keramba  ikan,  keperluan  rumah tangga,  galian pasir dan batu koral (Raharja dkk, 2018). Data kuantitas menurut masyarakat yaitu 87% air sungai cukup sepanjang tahun, 9%
http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v6i3.242
PDAM  terbatas  pada  saat  kemarau,  4%  sumur  lebih  sering kering.  Data  kualitas  menurut  masyarakat  yaitu  41%  air sungai keruh, 29% PDAM jernih, 28% air sumur bor kadang keruh,  1% air sumur gali sangat keruh. Data penyakit yang sering  diderita  anak  yaitu  penyakit  kulit/gatal  dan  tiphus (PUI-PK BJM., 2021).
Pretreatment atau pengolahan pendahuluan merupakan pengolahan awal pada air sungai sangat penting dilakukan untuk menurunkan kekeruhan air baku dan dapat mengurangi  penggunaan  bahan  kimia  seperti  tawas  pada tahap  pengolahan  selanjutnya.  Teknologi Roughing  Filter merupakan  proses  pengolahan  air  model  lama  yang digunakan  di  masa  lalu  dan  kembali  ditemukan  untuk dikembangkan  dalam  beberapa  tahun  terakhir. Roughing Filter umumnya  digunakan  untuk  memisahkan  padatan halus dari air yang digunakan atau disandingkan dengan bak atau  tangki  sedimentasi. Roughing  Filter merupakan  filter fisik, dimana material atau zat diserap oleh bahan berpori.
Hasil  penelitian  Amir  (2023),  menunjukkan  penyisihan kadar pencemar dengan efisiensi BOD 96,96%, COD 98,03%, TSS  78,55%,  lemak-minyak  98,4%  dengan  menggunakan metode Roughing Filter isi media cangkang sawit. Roughing Filter meski  disebut  sebagai  filter,  tapi  proses  utama  yang terjadi adalah pengendapan partikel.  Model  HRF mempunyai  kapasitas  tampung  lumpur  lebih  besar  dan periode  pencucian  filter  berlangsung  1  tahun  sekali tergantung  kualitas  air  baku.  Selain  proses  fisik,  HRF memberikan  keunggulan  lain  berupa  terjadinya  proses degradasi bio-kimia dalam bentuk penurunan kadar organik air baku mendekati kisaran 70% (Hadi, 2012). Penelitian ini bertujuan  menyisihkan  kadar  kekeruhan  air  sungai menggunakan Roughing Filter model HRF untuk memenuhi persyaratan air bersih. Kebaruan penelitian ini dibandingkan penelitian  sebelumnya  terletak  pada  redesain  HRF  yang terbuat pipa PVC 4 inci, kecepatan pengaliran dikondisikan 2 m/jam  dan  menggunakan  isi  media  filter  sintetis  berupa kain.

## Metode
Penelitian  yang  dilakukan  bersifat  eksperimen  yaitu penelitian yang meredesain dan melakukan uji performance model Horizontal  Roughing  Filter (HRF)  dalam  upaya
menyisihkan  kadar  kekeruhan  air  sungai  untuk  memenuhi persyaratan  baku  mutu.  Selain  itu  dilakukan  juga pemeriksaan parameter TDS, suhu dan pH. Desain penelitian yang  dilakukan  berupa One  Group  Pretest  Posttest  Design yaitu satu kelompok subyek dilakukan pengukuran pertama ( Pretest ),  kemudian  ada  perlakuan  dan  dilakukan pengukuran  kedua  ( Posttest ).  Lokasi  penelitian  berada  di salah  satu  tempat  di  bantaran  sungai  Martapura  di  Desa Melayu  Tengah,  Kecamatan  Martapura  Timur,  Kabupaten Banjar.
