Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Chaerul Arifin, Bambang Satriyo Purwito, Ahmad Sholihuddin. 2017.  Studi Analisa Penempatan Transformator Distribusi Berdasarkan Beban Lebih di PT. PLN (Persero) Area Kediri UPJ Rayon Srengat Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):1-15.

## STUDI ANALISA PENEMPATAN TRANSFORMATOR DISTRIBUSI BERDASARKAN BEBAN LEBIH DI PT. PLN (PERSERO) AREA KEDIRI UPJ RAYON SRENGAT BLITAR
Chaerul Arifin 1) , Bambang Satriyo Purwito, Ahmad Sholihuddin Fakultas Teknik, Universitas Islam Balitar
1 email: carifin7@gmail.com

## Abstrak
Salah satu komponen utama yang sangat berperan dalam suatu sistem tenaga listrik adalah transformator distribusi. Secara umum biaya pembelian transformator distribusi sekitar 10% dari biaya untuk pengadaan suatu distribusi.
Sistem distribusi yang ada Di PT. PLN (Persero) Area Kediri UPJ Rayon Srengat– Blitar terdapat 4 penyulang yaitu penyulang Srengat, Maliran, Penataran, Bendosari. Daerah Kecamatan Ponggok dilayani oleh Penyulang Maliran dan Penataran, kecamatan Srengat dilayani oleh penyulang Srengat dan Bendosari, kecamatan Wonodadi dilayani Srengat dan Bendosari, dan kecamatan Udanawu dilayani Srengat dan Maliran. Dengan jumlah Trafo pada tahun 2013, 235 buah (25745) dan pada tahun 2016 Mei 252 buah (28595).
Laju pertumbuhan beban transformator distribusi yang ada di PT. PLN Srengat pada tahun 2013 adalah pada Januari-Februari mengalami peningkatan 0,38 %, bulan Mei-Juni mengalami peningkatan 0,58%, bulan September-Oktober mengalami peningkatan 1,14%, pada tahun 2014 hanya dua kali peningkatan bulan Maret-April 0,94% dan bulan September-Oktober 0,36%. Pada tahun 2015 bulan Mei-Juni mengalami peningkatan 0,69%, pada bulan Juli-Agustus mengalami penurunan 0,97%, September-Oktober 1,71%. Pada tahun 2016 bulan Maret-April mengalami peningkatan 0,26% dan pada bulan April mengalami peningkatan 0,77%..
Kata kunci: Distribusi, Pergantian Transformator

## 1. PENDAHULUAN [Times New Roman 12 bold]
Listrik merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia dan kehidupan di abad  modern  ini.  Manfaat  yang  terbesar  dari  listrik  terlihat  nyata  dalam  berbagai  aspek kehidupan  manusia.  Kemajuan  yang  pesat  dibidang  teknologi  dan  perkembangan  sektor industri,  disertai  pertumbuhan  penduduk  dan  kenaikan  taraf  hidup,  menyebabkan  makin meningkatnya  kebutuhan  tenaga  listrik.  Salah  satu  komponen  utama  yang  sangat  berperan dalam  suatu  sistem  tenaga  listrik  adalah  transformator  distribusi.  Secara  umum  biaya pembelian/pemakian  transformator    distribusi  minimal  sekitar  10  %  dari  biaya  untuk pengadaan suatu distribusi dan maksimal 80% .
Penulisan  artikel  dengan  judul  Studi  Analisa  Penempatan  Transformator  Distribusi Berdasarkan  Beban  Lebih  Di  PT.  PLN  (Persero)  Area  Kediri  UPJ  Rayon  Srengat  Blitar. Merupakan obyek yang harus dianalisa karena didaerah tersebut transformatornya mengalami beban lebih dikarenakan banyaknya konsumen (industri/pabrik, rumah-rumah, dan lain-lain). Transformator  merupakan  suatu  alat  listrik    yang    dapat    memindahkan  dan  mengubah tegangan arus  bolak-balik  dari  satu  tingkat  ketingkat yang  lain.
Untuk merencanakan  penggantian transformator distribusi pada suatu distribusi, maka perlu diketahui terlebih dahulu beberapa informasi tentang hal tersebut, yaitu: a) Beban yang
Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Chaerul Arifin, Bambang Satriyo Purwito, Ahmad Sholihuddin. 2017.  Studi Analisa Penempatan Transformator Distribusi Berdasarkan Beban Lebih di PT. PLN (Persero) Area Kediri UPJ Rayon Srengat Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):1-15.
dilayani  oleh  transformator  distribusi  selama  beberapa  waktu  yang  lalu.  b)  Kapasitas transformator distribusi dan beban pada saat ini. c) Keadaan umum sistem distribusi  dimana distribusi itu berada.
Artikel  ini  memaparkan  jumlah  beban  yang  dibutuhkan.  Harapan  penulisan  artikel  ini dapat  mengulas  dengan  jelas  dan  tepat  tanpa  mengurangi  esensi  dari  sumber  yang  telah dipakai.
Berdasarkan  pemaparan  tersebut  maka  dapat  dirumuskan  tujuan  sebagai  berikut:  1) Memprediksi pertumbuhan beban yang dialami oleh transformator distribusi. 2) Menghitung pengaman/fuselink  yang  dipasang.  3)  Cara  mengatisipasi  beban  lebih  yang  dialami  oleh transformator distribusi.
Agar tujuan penulisan terfokus maka peneliti permasalahan dibatasi sebagai berikut : 1) Menganalisa  sebab  Transformator  distribusi  diganti.  2)  Prediksi  pertumbuhan  beban transformator  distribusi  hanya  wilayah  srengat.  3)  Pembahasan/menentukan  jumlah  beban pada area tersebut dan spesifikasi transformator yang dibutuhkan.
Dengan adanya artikel ini diharapakan pembaca mendapatkan pengertian dan penjelasan mengenai beban transformator distribusi yang  harus dipasang dan sebagai informasi ilmiah bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian terhadap masalah yang sama pada masa yang akan datang.

