PaKMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) https://journal.yp3a.org/index.php/PaKMas ISSN Media Elektronik 2808-0920 Vol. 4 No. 1 (Mei 2024) 109-115 DOI: 10.54259/pakmas.v4i1.2630

## Sosialisasi dan Pendampingan Pembenahan Instalasi Kelistrikan Panti Asuhan Sultan Fatah Ngaliyan Semarang
Muhammad Amiruddin 1 , Imadudin Harjanto 2 , Bambang Hadi Kunaryo 3 , Margono 4 , Nur Aksin 5 1,2,3,4 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas PGRI Semarang, Kota Semarang, Indonesia
5 Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas PGRI Semarang, Kota Semarang, Indonesia
Email: 1 amiruddin@upgris.ac.id , 2 imadudin@upgris.ac.id, 3 bhakunaryo@upgris.ac.id,
4 margono@upgris.ac.id, 5 nuraksin@upgris.ac.id

## Abstract
The need for electricity for human life is increasing day by day, both for daily living needs and industrial needs. In reality, electricity doesn't always work as expected, sometimes it goes out and disrupts activities, although not often, that's why it's necessary to have backup electricity, especially for those used by many people. The aim of this program is to provide understanding to all administrators and students of related orphanages about the safety of electrical installations and knowledge about generators as backup electrical power  sources  as  well  as  assistance  in  installing  and  improving  electrical  installations  for  generators. Socialization  activities  and  assistance  in  improving  the  electrical  installations  of  orphanages  have  run smoothly and met work targets, as evidenced by the increase in knowledge and understanding of related orphanage  administrators  and  students  regarding  how  to  work,  installing  generators  and  the  safety  of electrical installations, especially regarding the type and size of cables that must be used. In this activity, the  management  and  students  accompanied  by  the  service  team  succeeded  in  installing  and  testing  the electrical installation for the generator. The results of testing the generator with a household load measured a voltage of 220 Volts, a current of 0.37 Ampere and a frequency of 50 Hz during daytime testing (minimal electrical  load  usage).  Selection  and  use  of  NYY  2.5  mm2  cable  which  has  a  KHA  (Current  Carrying Strength) of 27 Amperes to support the maximum load of the orphanage which is measured at 7.18 Amperes.
Keywords: Assistance, Installation, Electrical, PUIL.

## Abstrak
Kebutuhan listrik bagi kehidupan manusia semakin hari semakin meningkat baik untuk keperluan hidup sehari-hari  maupun  keperluan  industri.  Dalam  kenyataannya  tidak  selamanya  listrik  itu  berjalan  sesuai harapan, adakalanya suatu saat mati sehingga mengganggu aktivitas walaupun tidak sering, untuk itulah perlu adanya listrik cadangan khususnya yang digunakan oleh orang banyak.Tujuan dari program ini adalah untuk  memberi  pemahaman  kepada  seluruh  pengurus  dan  santri  panti  asuhan  terkait  tentang  keamanan instalasi listrik, pengetahuan tentang genset sebagai sumber daya listrik cadangan dan pendampingan dalam pemasangan  dan  pembenahan  instalasi  listrik  untuk  genset.  Kegiatan  sosialisasi  dan  pendampingan pembenahan instalasi kelistrikan panti asuhan telah berjalan lancar dan memenuhi target kerja, dibuktikan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman  pengurus dan santri panti asuhan terkait tentang cara kerja, pemasangan genset dan keamanan instalasi listrik terutama mengenai jenis dan ukuran kabel yang harus digunakan.  Dalam  kegiatan  ini  pengurus  dan  santri  didampingi  tim  pengabdian  berhasil  melakukan pemasangan  dan  pengujian  instalasi  listrik  untuk  genset.  Hasil  pengujian  genset  dengan    beban  rumah tangga terukur tegangan sebesar 220 Volt, arus sebesar 0.37 Ampere dan frekuensi sebesar 50 Hz saat uji coba siang hari ( pemakaian beban Listrik yang minimal). Pemilihan dan  penggunaan kabel NYY 2.5 mm2 yang mempunyai KHA (Kuat Hantar Arus) sebesar 27 Ampere untuk mengampu beban maksimal panti asuhan yang terukur sebesar 7.18 Ampere.