Membuat Horizontal Roughing Filter (HRF)
HRF  dibuat  dari  pipa  PVC  diameter  4  inci  (0,1  meter), panjang 2 meter. Setelah pipa dipotong, disiapkan aksesoris pipa dan bahan lainnya untuk dirangkai menjadi reaktor HRF yaitu untuk setiap reaktor memerlukan Tee 4” = 1 buah, Dop 4” = 2 buah, Clean Out 4” = 1 buah, Strainer = 1 buah, SDL ¾” = 1 buah, SDD ¾” = 1 buah dan lem PVC = 1 kaleng. Selain itu diperlukan juga selang plastik fleksibel = 10 meter, rol kabel listrik, dan mesin pompa air tipe Submersible kapasitas debit 0,5 Liter/detik = 1 buah. Pembuatan HRF dapat dilihat pada Gambar 1.

## Bahan Isi Media HRF
Salah  satu  bahan  yang  digunakan  pada  ujicoba  alat  HRF adalah  menggunakan  isi  media  kain  sebagai  filter  sintetis dimasukan ke dalam pipa hingga mencapai panjang 100 cm seperti pada Gambar 2.

## Hasil dan Diskusi

## Proses Ujicoba Pengolahan Air pada HRF Isi Media Kain
Uji coba pengolahan air Sungai Martapura dengan perlakuan HRF  berisi  media  kain  panjang  100  cm,  dimulai  dengan menyedot  air  sungai  menggunakan  mesin  pompa  air  tipe Submersible (pompa celup). Untuk sampling dan pemeriksaan  kualitas  air  parameter  kekeruhan,  TDS,  Suhu dan pH dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk sampel sebelum perlakuan dan sesudah perlakukan pada 0 menit, 5 menit dan 10 menit. Kegiatan ujicoba pengolahan air sungai dapat dilihat pada Gambar 3.
http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v6i3.242
Gambar 2 Isi Media Kain pada HRF

## Pemeriksaan Kualitas Air Sebelum dan Sesudah Perlakuan
Pemeriksaan  kualitas  air  hasil  ujicoba  pada  HRF  dilakukan langsung dilapangan yaitu parameter utama kekeruhan dan parameter penunjang TDS, Suhu, pH. Kegiatan pemeriksaan kualitas  air  sebelum  dan  sesudah  perlakuan  dapat  dilihat pada Gambar 4.
Hasil ujicoba pada HRF isi media kain untuk pemeriksaan kualitas  kekeruhan  sebelum  dan  sesudah  perlakuan
disajikan pada Tabel 1 dan Gambar 5; Tabel 2 dan Gambar 6; Tabel 3 dan Gambar 7.
Berdasarkan Tabel 1 dan Gambar 5; Tabel 2 dan Gambar 6;  Tabel  3  dan  Gambar  7;  data  hasil  ujicoba  pada  HRF  isi media  Kain  yaitu  efisiensi  penurunan  kekeruhan  sebesar 94%  diperoleh  pada  durasi  waktu  kontak  0  menit  (rerata 33,5 NTU menjadi 2,09 NTU memenuhi baku mutu < 3 NTU). TDS masih memenuhi baku mutu 300 mg/L, suhu memenuhi baku mutu suhu udara ± 3 O C, dan pH juga memenuhi baku mutu 6,5-8,5.