## 2. KAJIAN LITERATUR
Gambar 2.1 Sistem Penyaluran Tenaga Listrik [1]

## 2.1  Sistem Distribusi Tenaga Listrik [2]
Secara umum sistem tenaga listrik tersusun atas tiga subsistem pokok yaitu: Subsistem Pembangkit, Subsistem Transmisi dan Subsistem Distribusi.
Sistem pembangkit merupakan sistem yang berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik. Tenaga listrik yang dibangkitkan kemudian ditransmisikan dalam daya yang besar oleh sistem transmisi ke gardu induk transmisi (GI).  Dari GI transmisi tenaga  listrik disubtransmisikan
Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Chaerul Arifin, Bambang Satriyo Purwito, Ahmad Sholihuddin. 2017.  Studi Analisa Penempatan Transformator Distribusi Berdasarkan Beban Lebih di PT. PLN (Persero) Area Kediri UPJ Rayon Srengat Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):1-15.
ke GI distribusi, kemudian didistribusikan kepada pelanggan secara langsung dan ke gardu- gardu distribusi untuk keperluan pelanggan dengan daya dan tegangan rendah.
Dalam perencanaan sistem tenaga listrik, sistem pembangkit dan sistem transmisi saling berhubungan secara ekonomis dalam pemilihan lokasi, desain, dan hubungan skala ekonomi.
Sistem  Distribusi  tenaga  listrik  merupakan  bagian  dari  sistem  tenaga  listrik  yang menghubungkan energi listrik dari gardu induk bertegangan menengah ke konsumen. Fungsi utama  sistem  distribusi  adalah  menyalurkan  tenaga  listrik  dari  sumber  daya  ke  konsumen. Sumber daya tersebut dapat berupa :
a. Pusat pembangkit listrik yang langsung berhubungan dengan jaringan distribusi.
b. Gardu  induk,  yaitu  gardu  yang  disuplai  melalui  pembangkit  listrik  melalui  jaringan transmisi dan sub transmisi. Salah satu fungsi dari gardu induk adalah mensuplai tenga listrik ke konsumen yang terletak jauh dari pusat pembangkit tenaga listrik.
Baik  buruknya  suatu  sistem  distribusi  dinilai  dari  beberapa  faktor    yaitu  :  Regulasi tegangan (Jatuh Tegangan), Kontinuitas pelayanan, Efisiensi dan Harga sistem.
Suatu sistem distribusi harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut : a.  Regulasi tegangan tidak terlalu besar
b.  Gangguan terhadap pelayanana tidak boleh terlalu lama
c.  Biaya sistem tidak terlalu mahal Bagian-bagian dari sistem tenaga listrik, yaitu :
1. Sistem distribusi primer, yaitu sistem tenaga listrik dari gardu induk transmisi ke gardu induk subtransmisi. Jaringan ini merupakan tegangan menegah (TM)
2.  Sistem  distribusi  sekunder,  yaitu  sistem  tenaga  listrik  yang  menyalurkan  daya  listrik dari subtransmisi  ke gardu induk  distribusi. Jaringan ini merupakan tegangan rendah (TR).
Setelah  saluran  transmisi  mendekati  pusat  pemakaian  tenaga  listrik,  yang  dapat merupakan  suatu  daerah  industri  atau  suatu  kota.  Tegangan  melalui  gardu  induk  (GI) diturunkan menjadi tegangan menengah (TM) 20 KV. Setiap gardu induk (GI) sesungguhnya merupakan  pusat  beban  untuk  suatu  daerah  pelanggan  tertentu,  bebannya  berubah-ubah sepanjang  waktu  sehingga  daya  yang  di  bangkitkan  dalam  pusat-pusat  listrik  harus  selalu berubah.  Perubahan  daya  yang  dilakukan  di  pusat  pembangkit  ini  bertujuan  untuk mempertahankan  tenaga  listrik  tetap  pada  frekuensi  50Hz.  Proses  perubahan  ini dikoordinasikan dengan Pusat Pengaturan Beban (P3B).
Tegangan  menengah dari gardu induk (GI)  ini melalui saluran distribusi primer, untuk disalurkan  ke  gardu-gardu  distribusi  (GD)  atau  pemakai  tegangan  menengah  (TM).  Dari saluran distribusi primer, tegangan menegah (TM) diturunkan menjadi tegangan rendah (TR) 220V/380 V melalui gardu distribusi (GD). Tegangan rendah dari gardu distribusi disalurkan melalui saluran tegangan rendah ke konsumen tegangan rendah.