Kata Kunci: Pendampingan, Instalasi, Kelistrikan, PUIL.
Muhammad Amiruddin 1 , Imadudin Harjanto 2 , Bambang Hadi Kunaryo 3 , Margono 4 , Nur Aksin 5
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 1 (2024) 109 - 115

## A. PENDAHULUAN
Yayasan  Sosial  Pendidikan  Panti  Asuhan  Sultan Fatah  yang  beralamat  di  Jln.  Jenderal  Urip Sumoharjo  Km.13  Wonosari  Ngaliyan  Kota Semarang  .  Lokasi  kegiatan  pengabdian  dan  jarak dengan  Universitas  PGRI  Semarang  sebagai Lembaga yang menaungi tim kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah yang terilustrasi pada Gambar 1.
Panti  Asuhan  Sultan  Fatah  mendidik  ratusan santri/santriwati dengan tenaga pengasuh berjumlah 6  orang  dan  pengajar  sejumlah  8  orang.  Pada  saat ini  daya  listrik  yang  terpasang  hanya  dari  PLN sebesar  2200  Watt,  sehingga  jika  terjadi  giliran pemadaman  listrik  dari  PLN  para  santri  merasa kesulitan/terganggu  dalam  kegiatan  pembelajaran karena  proses  pembelajaran  dilaksanakan  mulai pagi sampai malam hari.
Gambar 1. Peta lokasi kegiatan pengabdian kepada Masyarakat , Panti Asuhan Sultan Fatah Ngaliyan Semarang
Mempertimbangkan bahwa jumlah santri/santriwati dan  ruangan  cukup  banyak  serta  listrik  dari  PLN terkadang  mati,  untuk  itulah  tim  pengabdian UPGRIS  berkeinginan  melakukan  Pengabdian Kepada  Masyarakat  dengan  kegiatan  berupa sosialisasi  dan  pembenahan  instalasi  kelistrikan terutama pada instalasi genset.
Prinsip dasar instalasi kelistrikan adalah keamanan, keandalan,  ketersediaan,  kemudahan  tercapai, ekonomis dan pengaruh lingkungan. Permasalahan yang  ada  hasil  survei  di  lingkungan  Panti  Asuhan Sultan  Fatah  adalah  permasalahan  keamanan instalasi kelistrikan, dimana masalah keamanan ini apabila dibiarkan, maka akan menambah permasalahan  yaitu  masalah  keandalan  sistem kelistrikan.
Peraturan  instalasi  listrik  pertama  kali  digunakan sebagai  pedoman  pada  instalasi  listrik  diantaranya AVE  (Algemene  Voorschriften  voor  Electrische Sterkstroom Instalaties). Peraturan tersebut diterbitkan  oleh  Dewan  Normalisasi  Pemerintah Hindia Belanda.  Pada perkembangannya  pedoman tersebut dikembangkan  dengan nama yang dikenal sebagai Peraturan Umum Instalasi Listrik disingkat PUIL. Pada tahun 2000, Peraturan Umum Instalasi Listrik  dirubah  menjadi  Persyaratan  Umum
Instalasi  Listrik  dengan  mempertahankan  akronim yang sama ( Pandria dkk., 2021)
Permasalahan yang ada saat ini di lingkungan Panti Asuhan  Sultan  Fatah  adalah  sistem  instalasi kelistrikan yang tidak sesuai standar dan tidak stabil. Hasil  dari  peninjauan  di  lapangan,  dalam  sistem instalasi  listrik    ,  terdapat  temuan  yaitu  beberapa instalasi  kabel  yang  tidak  menggunakan  ukuran standar,  hal  ini  sangat  membahayakan.  Pemilihan kabel instalasi hendaknya memperhatikan parameter Kuat Hantar Arus (KHA) yang mempunyai definisi arus  maksimum  yang  dapat  dihantarkan  secara kontinu oleh suatu konduktor, gawai atau aparatus, pada  kondisi  yang  ditentukan  tanpa  suhu  kondisi tunaknya  melebihi  nilai  yang  ditentukan  (PUIL, 2011). Nilai KHA mempengaruhi ukuran kabel yang digunakan dalam instalasi yang diatur dalam aturan Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik  (PUIL).  Selain parameter KHA (Kuat Hantar Arus) pemilihan kabel juga  hendaknya  mempertimbangkan  jenis  insulasi yang  dibutuhkan  dan  cara  pemasangan  dalam instalasi. Selain nilai KHA, jenis media penghantar listrik  mempengaruhi  efisiensi  pada  penyaluran listrik ( Lestari dkk, 2021).