Gambar 3 Ujicoba pengolahan air sungai dengan model

## HRF
Tabel 1 Data Hasil Pemeriksaan Kualitas Kekeruhan Sebelum dan Sesudah Perlakuan pada HRF Isi Media Kain Panjang 100 cm Durasi Waktu Kontak 0 menit
No Parameter SK 0.1 SK 0.2 SK 0.3 Rerata K 0.1 K 0.2 K 0.3 Rerata Efisiensi Penurunan Baku Mutu *) 1 Kekeruhan 38,1 32,3 30,1 33,5 2,10  1,96  2,22 2,09 94 % < 3 NTU 2 TDS 148 134 135 139 153 152 149 151,3 - 300 mg/L 3 Suhu 31,2 31,2 31,2 31,2 31,2  31,3  31,3 31,27 - Suhu udara ± 3 O C 4 pH 7,17 7,18 7,14 7,16 7,32  7,32  7,33 7,32 - 6,5-8,5 Keterangan:
SK 0.1 ; SK 0.2 ; SK 0.3 =   Hasil Pemeriksaan Sebelum Perlakuan dengan pengulangan sampling 1-2-3 K 0.1 ; K 0.2 ; K 0.3 =   Hasil Pemeriksaan Sesudah Perlakuan pada HRF isi media Kain panjang 100 cm durasi waktu kontak 0 menit dengan pengulangan sampling 1-2-3
Baku Mutu *) =  Permenkes No 2 Tahun 2023 standar baku mutu kesehatan lingkungan media air minum

## kain
http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v6i3.242
Gambar 4 Kegiatan pemeriksaan kualitas air
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penggunaan  kain sebagai  media  filter  sintetis  pada Roughing  Filter aliran Horizontal mempunyai kemampuan menurunkan kekeruhan  dengan  tingkat  penurunan  yang  bervariasi. Penggunaan media Kain sepanjang 100 cm pada HRF dengan waktu  kontak  durasi  0  menit  mampu  menurunkan kekeruhan  rerata  33,5  NTU  menjadi  2,09  NTU  memenuhi baku  mutu  <  3  NTU  dengan  efisiensi  penurunan  sebesar 94%. Sementara pada waktu kontak durasi 5 menit sebesar 80%  dan  durasi  10  menit  sebesar  77%.  Hasil  ujicoba menunjukkan  kecendrungan  kemampuan  media  semakin berkurang seiring dengan lamanya waktu operasional dalam menurunkan kekeruhan air sungai, hal ini disebabkan karena jenis  media  yang  digunakan,  panjang  media,  serta  waktu operasional  yang  mempengaruhi  penurunan  konsentrasi kekeruhan.
Waktu  operasional  serta  debit  juga  berpengaruh terhadap efisiensi penurunan kekeruhan, Dimana debit yang kecil akan menyebabkan waktu kontak kontaminan dengan media akan semakin lama sehingga penyerapan kekeruhan oleh  ketiga  media  akan  lebih  optimal.  Sedangkan  waktu operasional  juga  mempengaruhi  penurunan  kekeruhan, semakin lama waktu operasional maka semakin banyaknya partikel-partikel  penyebab  kekeruhan  akan  terendapkan, sehingga  kualitas effluent akan  semakin  baik.  Persamaan dengan  hasil  penelitian  sebelumnya  adalah  sama-sama menggunakan isi media kain, namun perbedaannya terletak pada  metode  pengaliran  dan  kualitas  air  yang  dihasilkan yaitu Upflow  Roughing  Filter (URF)  isi  media  kain  25  cm rerata suhu 28,8 O C menjadi 28,83 O C; pH 6,37 menjadi 6,57; kekeruhan  183,3  NTU  menjadi  90,8  NTU  (50,46%);  nitrat 5,73 mg/l menjadi 3,66 mg/l (36,13 %); total coliform 24.000 CFU/100ml menjadi 18.667 CFU/100ml (22,22 %).