## 2.2  Gardu Distribusi [3]
Gardu distribusi adalah suatu tempat/bangunan instalasi yang didalamnya terdapat alat- alat : pemutus, penghubung, pengaman dan transformator distribusi untuk mendistribusikan tenaga listrik sesuai dengan kebutuhan tegangan konsumen.
Peralatan ini berfungsi untuk menunjang mencapai pendistribusian tenaga listrik secara baik yang mencangkup koinunitas pelayanan yang terjamin, mutu yang tinggi dan menjamin keselamatan bagi manusia. Fungsi gardu distribusi adalah sebagai berikut :
1.  Menyalurkan/meneruskan  tenaga  listrik  tegangan  menengah  ke  konsumen  tegangan rendah .
Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Chaerul Arifin, Bambang Satriyo Purwito, Ahmad Sholihuddin. 2017.  Studi Analisa Penempatan Transformator Distribusi Berdasarkan Beban Lebih di PT. PLN (Persero) Area Kediri UPJ Rayon Srengat Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):1-15.
2.  Menurunkan tegangan menengah menjadi tegangan rendah selanjutnya disalurkan ke konsumen tegangan rendah.
3.  Menyalurkan/meneruskan tenaga listrik tegangan menengah ke gardu distribusi lainya dan ke gardu hubung.
Gardu listrik pada dasarnya adalah rangkian dari suatu perlengkapan hubung bagi PHB tegangan  menengah  dan  PHB  tegangan  rendah.  Masing–masing  dilengkapi  gawai-gawai kendali dengan komponen proteksinya. Jenis-jenis gardu listrik atau gardu distribusi didesain berdasarkan  maksud  dan  tujuan  penggunaannya  sesuai  dengan  peraturan  pemda  setempat, yaitu :
1. Gardu distribusi konstruksi beton (gardu beton)
2. Gardu distribusi kontruksi metal clad ( gardu besi )
3. Gardu distribusi tipe tiang portal, dan distribusi tipe tiang cantol (gardu tiang)
4. Gardu distribusi mobil tipe kios, dan gardu distribusi mobil tipe trailer (gardu mobil). Komponen-komponen pada gardu distribusi :
1. PHB sisi tegangan rendah
2. PHB pemisah saklar daya
3. PHB pengaman transformator
4. PHB sisi tegangan rendah
5. Pengaman tegangan rendah
6. Sistem pembumian
7. Alat-alat indikator
Instalasi perlengkapan hubung bagi tegangan rendah berupa PHB TR atau rak TR terdiri dari 3 bagia yaitu  : Sirkuit masuk + saklar,  Rel pembagi, Sirkuit keluar + pengaman  lebur maksimum 8 sirkit.
Spesifikasi  mengikuti  kapasitas  transformator  distribusi  yang  dipakai.  Instalasi  kabel daya dan kabel kontrol, yaitu KHA kabel daya antara kubikel ke transformator minimal 125% arus beban nominal transformator. Pada beben kontruksi memakai kubikel TM single core Cu 3 x 1 x25 mm 2 atau 3x1x35mm 2 . Antara transformator dengan Rak TR memakai kabel daya dengan KHA 125% arus nominal. Pada beberapa instalasi memakai kabel inti tunggal masing-masing kabel perfasa, Cu 2 x 3 x 1 x 240 mm 2 + 1 x 240 mm 2 .
Gambar 2.2 Contoh Monogram Gardu Distribusi, ( Ca. Lestari,2015 ) [3]
Instalasi lain yang ada pada gardu distribusi adalah Instalasi penerangan, terdiri dari :
1. Instalasi alat pembatas dan pengukur
2. Instalasi kabel scada untuk kubikel dengan motor kontrol.
Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Chaerul Arifin, Bambang Satriyo Purwito, Ahmad Sholihuddin. 2017.  Studi Analisa Penempatan Transformator Distribusi Berdasarkan Beban Lebih di PT. PLN (Persero) Area Kediri UPJ Rayon Srengat Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):1-15.
3. Instalasi pengaman pelanggan untuk APP pelanggan tegangan menengah
Gambar 2.3 Penampang Fisik Gardu Distribusi, ( Ca.Lestari,2015 ) [3]