Faktor lain yang dapat  menimbulkan permasalahan kelistrikan  ,  adalah  pada  instalasi  rumah  tangga sering  kali  ada  peningkatan  peralatan  listrik  tidak dibarengi dengan pengembangan instalasi listrik.Kondisi  ini  terlihat  dari  banyak  steker  yang bertumpuk  pada  satu  titik  stop  kontak  untuk melayani  banyak  beban  listrik  yang  makin bertambah.  Kondisi  ini  banyak  memicu  terjadinya bunga  api  pada  titik  stop  kontak.  Bunga  api  yang muncul  menyebabkan  terbakarnya  isolasi  kabel penghantar yang disebakan oleh kelebihan kapasitas Kuat  Hantar  Arus  (KHA)  yang  diizinkan  dan akhirnya berpotensi menyebabkan kebakaran bangunan (Darmana dkk.,2018)

## B. PELAKSAAAN DAN METODE
Dalam  kegiatan  pengabdian  ini,  tim  akan memberikan  solusi  bertahap.  Untuk  mengatasi permasalahan  keamanan  sistem  kelistrikan,  tim pengabdian akan memberikan solusi yaitu sosialisasi sistem  kelistrikan  yang  sesuai  standar  PUIL  2011. Setelah  diberikan  sosialisasi  instalasi  kelistrikan yang  baik,  kemudian  dilanjutkan  dengan  program pendampingan pembenahan sistem instalasi kelistrikan  ,  terutama  dari  segi  keamanan  instalasi listrik.
Pelaksanaan  dari  kegiatan  pengabdian  ini  dapat dilihat  pada  Gambar  2  mengenai  diagram  alir kegiatan  pengabdian.  Diawali  dengan  permintaan pihak  panti  asuhan  untuk  mengatasi  masalah instalasi  kelistrikan  yang  ada.  Kemudian  ketua selaku wakil tim pengabdian melakukan pendekatan dengan  pihak  panti  asuhan  untuk  membicarakan
Muhammad Amiruddin 1 , Imadudin Harjanto 2 , Bambang Hadi Kunaryo 3 , Margono 4 , Nur Aksin 5
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 1 (2024) 109 - 115
rencana  kegiatan  pengabdian  sekaligus  meminta ijin  untuk  melakukan  survey  singkat  lapangan untuk mencari masalah yang ada.
Kemudian  dilanjutkan  dengan  persiapan  sarana prasarana  kegiatan  pendampingan  pembenahan instalasi kelistrikan oleh anggota pengabdian 3 dan 4 sebagai fasilitator sarana prasarana yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan hasil survey singkat. Bersamaan  dengan  kegiatan  persiapan  sarana prasarana,  juga  dilakukan  persiapan  materi sosialisasi sesuai kebutuhan permasalahan yang ada oleh  anggota  pengabdian  2  selaku  penyuluh sosialisasi.