Keterangan: SB1, SB2, 3 0s = Kualitas Kekeruhan Sebelum Pengolahan 0 menit ulangan 123 SBRR 0s = Kualitas Kekeruhan Sebelum Pengolahan 0 menit rerata SS1,2, 3 0s = Kualitas Kekeruhan Sesudah Pengolahan 0 menit ulangan 123 SSRR 0s = Kualitas Kekeruhan Sesudah Pengolahan 0 menit rerata
Gambar 5 Grafik Hasil Pemeriksaan Kekeruhan pada HRF Isi Media Kain Waktu Kontak 0 Menit
38.1 32.3 30.1 33.5 2.1 1.96 2.22 2.09 0 10 20 30 40 50 SB1 0s SB2 0s SB3 0s SBRR 0s SS1 0s SS2 0s SS3 0s SSRR 0s K e ke ru h a n ( N T U )
http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v6i3.242
Tabel 2 Data Hasil Pemeriksaan Kualitas Kekeruhan Sebelum dan Sesudah Perlakuan pada HRF Isi Media Kain Panjang 100 cm Durasi Waktu Kontak 5 menit
No Parameter SK 5.1 SK 5.2 SK 5.3 Rerata K 5.1 K 5.2 K 5.3 Rerata Efisiensi Penurunan Baku Mutu *) 1 Kekeruhan 26,5 26,0 28,5 27,0 5,35  5,54  5,58 5,49 80 % < 3 NTU 2 TDS 139 141 139 140 141 138 141 140 - 300 mg/L 3 Suhu 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0  31,0  31,1 31,03 - Suhu udara ± 3 O C 4 pH 7,21 7,19 7,19 7,20 7,21  7,16  7,18 7,18 - 6,5-8,5 Keterangan:
SK 5.1 ; SK 5.2 ; SK 5.3 =   Hasil Pemeriksaan Sebelum Perlakuan dengan pengulangan sampling 1-2-3 K 5.1 ; K 5.2 ; K 5.3 =   Hasil Pemeriksaan Sesudah Perlakuan pada HRF isi media Kain panjang 100 cm durasi waktu kontak 5 menit dengan pengulangan sampling 1-2-3
Baku Mutu *) =  Permenkes No 2 Tahun 2023 standar baku mutu kesehatan lingkungan media air minum
Sementara  pada Downflow  Roughing  Filter (DRF)    isi media kain 25 cm: rerata suhu 28,8 O C menjadi 28,63 O C; pH 6,37  menjadi  6,57;  kekeruhan  183,3  NTU  menjadi  73  NTU (60,18 %); nitrat 5,73 mg/l menjadi 2,37 mg/l (58,64 %); total coliform 24.000  CFU/100ml  menjadi  21.667  CFU/100ml (9,72 %). DRF lebih baik terhadap penurunan kekeruhan dan nitrat,  sedangkan  URF  terhadap  penurunan total  coliform (Hamzani  dan  Syarifudin,  2022).  Dari  hasil  penelitian tersebut, jika dibandingkan dengan HRF menunjukan bahwa penggunaan  HRF  isi  media  kain  mempunyai  kemampuan lebih  baik  dalam  menurunkan  kekeruhan  mencapai  94% telah memenuhi baku mutu Permenkes nomor 2 tahun 2023 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan media air minum.
Berikut  beberapa  perbedaan  dan  persamaan  yang dilakukan  oleh  penelitian  lainnya  seperti  penelitian  Dashti dkk  (2020),  HRF  yang  dirancang  menggunakan  batu  kapur berbagai ukuran (4 mm, 12 mm, dan 20 mm) pada berbagai
laju  filtrasi  (20,  60,  dan  100  mL/menit)  menunjukkan  hasil penurunan  SS  sebesar  75%  diperoleh  pada laju  aliran  yang lebih  rendah  dengan  batu  kapur  berukuran  lebih  kecil  (4 mm). Sementara  Mukhopadhay  dkk  (2009),  menggunakan kriteria desain Weglin berdasarkan teori filter mengembangkan Slow  Sand  Filter (SSF)  sebagai  unit pretreatment,  dimana  hasil  yang  dicapai  dari  tiga  model berbeda dari  unit  eksperimental  SSF-HRF  menunjukkan efisiensi  maksimal  dan  hasil  verifikasi  model  dianggap sesuai. Mistoro  dan  saraswati  (2019),  melakukan  inovasi pada  aliran Horizontal dan  menggunakan Roughing  Filter pada  kolam  dihitung  retensi  berdasarkan  asumsi  kolam sebagai wadah campuran lengkap menghasilkan penurunan BOD5 20,9 mg/L menjadi 3 mg/L dan TSS 102 mg/L menjadi 50  mg/L  dengan  debit (Q)  sebesar  2,54  m 3 /detik,  sehingga target efisiensi penyaringan mencapai 94%.