## 2.3  Gardu Distribusi Tiang Tipe Portal [3]
Gardu Portal adalah gardu listrik tipe terbuka ( out dor ) dengan memakai kontruksi 2 tiang atau lebih. Tempat kedudukan transformator  sekurang-kurangnya  3 meter diatas  tanah dan ditambahkan platform sebagai  fasilitas kemudahan  kerja  teknisi operasi  dan  pemeliharaan. Transformator dipasang pada bagian atas dan lemari panel/PHB-TR pada bagian bawah
Gambar 2.4 Gardu distribusi tiang tipe portal
Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Chaerul Arifin, Bambang Satriyo Purwito, Ahmad Sholihuddin. 2017.  Studi Analisa Penempatan Transformator Distribusi Berdasarkan Beban Lebih di PT. PLN (Persero) Area Kediri UPJ Rayon Srengat Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):1-15.
Gambar 2.5 Diagram satu garis distribusi tiang tipe portal,
(Ca.Lestari,2015) [3]
Gambar 2.6 Kontruksi gardu distribusi tiang tipe portal (Ca.Lestari,2015) [3]

## 2.4  Peralatan Listrik Pada Gardu Tiang Tipe Portal [5]
1. Peralatan Hubung :
a. fuse cut out 20 KV
b. saklar pada rak TR
2. Peralatan Proteksi
a. fuse cut out 20 kv
b. lightning arrester
Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Chaerul Arifin, Bambang Satriyo Purwito, Ahmad Sholihuddin. 2017.  Studi Analisa Penempatan Transformator Distribusi Berdasarkan Beban Lebih di PT. PLN (Persero) Area Kediri UPJ Rayon Srengat Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):1-15.
c. NH fuse
3. Kabel / penghantar
a. Kawat penghubung dari jaring ke fuse cut out
b. Kawat penghubung dari fuse cut out ke transformator
c. Kabel penghubung dari transformator ke rak TR
d. Kabel keluar
4. Pentanahan
a. Pentanahan kerangka/body peralatan
b. Pentanahan netral sisi tegangan rendah transformator
c. Pentanahan arrester
3. METODE PENELITIAN

## 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat  pelaksanaan  penelitian  adalah  di  PT.  PLN  (Persero)  Area  Kediri  Sub  Rayon Srengat yang beralamat  Jalan Raya No.19 Srengat Blitar oleh mahasiswa Universitas  Islam Balitar    Periode    tahun    2016  dilaksanakan    selama  1  bulan  pada  tanggal  9  April  sampai dengan 7 Mei 2016.

## 3.2  Prosedur Penelitian
Prosedur Penelitian dalam penulisan laporan karya  ilmiah ini adalah metode observasi partisipan  dimana  peneliti  berperan  ganda,  yaitu  sebagai  pengamat  sekaligus  bagian  yang diamati.  Dalam  penelitian  ini  yang  dilakukan  penulis  ini  adalah  mengetahui  jumlah  beban yang dibutuhkan untuk distribusi/untuk pengoprasian, supaya beban tersebut tidak lebih ( over load )
Dalam penulisan laporan tugas akhir ini  penulis menggunakan metode penulisan yang meliputi :
1.  Metode Observasi ,  yaitu pengumpulan data di  lakukan langsung dari pengamatan dan pencatatan dilapangan.
2.  Metode Interview ,  yaitu  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  menanyakan langsung kepada narasumber.
3.  Metode kepustakaan, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara data diambil atau dikumpulkan dari buku-buku yang terkait dengan pelaksanaan penelitian.

## 3.3  Metode Analisis Data [4]
Penentuan  kapasitas  dari  sebuah  transformatorharus  berdasarkan  beban  yang  dilayani. Dalam  hal  ini  persentasi  pembebanan  transformator  harus  mendekati  80%  kapasitas transformator.  Transformator  umumnya  mencapai  efisiensi  maksimum  (rugi–rugi  trafo minimum)  dan  persamaan  3  merupakan  formula  yang  dapat  digunakan  untuk  perhitungan rating transformator yang dipilih, (Warman, 2004):
Rating trafo = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ (𝑘𝑣𝑎) 0,8 ..................................................................  (3.1) KVA = 𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑇𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛  𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 1000 .........................................  (3.2)
Pada pembebanan 80 % maka kapasitas transformator adalah :
= 100 % 0.8 ............................................................................................ (3.3)
Dengan : MVA = Beban transformator
Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Chaerul Arifin, Bambang Satriyo Purwito, Ahmad Sholihuddin. 2017.  Studi Analisa Penempatan Transformator Distribusi Berdasarkan Beban Lebih di PT. PLN (Persero) Area Kediri UPJ Rayon Srengat Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):1-15.