Setelah  kegiatan  persiapan,  kegiatan  dilanjutkan dengan acara sosialisasi tentang keamanan instalasi kelistrikan  oleh  anggota  pengabdian  2  selaku penyuluh  sosialisasi  dibantu  seluruh  tim  kegiatan pengabdian.  Setelah  kegiatan  sosialisasi  berakhir, dilanjutkan  dengan  survey  ke  dua  yaitu  survey keseluruhan lapangan sebagai bahan untuk program pendampingan  pembenahan  panti  asuhan,  dimana sebagai  peserta  adalah  pengurus  dan  santri  panti asuhan.
Setelah  kegiatan  sosialisasi  dan  survey  ke  dua, kegiatan  pengabdian  dilanjutkan  dengan  program pendampingan  pembenahan  instalasi  listrik  panti asuhan, dengan peserta adalah santri senior pondok. Pendampingan  ini  dilakukan  2  minggu  sekali selama  3  kali  dan  dilakukan  evaluasi  setiap pelaksanaannya sebagai bahan program pendampingan untuk periode 2 minggu mendatang.
Setelah  kegiatan  pendampingan  pembenahan instalasi  listrik,  maka  kegiatan  pengabdian  sudah selesai  dan  selanjutnya  evaluasi  terakhir  dan pembuatan laporan.
Untuk  kegiatan  teknis  dari  kegiatan  pengabdian kepada  masyarakat  ini,  seperti  yang  ditunjukan pada  Gambar  3,  mengenai  diagram  alir  kegiatan teknis  sosialisasi  dan  pembenahan  instalasi kelistrikan panti asuhan.
Diawali dengan pengukuran beban listrik maksimal panti  asuhan.  Pengukuran  beban  listrik  maksimal diperlukan untuk pengecekan apakah sumber daya listrik  utama  (PLN)  dan  cadangan  sumber  daya listrik  (Genset)  terpasang  apakah  mampu  untuk mengampu beban listrik yang terpasang.
Selain  untuk  mengukur  kemampuan  daya  listrik terpasang,  pengukuran  beban  listrik  maksimal digunakan  untuk  menentukan  jenis  dan  ukuran kabel  yang  akan  digunakan  untuk  keamanan instalasi kelistrikan panti asuhan, dengan mempertimbangkan  parameter  Kuat  Hantar  Arus setiap  jenis  dan  ukuran  kabel  yang  berbeda-beda. Hendaknya  dipilih  jenis  dan  ukuran  kabel  yang sesuai  dengan  arus  beban  listrik  maksimal  yang
terpasang.  Untuk  kegiatan  ini,  pembenahan  dan penambahan  pemasangan  kabel  listrik  digunakan hanya  untuk  pembenahan  instalasi  kelistrikan  dari genset menuju titik utama beban listrik saja.

## Gambar 2 . Diagram alir kegiatan pengabdian
Setelah  pengukuran  beban  listrik  maksimal,  dan dipastikan bahwa sumber dan cadangan daya listrik yang  ada  cukup  mampu  untuk  mengampu  beban listrik,  dilanjutkan  dengan  persiapan  pengecekan dan  pemasangan  saklar  pemindah  jalur  sumber listrik  PLN  dan  Genset.  Untuk  memindah  saluran sumber Listrik, dapat digunakan 2 jenis saklar yang berbeda,  yaitu  penggunaan  Automatic  Transfer System  (ATS)  atau  penggunaan  saklar  pemindah jalur  Listrik  secara  manual.  Saklar  ini  berfungsi untuk  mengganti  jalur  daya  listrik,  apabila  terjadi kehilangan  daya  dari  sumber  daya  listrik  utama (PLN), maka dengan saklar ini, secara manual daya listrik  dapat  diganti  dari  cadangan  sumber  daya listrik  (Genset)  yang  menggunakan  bahan  bakar minyak berupa solar.