Keterangan: SB1, 2, 3 5s = Kualitas Kekeruhan Sebelum Pengolahan 5 menit ulangan 123 SBRR 5s = Kualitas Kekeruhan Sebelum Pengolahan 5 menit rerata SS1, 2, 3 5s = Kualitas Kekeruhan Sesudah Pengolahan 5 menit ulangan 123 SSRR 5s = Kualitas Kekeruhan Sesudah Pengolahan 5 menit rerata
Gambar 6 Grafik Hasil Pemeriksaan Kekeruhan pada HRF Isi Media Kain Waktu Kontak 5 Menit
26.5 26 28.5 27 5.35 5.54 5.58 5.49 0 10 20 30 40 SB1 5s SB2 5s SB3 5s SBRR 5s SS1 5s SS2 5s SS3 5s SSRR 5s K e ke ru h a n ( N T U )
http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v6i3.242
Tabel 3 Data Hasil Pemeriksaan Kualitas Kekeruhan Sebelum dan Sesudah Perlakuan pada HRF Isi Media Kain Panjang 100 cm Durasi Waktu Kontak 10 menit
No Parameter SK 10.1 SK 10.2 SK 10.3 Rerata K 10.1 K 10.2 K 10.3 Rerata Efisiensi Penurunan Baku Mutu *) 1 Kekeruhan 35,9 38,3 39,8 38,0 8,54  8,56  8,67 8,59 77 % < 3 NTU 2 TDS 139 140 141 140 137 133 139 136 - 300 mg/L 3 Suhu 30,8 31,0 30,9 30,9 31,0  31,1  31,1 31,07 - Suhu udara ± 3 O C 4 pH 7,16 7,13 7,10 7,13 7,19  7,18  7,18 7,18 - 6,5-8,5 Keterangan:
SK 10.1 ; SK 10.2 ; SK 10.3 =   Hasil Pemeriksaan Sebelum Perlakuan dengan pengulangan sampling 1-2-3 K 10.1 ; K 10.2 ; K 10.3 =   Hasil Pemeriksaan Sesudah Perlakuan pada HRF isi media Kain panjang 100 cm
durasi waktu kontak 10 menit dengan pengulangan sampling 1-2-3 Baku Mutu *) =  Permenkes No 2 Th 2023 standar baku mutu kesehatan lingkungan media air minum
Keterangan: SB1, 2, 3 10s = Kualitas Kekeruhan Sebelum Pengolahan 10 menit ulangan 123 SBRR 10s = Kualitas Kekeruhan Sebelum Pengolahan 10 menit rerata SS1, 2, 3 10s = Kualitas Kekeruhan Sesudah Pengolahan 10 menit ulangan 123 SSRR 10s = Kualitas Kekeruhan Sesudah Pengolahan 10 menit rerata
Gambar 7 Grafik Hasil Pemeriksaan Kekeruhan pada HRF Isi Media Kain Waktu Kontak 10 Menit
Hasil  analisis  menunjukkan Roughing  Filter Aliran Horizontal yang  paling  optimal  adalah  desain  berbentuk balok memanjang dengan dimensi panjang 44,6 m, lebar 2,5 m,  dan  tinggi  1,7  m.  Media  filter  yang  digunakan  berupa kerikil  ( gravel )  dengan  ukuran  24–16  mm  dan  diasumsikan koefisien  permeabilitas  k  =  0,1  m/s. Roughing  Filter aliran Horizonta l isi media cangkang kerang dan batu apung yang dikembangkan  oleh Setyobudiarso dkk (2022),  waktu  210 menit  diperoleh  penurunan  kekeruhan  air  sungai  90,92% dan  kesadahan  51.59%  dan Roughing  Filter aliran Upflow waktu  60  menit  diameter  media  19-22  mm;  ketinggian media  batu  kapur  100  cm;  batu  kerikil  0  cm;  diperoleh penurunan kekeruhan 28,70% dan kesadahan 49,05%.