## X       = Kapasitas transformator

## 3.3.1  Pembebanan Transformator [4]
Menurut  PT  PLN  (  Persero),  transformator  distribusi  diusahakan  agar  tidak  dibebani lebih dari 80 % atau dibawah 40 % , jika melebihi atau kurang dari nilai tersebut transformator bisa dikatakan overload atau underload . Diusahakan agar transformator tidak dibebani keluar dari  range  tersebut.  Bila  beban  transformator  terlalu  besar  maka  dilakukan  penggantian transformator atau penyisipan transformator atau mutasi trasformator. Rumus berikut dapat digunakan untuk melihat besar kapasitas transformatorn yang ada.
KVA beban = (I R X V R-N ) + (I S X V S-N ) + (I T X V T-N ) ...................... (3.4)
% Persentase beban transformator = 𝑘𝑣𝑎 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑘𝑣𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 𝑥 100% . ................... (3.5)
Perkiraan pada bulan Mei sampai juni 2016 di penyulang Srengat Kecamatan Ponggok mengalami kekurangan beban sekitar 81000 VA. Maka perencanaan yang akan dibutuhkan memakai rumus sebagai berikut:
KVA = 900 𝑥 90 1000 = 81 KVA.
Pemilihan  kapasitas  KVA  trafo  distribusi  didasarkan  pada  beban  yang  akan  dilayani diusahakan  presentasi  pembebanan  trafo  distribusi  mendekati  80  %.  Trafo  distribusi umumnya mencapai efesiensi maksimum (rugi-rugi trafo minimum). Bila beban trafo terlalu besar, maka dilakukan penggantian trafo atau penyisipan trafo atau mutasi trafo (trafo yang melayani beban kecil dimutasikan ke beban yang besar, dan begitu sebaliknya). Mutasi antar trafo  dapat  dilakukan  setelah  hasil  pengukuran  beban  diperoleh,  rumus  beikut  dapat digunakan untuk perhitungan rating trafo distribusi yang dipilih.
Rating trafo distribusi = 𝐾𝑉𝐴 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 (𝐾𝑉𝐴) 0,8
.........................
(3.6)
Pilih  rating  trafo  distribusi  yang  sebenarnya  yang  (tersedia)  yang  mendekati  hasil perhitungan dari rumus diatas. Contoh : Untuk potensi beban 150 KVA, perhitungan rating trafo distribusi.
Rating trafo distribusi = 75(𝐾𝑉𝐴) 0,8 = 93,75 KVA
Maka  dapat  diperoleh  rating  trafo  distribusi  yang  tersedia  93,75  KVA  maka  yang terpasang 100 KVA.

## 3.4.2  Menghitung Fusling /NH
Untuk pengaman trafo dalam peralatan listrik tentu ada berbagai macam pengaman beban lebih. di antaranya adalah Fuse Link . fuse link ini befungsi untuk pengaman arus lebih pada TM (tegangan menengah) dan juga di gunakan pada pengaman trafo atau transformator.
Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Chaerul Arifin, Bambang Satriyo Purwito, Ahmad Sholihuddin. 2017.  Studi Analisa Penempatan Transformator Distribusi Berdasarkan Beban Lebih di PT. PLN (Persero) Area Kediri UPJ Rayon Srengat Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):1-15.
Gambar 3.1 FuseLink
Rumus: Fuse link = 𝑷 𝑽 𝒙 √𝟑 ................................................................. (3.7)
NH Fuse umumnya dipasang pada PHB trafo listrik yang berfungsi sebagai pemutus atau pengaman  terhadap  arus  lebih.  Cara  menghitung  berapa  Ampere  NH  Fuse  yang  harus dipasang adalah sebagai berikut:
I= P/Vx1.73( √3) .................................................................. (3.8)
I = Arus (A)
P = Daya (VA)
V = Tegangan (Volt) = 400 volt tegangan TR
Contohnya = Jika trafo  yang terpasang 100 KVA = 100.000 VA, maka  NH Fuse yang terpasang adalah:
I = 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
𝟒𝟎𝟎 𝑿 𝟏,𝟕𝟑 = 144.5 A
Karena  tidak  ada  NH  Fuse  dengan  ukuran  144.5  A,  maka  NH  Fuse  yang dipasang adalah 160A.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil
Bagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat  dilengkapi  dengan tabel, grafik  (gambar),  dan/atau  bagan.  Bagian  pembahasan  memaparkan  hasil  pengolahan  data, menginterpretasikan  penemuan  secara  logis,  mengaitkan  dengan  sumber  rujukan  yang relevan. [Times New Roman, 12, normal].
Perkiraan  laju  pertumbuhan  Daya  (KVA)  pada  transformator  distribusi  di  PT.  PLN (Persero) Area Kediri UPJ Rayon Srengat, pada tahun 2013 sampai tahun 2016 yaitu sebagai berikut :
Tabel Data Jumlah Transformator Distribusi Di PT. PLN (Persero) Area Kediri UPJ Rayon Srengat Blitar Tahun 2013-2016 [5]