Muhammad Amiruddin 1 , Imadudin Harjanto 2 , Bambang Hadi Kunaryo 3 , Margono 4 , Nur Aksin 5
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 1 (2024) 109 - 115
Gambar 3. Diagram alir kegiatan teknis pengabdian
Untuk  menentukan  penggunaan  ATS  atau  saklar manual,  perlu  identifikasi  beban  yang  terpasang. Pada  beban  yang  bersifat  vital  yang  harus  bekerja secara berkesinambungan dengan toleransi pemutusan  sumber  Listrik  yang  kecil,  maka pemasangan ATS adalah sebuah keharusan. Namun bila beban yang terpasang memiliki toleransi dapat diputus dalam beberapa saat, misalnya untuk lampu penerangan  atau  pengkondisi  suhu  ruangan, penggunaan  ATS  dapat  dikecualikan.  Penggunaan Saklar secara manual dapat diterapkan. Hanya saja, diperlukan  pengetahuan  dan  ketrampilan  operator pengelola  rumah  tangga  agar  dapat  memindahkan jalur  sumber  listrik  bila  diperlukan.  Berdasarkan identifikasi  pemakaian  Listrik  di  Panti  asuhan  ini, sebagian  besar  beban  Listrik  adalah  untuk penerangan,  sehingga  penggunaan  ATS  dapat dikesampingkan.
Setelah  Saklar  pemindah  jalur  sumber  daya  listrik terpasang  dilanjutkan  dengan  pengujian  saklar pemindah  daya  listrik  yang  didahului  dengan pengujian  menyalakan  genset  terlebih  dahulu. Sebelum  sakalar  dipindahkan,  genset  harus dipastikan  menyala  dengan  benar,  putaran  stabil supaya  mendapatkan  frekuensi  listrik  sebesar  50
Hz,  dan  tegangan  yang  stabil  220  Volt  seperti dengan frekuensi dan tegangan listrik PLN.
Setelah  itu  ,  maka  saklar  mulai  dipindahkan  jalur daya  listriknya.Kemudian  dilakukan  pengecekan pada  parameter  kelistrikan  pada  beban  berupa frekuensi, tegangan dan arus. Apabila nilai tegangan dan  frekuensi  sudah  sesuai  ,  maka  saklar  telah berfungsi  dengan  baik.  Untuk  parameter  arus  bisa bervariasi sesuai dengan beban listrik yang menyala saat pengukuran,

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  pengabdian  dilakukan  tim  dosen  dibantu dengan  mahasiswa  dan  para  santri  panti  asuhan, berupa kegiatan pendampingan pembenahan instalasi  listrik  panti  asuhan.  Sebelumnya,  telah dilakukan  kegiatan  survey,  yang  dari  kegiatan survey  tersebut,  tim  dosen  memutuskan  untuk melakukan  pembenahan  untuk  instalasi  kelistrikan yang  terhubung  dengan  genset  sebagai  sumber energi  listrik  cadangan.  Dengan  demikian  pada kegiatan  tersebut,  tim  dosen  menentukan  jalur instalasi  kelistrikan  untuk  genset  menuju  terminal beban.
Diawali  dengan  pengukuran  arus  beban  listrik maksimal  yang  terhubung  di  panti  asuhan.  Setelah pengukuran  arus  beban  listrik  pondok  mempunyai potensi  mensuplai  arus  listrik  maksimal  7.18 Ampere  ,  dan  memiliki  faktor  daya  sebesar  0.934 seperti  pada  Gambar  4.  Hal  tersebut  digunakan untuk pengecekan daya listrik PLN yang terhubung dan juga daya maksimal Genset yang digunakan.
Panti Asuhan Sultan Fatah mempunyai daya listrik PLN  2200  Watt  dan  daya  maksimal  Genset  sesuai nameplate  yaitu  10kVA,  sehingga  dari  kedua sumber  listrik  tersebut  sudah  cukup  untuk menyuplai  tenaga  listrik  untuk  beban-beban  listrik terpasang.
Selain  itu,    arus  beban  listrik  maksimal  digunakan untuk pertimbangan dalam memilih tipe kabel yang digunakan.  Yang  menjadi  pertimbangan  pertama dalam  pembenahan  instalasi  kelistrikan  adalah penentuan  warna  kabel.  Berdasar  aturan  PUIL, warna  kabel  harus  sesuai  kegunaan  kabel  dalam instalasi.  Tabel  1  adalah  perbandingan  antara  2 aturan PUIL 2000 dan 2011.