## Kesimpulan
Horizontal Roughing Filter (HRF) untuk penelitian ini dibuat dari  pipa  PVC  diameter  4  inci  (0,1  meter)  yang  diperlukan sebanyak  4  buah  dengan  panjang  masing-masing  2  meter. Bahan  yang  digunakan  pada  HRF  adalah  kain  panjang  100 cm. Hasil  ujicoba  pada  HRF  isi  media  Kain  durasi  0  menit kekeruhan 33,5 NTU menjadi 2,09 NTU (94%). Durasi 5 menit kekeruhan 27 NTU menjadi 5,49 NTU (80%). Durasi 10 menit kekeruhan  38  NTU  menjadi  8,59  NTU  (77%). HRF  dapat diaplikasi  sebagai proses pretreatment atau setelah  proses secondary  treatment atau  dapat  digunakan  pada  kedua proses tersebut

## Referensi
Amir,  NR.  (2023)  Efektivitas Roughing  Filter dalam Menurunkan  Kadar  Kontaminan  Air  Limbah  Industri Kelapa Sawit.
http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/27470
Dashti,  AF.,  Aziz,  HA.,  Ibrahim,  AH.,  Zahed,  MA.  (2020) Suspended Solid Removal of Palm Oil Mill Effluent Using Horizontal  Roughing  Filter  and  Calcinated  Limestone,
Water Air Soil Pollut (2020) 231:393
https://doi.org/10.1007/s11270-020-04755-z
35.9 38.3 39.8 38 8.54 8.56 8.67 8.59 0 10 20 30 40 50 SB1 10s SB2 10s SB3 10sSBRR 10sSS1 10s SS2 10s SS3 10sSSRR 10s K e ke ru h a n ( N T U )
http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v6i3.242
Hadi,  W.  (2012)  Perencanaan  Bangunan  Pengolahan  Air Minum. ITS Press. Surabaya.
Hamzani, S. dan A. Syarifudin (2022) Uji Kemampuan Media Kain  pada  Reaktor Upflow  Roughing  Filter (URF)  dan Downflow  Roughing  Filter  (DRF) untuk  Pengolahan  Air Sungai,  Jurnal  Buletin  Profesi  Insinyur  ULM,  volume  5, nomor 2, hal. 083–088. https://doi.org/10.20527/bpi.v5i2.170
Mistoro,  NM.,  and  Saraswati,  SP.  (2019)  Design  and modification of horizontal-flow roughing filter as water treatment  at  UGM  retention  pond. E3S  Web  of Conferences 76, 02002, https://doi.org/10.1051/e3sconf/20197602002 Mukhopadhay,  B.,  Majumder,  M.,  Barman,  RN.,  Roy,  PK.,
Mazumder,  A.  (2009)  Verification  of  filter  efficiency  of horizontal roughing filter by Weglin’s design criteria and Artificial Neural Network, Drink. Water Eng. Sci., 2, 21– 27, 2009, www.drink-water-eng-sci.net/2/21/2009/
PUI-PK BJM. (2021) Studi Kesehatan Masyarakat di Bantaran Sungai  Martapura  Desa  Antasan  Senor  dan  Desa Kampung Melayu Kabupaten Banjar. Data Laporan Hasil Kegiatan  Pengkajian  Masyarakat  Tim  PUI-Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
Raharja,  M.,  As  Ali  Z.,  Hamzani,  S.  (2018)  Pola  Cemaran Bahan  Kimia  di  Aliran  Sungai  Riam  Kanan  Kabupaten Banjar. Jurnal Kesehatan Lingkungan. Vol 15, No. 2, (639- 646).
Setyobudiarso,  H.,  Sudiro,  Agnes,  AT.  (2022)  Uji  Banding Efektifitas  Roughing  Filter  Aliran  Horizontal  dan  Aliran Upflow dalam Reduksi Kadar Kekeruhan dan Kesadahan Air Sungai Berantas. Volume 3 Nomor 2 (2022). Prosidng Semsina (Book 2) ITN Malang Jawa Timur. https://ejournal.itn.ac.id/index.php/semsina/issue/vie w/240
Zubaidah,  T.,  Hamzani,  S.,  Arifin.  (2022)  Pencemaran  Air Sungai  di  Kabupaten  Banjar  Kalimantan  Selatan. Deepublish Publisher, Yogyakarta.