## Fuselink
Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Chaerul Arifin, Bambang Satriyo Purwito, Ahmad Sholihuddin. 2017.  Studi Analisa Penempatan Transformator Distribusi Berdasarkan Beban Lebih di PT. PLN (Persero) Area Kediri UPJ Rayon Srengat Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):1-15.
NO BULAN JUMLAH TAHUN 2013 2014 2015 2016 1 JANUARI BUAH 235 242 247 251 KVA 25.745 26.555 27.265 28.325 2 FEBRUARI BUAH 236 242 247 251 KVA 25.845 26.555 27.265 28.325 3 MARET BUAH 236 242 247 251 KVA 25.845 26.555 27.265 28.300 4 APRIL BUAH 236 243 247 251 KVA 25.845 26.805 27.265 28.375 5 MEI BUAH 238 246 247 252 KVA 25.995 27.165 27.265 28.595 6 JUNI BUAH 238 246 248 KVA 25.995 27.165 27.455 7 JULI BUAH 239 246 249 KVA 26.095 27.165 27.615 8 AGUSTUS BUAH 239 246 248 KVA 26.095 27.165 27.345 9 SEPTEMBER BUAH 239 246 249 KVA 26.095 27.165 27.445 10 OKTOBER BUAH 241 247 249 KVA 26.395 27.265 27.915 11 NOVEMBER BUAH 242 247 249 KVA 26.555 27.265 27.975 12 DESEMBER BUAH 242 247 249 KVA 26.555 27.265 27.975
Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Chaerul Arifin, Bambang Satriyo Purwito, Ahmad Sholihuddin. 2017.  Studi Analisa Penempatan Transformator Distribusi Berdasarkan Beban Lebih di PT. PLN (Persero) Area Kediri UPJ Rayon Srengat Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):1-15.
Gambar  4. Grafik hasil perkiraan laju pertumbuhan Beban (KVA) pada transformator distribusi di PT.PLN (Persero) Area Kediri UPJ Rayon Srengat – Blitar.

## 4.2 Pembahasan
1.  Cara  menentukan  beban  transformator  distribusi  yang  mengalami overload didaerah Ponggok Desa karangbendo
a.  Perkiraan  pada  bulan  April  2016  di  penyulang  Maliran  kecamatan  Ponggok  di desa Karangbendo. Sebelum penggantian transformator yang terpasang 50KVA, dengan nomor gardu EE 372, Maka penulis menggunakan rumus sebagai berikut:
KVA = 𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 1000 .................................. (3.2) KVA = 900 𝑥 44 1000 = 39,6KVA
Karena beban mendekati 80 %,  maka transformator sebaiknya diganti yang lebih besar  yaitu 75 KVA. Rumus yang digunakan digunakan untuk perhitungan rating transformator yang dipilih, (Warman, 2004):
Rating trafo = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ (𝑘𝑣𝑎) 0,8 ........................................................    (3.1)
Atau menggunakan rumus : Jumlah (KVA) 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛 100 = 50 80 100 = 40 KVA
Bila Transformator terpasang 75 KVA maka transformator tersebut dirumuskan : Rating trafo = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ (𝑘𝑣𝑎) 0,8 ........................................................    (3.1) Atau : Jumlah (KVA) 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛 100 = 75 80 100 = 60 KVA 60 KVA - 39,6 KVA = 20,4 KVA Jadi pemambahan transformator 20,4 KVA
b.  Menghitung Fuselink
Fuse link = 𝑷 𝑽.√𝟑 .................................................................... (3.7) Januari Februari Maret April Mei Seri3 0 0.26 0.77 Seri2 251 251 251 251 252 Seri1 28325 28325 28300 28375 28595 28000 28100 28200 28300 28400 28500 28600 28700 28800 28900 Ju d u l Su m b u Tahun 2016
Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Chaerul Arifin, Bambang Satriyo Purwito, Ahmad Sholihuddin. 2017.  Studi Analisa Penempatan Transformator Distribusi Berdasarkan Beban Lebih di PT. PLN (Persero) Area Kediri UPJ Rayon Srengat Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):1-15.
Menghitung fuselink :
Jawab : Fuse Link = 50000  𝑉𝐴 400 𝑥 1,73 = 50000 50000 𝑉𝐴
692 = 72,22 Amper = 72,25 4 =18,06Amper
Karena Fuse yang dipilih = 18,06 x 0,9 = 16,25 Amper (beban 90 %), maka trafo yang dipasang nanti 20 Ampere.
menghitung fuselink :