Tabel 1 . Perbandingan warna kabel antara PUIL 2000 dan PUIL 2011. Penghantar PUIL 2011 PUIL 2000 Fasa 1 (L1/R) Hitam Merah Fasa 2 (L2/R) Coklat Kuning Fasa 3 (L3/R) Abu - abu Hitam Netral Biru Biru Pembumian Hijau - Kuning Hijau - Kuning
Muhammad Amiruddin 1 , Imadudin Harjanto 2 , Bambang Hadi Kunaryo 3 , Margono 4 , Nur Aksin 5
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 1 (2024) 109 - 115
Jenis  kabel  yang  akan  digunakan  dalam  dalam kegiatan  pengabdian  ini  adalah  kabel  jenis NYY. Untuk penentuan ukuran kabel NYY sesuai standar PUIL  2011,  berdasarkan  aturan  dalam  Tabel  2 berikut. Dalam  Tabel 2  tersebut dijelaskan  ukuran standar dari kabel berdasar Kuat Hantar Arus.

## Gambar 4 . Pengujian beban listrik maksimal Panti Asuhan
Karena sebagian kabel instalasi dipasang di dinding dalam pondok (indoor) dan sebagian lain berada di area parkir di luar ruang, kabel diharapkan memiliki kuat  hantar  arus  sebesar  lebih  dari  7.18  ampere,  . Kabel jenis NYY yang merupakan penyempurnaan dari  NYM  dan  NYA,  dapat  digunakan  untuk  area luar  ruangan  (outdoor).  Maka  diputuskan  untuk memakai  kabel  NYY  yang  biasa  digunakan  pada instalasi outdoor, berisi  2 kabel berukuran 2.5 mm2 yang memiliki Kuat Hantar Arus (KHA) maksimal di udara sebesar 27 ampere.
Setelah  pengecekan  sumber  daya  listrik  PLN  dan penentuan  jenis  dan  ukuran  kabel  instalasi  listrik. Untuk  menghubungkan  genset  ke  terminal  beban, dilakukan  pemutusan  jalur  sumber  listrik  PLN. Titik  pemutusan  jalur  tersebut  telah  ditentukan didekat dengan meter PLN, dan pada titik tersebut akan  dipasang  sebuah  saklar  untuk  memindahkan jalur  listrik  PLN  atau  jalur  genset.  Pemasangan saklar untuk pemindah jalur listrik PLN dan genset menggunakan  tuas  secara  manual  seperti  pada Gambar 5.
Tabel 2 . Kuat Hantar Arus sesuai jenis kabel NYY dan sejenisnya, pada tegangan 230/400 (300) Volt dan 300/500 (400) Volt dengan suhu ambient 30˚C dan suhu konduktor 70˚C (PUIL 2011)
Jenis Kabel Luas Penampang
KHA
2 Inti di tanah (A) di udara (A) NYY NYBY
NYFGbY NYRGbY NYCY NYCWY NYSY NYCEY NYSEY NYHSY
NYKY NYKBY
NYKFGBY NYKRGbY
1.5 31 20 2.5 41 27 4 54 37 6 68 48 10
92 66 16 121 89 25 153 118 35
187 145 50 222 176 70 272 224 95
328 271 120
375 314
150 419 361
185 475 412 240 550 484
300 525 590
400 605 710 500 - -
Dari  titik  saklar  pemindah  sumber  listrik,  ditarik kabel listrik menuju Genset sepanjang kurang lebih 50  meter.  Instalasi  kabel  dipasang  menuju  genset melewati  dinding  dalam  pondok  di  ketinggian  3 meter dari tanah. Pada ketinggian tersebut, dianggap aman dari aktivitas penghuni pondok dan aman dari perubahan cuaca, sehingga kabel dapat tahan lama.