## Jawab
Fuse Link = 75000 𝑉𝐴 400 𝑥 1,73 = 75000 𝑉𝐴 692 = 108,38 Amper 108,38 4 = 27,09 Amper
Karena Fuse yang dipilih = 27,09 x 0,9 = 24,38 Amper (beban 90 %), maka trafo yang dipasang nanti 25 Amper.
c.  Untuk  mengatisipasi  beban  lebih  maka  trafo  distribusi  diganti  dengan  trafo yang lebih besar kapasitasnya
2.  Cara menentukan beban transformator distribusi yang mengalami beban over load di daerah Udanawu desa Karanggondang.
a.  Perkiraan pada bulan Mei 2016 di penyulang Srengat kecamatan Udanawu di desa Begelenan  (karanggondang)  Sebelum  penggantian  transformator  yang terpasang100  KVA,  dengan  nomor  gardu  EE  001,  Maka  digunakan  rumus sebagai berikut:
KVA = 𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑇𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑥𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 1000 ....................... (3.7) KVA = 1300 𝑥 62 1000 = 80,6KVA
Karena beban lebih 80 %,  maka transformator sebaiknya diganti yang lebih besar yaitu 160 KVA.
rumus  yang  digunakan  untuk  perhitungan  rating  transformator  yang  dipilih, (Warman, 2004):
Rating trafo = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ (𝑘𝑣𝑎) 0,8 ........................................................  (3.1)
Atau menggunakan rumus : Jumlah (KVA)
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛 100 = 100 80 100 =  80 KVA
Bila Transformator terpasang 160 KVA maka transformator tersebut dirumuskan:
Kapasitas =  50 KVA= 50.000 Volt Tegangan TM =  20 KV / 231 - 400 Volt JenisTrafo =  3 fasa Jumlah jurusan =  4 Jurusan Kapasitas =  75 KVA= 75.000 Volt Tegangan TM =  20 KV / 231 - 400 Volt JenisTrafo =  3 fhasa Jumlah jurusan =  4 Jurusan
Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Chaerul Arifin, Bambang Satriyo Purwito, Ahmad Sholihuddin. 2017.  Studi Analisa Penempatan Transformator Distribusi Berdasarkan Beban Lebih di PT. PLN (Persero) Area Kediri UPJ Rayon Srengat Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):1-15.
Rating trafo = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ (𝑘𝑣𝑎) 0,8 ........................................................  (3.1) Atau : Jumlah (KVA) 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛 100 = 160 80 100 = 128 KVA
Maka penambahan transformator
128 KVA - 80,6 KVA = 47,4 KVA
Jadi pemambahan transformator 47,4 KVA b.  Menghitung Fuselink
Fuse link = 𝑷 𝑽.√𝟑 ........................................................................ (3.4) Cara menghitung fuse link =
Fuse Link = 100000 400 𝑥 1,73 = 100000 692 = 144,50Amper 144,50
4 = 36,12 Amper
Karena Fuse yang dipilih = 36,12 x 0,9 = 32,51 Amper (beban 90 %), maka trafo yang dipasang nanti 50 Amper.
160000
692 = 231,2Amper
231,2
4 = 57,8 Amper
Karena Fuse yang dipilih = 57,8 x 0,9 = 52 Amper (beban 90 %), maka trafo yang dipasang nanti 60 Amper.
b.Perkiraan pada bulan Mei 2016 di penyulang Srengat kecamatanSrengat di desa Dermojayan.  Sebelum  penggantian  transformator  yang  terpasang  50KVA, dengan nomor gardu EE 397, Maka perencanaan yang akan dibutuhkan memakai rumus sebagai berikut:
KVA = 𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 1000 .................................. (3.2) KVA = 1300 𝑥 32 1000 = 41,6KVA KVA = 1300 𝑥 46 1000 = 59,8 KVA
Karena  beban50  KVA  melebihi  80  %,pada  tabel  data  yang  diperlukan  kurang lebih  60  KVA  dan  ukuran  tersebut  tidak  ada  di  pasaran  maka  transformator dipasang sebesar 75 KVA.
Karena  rumus  yang  digunakan  untuk  perhitungan  rating  transformator  yang dipilih, (Warman, 2004):
Rating trafo = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ (𝑘𝑣𝑎) 0,8 ........................................................  (3.1)
Atau menggunakan rumus : Jumlah (KVA) 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛
100 = 75 80 100 60 KVA
c.  Untuk mengatisipasi beban lebih maka trafo distribusi diganti dengan trafo yang lebih besar kapasitasnya.
b.  Menghitung Fuselink
Kapasitas =  100 KVA= 100.000 Volt Tegangan TM =  20 KV / 231 - 400 Volt JenisTrafo =  3 fasa Jumlah jurusan =  4 Jurusan
Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Chaerul Arifin, Bambang Satriyo Purwito, Ahmad Sholihuddin. 2017.  Studi Analisa Penempatan Transformator Distribusi Berdasarkan Beban Lebih di PT. PLN (Persero) Area Kediri UPJ Rayon Srengat Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):1-15.
Fuse link = 𝑷 𝑽.√𝟑 ........................................................................ (3.7) Cara menghitung fuselink :
Jawab :
Fuse Link = 50000 𝑉𝐴 400 𝑥 1,73 = 50000 692 = 72,22 Amper = 72,25
4 = 18,06Amper
Karena Fuse yang dipilih = 18,06 x 0,9 = 16,25 Amper (beban 90 %), maka trafo yang dipasang nanti 20 Amper.
Cara menghitung fuselink :
Jawab
Fuse Link = 75000 400 𝑥 1,73 = 75000 692 = 108,38 Amper
108,38
4 = 27,09 Amper
Karena Fuse yang dipilih = 27,09 x 0,9 = 24,38 Amper (beban 90 %), maka trafo yang dipasang nanti 25 Amper.
c.  untuk mengatisipasi beban lebih maka transformator tersebut diganti yang lebih besar.
keterangan : 1,73 diperoleh dari akar 3. karena trafo tersebut adalah trafo 3 phase, factor kali 0,8 adalah faktor keamanan pada beban trafo