Gambar 5 . Proses pengecekan dan pemasangan saklar pemindah jalur sumber listrik PLN dan Genset.
Muhammad Amiruddin 1 , Imadudin Harjanto 2 , Bambang Hadi Kunaryo 3 , Margono 4 , Nur Aksin 5
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 1 (2024) 109 - 115
Sumber  energi  Listrik  utama  di  panti  asuhan  ini disuplai  oleh  PLN.  Namun  pada  kenyataanya, sumber  energi  Listrik  dari  PLN  kadangkala mengalami gangguan sehingga diperlukan Cadangan,  yaitu  menggunakan  sumber  energi Listrik  dari  genset.  Pada  keadaan  ideal,  agar meminimalisir  waktu  hubungan  putus,  dapat digunakan ATS ( Automatic Transfer Switch ). Alat ini  berfungsi  sebagai  saklar  yang  berfungsi  secara otomatis  jika  terjadi  gangguan  pada  suplai  Listrik dari  PLN  atau  terjadi  pada  masalah  pada  instalasi yang menyebabkan Listrik padam. Secara otomatis, ATS akan memindahkan sumber enrgi Listrik dari PLN ke sumber lain dalam hal ini genset.
ATS  dapat  diandalkan  untuk  menjaga  kestabilan suplai listrik sehingga peralatan yang memerlukan supali  Listrik  tanpa  putus,  misalnya  server computer  dan  peralatan  Listrik  yang  vital,  dapat bekerja  secara  optimal  tanpa  adanya  gangguan yang. Namun demikian berdasarkan pertimbangan bahwa peralatan Listrik yang dipakai pada lokasi ini sebagian besar adalah untuk penerangan, penggunaan  ATS  dirasa  masih  belum  mendesak. Sebagai  pengganti  ATS,  dapat  digunakan  saklar manual  sebagai  pemindah  sumber  Listrik.Genset dan PLN terhubung kepada terminal yang terpisah, seperti terlihat pada Gambar 6.
Gambar 6. Diagram pengkabelan pada saklar pemindah sumber listrik
Setelah pendampingan pemasangan saklar pemindah  jalur  sumber  listrik  dan  kabel  instalasi, dilanjutkan  dengan  pengujian  genset  sebagai sumber  energi  listrik  cadangan  pondok  pesantren. Pengujian genset dilakukan dengan, menghidupkan genset  dalam  mode  idle  speed  tanpa  beban.  Saat tanpa beban, terukur pada alat ukur AC clamp meter yang tercapai pada panel genset sebesar 50 Hz, dan terukur  tegangan  sebesar  kurang  lebih  220  Volt. Setelah  beberapa  saat  tanpa  beban,  kemudian dilanjutkan dengan pemberian beban rumah tangga dengan  cara  menarik  tuas  saklar  pemindah  jalur sumber  listrik,  sehingga  sekarang  sumber  listrik yang dipakai adalah genset. Terukur pada alat ukur tegangan  sebesar  kurang  lebih  220  Volt  dan  arus sebesar 0.37 Ampere dan frekuensi  sebesar 50 Hz seperti pada Gambar 7.

## Gambar 7 Pengujian kinerja saklar pemindah sumber
Listrik
Hal  ini  membuktikan  bahwa,  kabel  instalasi kelistrikan  dari  genset  ke  beban  telah  berhasil menghubungkan  dan  menghantarkan  arus  dari genset ke beban. Hanya saja saat pengujian tersebut dilaksanakan  pada  siang  hari  dimana  beban  listrik tidak banyak yang menyala.

## D. PENUTUP
Kegiatan pengabdian ini telah menyelesaikan sesuai rencana dengan baik dan lancar. Kegiatan ini adalah hasil kerja sama antara tim pengabdian dari program studi  Teknik  Elektro  Universitas  PGRI  Semarang dan Panti Asuhan Sultan Fatah Ngaliyan Semarang.

## Simpulan
Kegiatan  pendampingan  pembenahan  instalasi kelistrikan  pondok  pesantren  telah  berjalan  lancar dan  memenuhi  target  kerja,  dibuktikan  dengan keberhasilan genset untuk mengampu beban rumah tangga  pada  pondok  pesantren.  Hal  ini  dibuktikan saat pengujian genset dengan  beban rumah tangga terukur tegangan sebesar 220 Volt, arus sebesar 0.37 Ampere  dan  frekuensi  sebesar  50  Hz  saat  uji  coba siang hari ( pemakaian beban Listrik yang minimal). Pemilihan  dan  penggunaan  kabel  NYY  2.5  mm2 yang mempunyai KHA (Kuat Hantar Arus) sebesar 27 Ampere untuk mengampu beban maksimal panti asuhan  yang  terukur  sebesar  7.18  Ampere.  Pada beban  Listrik  yang  vital  yang  memerlukan  suplai Listrik  tanpa  terputus,  diperlukan  ATS  sebagai pemindah  Sumber  Listrik  utama  ke  Cadangan. Namun  bila  beban  memiliki  toleransi  pemutusan
Muhammad Amiruddin 1 , Imadudin Harjanto 2 , Bambang Hadi Kunaryo 3 , Margono 4 , Nur Aksin 5
PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 1 (2024) 109 - 115
hubungan Listrik, dapat digunakan saklar pemindah Listrik yang dioperasikan secara manual.

## Saran
Sebaiknya pembenahan instalasi kelistrikan dilanjutkan tidak sebatas instalasi kelistrikan genset saja  sebagai  cadangan  sumber  listrik,  tapi  juga untuk keseluruhan jaringan Listrik di panti asuhan.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih kami haturkan kepada,
1. LPPM  Universitas  PGRI  Semarang  yang  telah memberikan  dana  untuk  kegiatan  pengabdian kepada masyarakat ini.
2. Panti Asuhan Sultan Fatah Ngaliyan Semarang atas  kerja  samanya  sebagai  mitra  kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Darmana,  T.,  Erlina,  Hidayat  S.,  Diantari,  R.  A.,
Ratnasari  T.,  Jumiati,  Soewono  S.  (2018).
Sosialisasi Bahaya Dan Keselamatan Penggunaan  Listrik  di  Kelurahan  Duri
Kosambi  Cengkareng.  Terang  Vol.1  No.1 pp. 97-105. Pandria,  T.M.A.,  Mawardi,  E.,  Zakia,  Tripoli  B. 202).  Sosialisasi  Keamanan  Instalasi  pada Rumah Tinggal Sederhana. Jurnal Pengabdian Agro and Marine Industry Vol 1 Issue 2 pp. 33 – 44. Lestari, A.E.P, Oetomo P. (2021).Analisis Pemilihan Penghantar Tenaga Listrik Paling Effisien Pada Gedung Bertingkat. Sinusoida Vol. XIII, No. 2, pp. 61-68.
Carsoni,  Supriyadi  S.,  Hermana  R.,  Aksin  N.
(2022).Operasional  &  Perawatan  Genset  Di Pondok  Pesantren  Tahfidz  Anak  Darul  Ilmi
Desa  Mangunharjo,  Tembalang,  Semarang. Dalam  Prosiding  Seminar  Nasional  Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat  (SNHP)  LPPM  Universitas PGRI Semarang Vol.3 pp.361 – 371.
Suripto  S.,    dan  K.  Purwanto,.(2022).Sosialisasi Urgensi  Sumber  Daya  Listrik  Cadangan  di Masjid Al Ikhlas Tamantirto Kasihan Bantul. Prosiding  Program  Pengabdian  Masyarakat LPM UMY pp.1555 – 1561.
Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik  (PUIL)
2011,Standar Nasional Indonesia SNI
0225:2011. Persyaratan  Umum Instalasi Listrik (PUIL)
2000,Standar  Nasional  Indonesia  SNI  04-
0225- 2000.