## 5. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Laju pertumbuhan beban transformator distribusi yang ada di PT. PLN Srengat pada tahun 2013 adalah  pada  Januari-Februari  mengalami  peningkatan  0,38  %,  bulan  Mei-Juni  mengalami peningkatan  0,58%,  bulan  September-Oktober  mengalami  peningkatan  1,14%,  pada  tahun 2014 hanya dua kali peningkatan bulan Maret-April  0,94% dan bulan September-Oktober 0,36%.  Pada  tahun  2015  bulan  Mei-Juni  mengalami  peningkatan  0,69%,  pada  bulan  Juli- Agustus  mengalami  penurun-0,97%,  September-Oktober  1,71%.  Pada  tahun  2016  bulan Maret-April  mengalami  peningkatan  0,26%  dan  pada  bulan  April  mengalami  peningkatan 0,77%.
Cara  menentukan  beban  yang  menalami  beban  transformator  distribusi  yang  overload menggunakan rumus:
𝐾𝑉𝐴 = 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛
Kapasitas =  50 KVA= 50.000 Volt Tegangan TM =  20 KV / 231 - 400 Volt JenisTrafo =  3 fasa Jumlah jurusan =  4 Jurusan Kapasitas = 75 KVA= 75.000 Volt Tegangan TM = 20 KV / 231 - 400 Volt JenisTrafo = 3 fasa Jumlah jurusan = 4 Jurusan
Jurnal Qua Teknika, Vol. 7 No. 2 September 2017 ISSN 2088-2424(cetak); 2527-3892(elektronik) UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id Chaerul Arifin, Bambang Satriyo Purwito, Ahmad Sholihuddin. 2017.  Studi Analisa Penempatan Transformator Distribusi Berdasarkan Beban Lebih di PT. PLN (Persero) Area Kediri UPJ Rayon Srengat Blitar. Jurnal Qua Teknika , (2017), 7(2):1-15.
Rumus cara mnentukan fuselink = 3  V P ,  fuselink tersebut tidak lebih dari 90%.
Transformator  distribusi  ini  mengalami  penurunan  pada  bulan  Juli-Agustus  2015,  dan pada  bulan  September-Oktober  mengalami  kenaikan.  Apabila  transformator  tersebut  tidak ganti dengan kapasitas yang lebih besar maka dapat merugikan pihak PLN. Beban lebih dpat diantisipasi dengan diadakan pengukuran, dan transformator tersebut diganti yang lebih besar pemakianya tidak lebih dari 80%.
Sebelum  memperkirakan  daya  maksimum  sebaiknya  terlebih  dahulu  dipelajari  sifat kecenderungan  data  masa  lalu  sehingga  total  beban  yang  akan  datang  dapat  diperkirakan dengan kecenderungan yang sama.
Perencanaan pengadaan transformator distribusi baru sebaiknya dilakukan setelah beban mencapai 80 % dari kapasitas rating. Hendaknya dilakukan pemeliharaan berkala terhadap transformator distribusi untuk menjaga keandalan pasokan energi listrik. Akan lebih baik jika dibuatkan standart operasional prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan.

## 6. REFERENSI
1.  Muhammadlu,  2010:  Bab  II  Landasan  Teori,  Proses  penyaluran  tenaga  listrik, http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/132/jtptunimus-gdl-muhammadlu-6551-3- babii.pdf, diakses 09 Mei 2016
2.  Bastanna Erlayas Bangun , 2010: Studi Penempatan Transformator Distribusi Berdasarkan Jatuh Tegangan (Studi Kasus. Pada PT. PLN (Persero)
Rayon
Medan.http:// repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/11831/1/10E00098.pdf,  diakses 27 Oktober 2016.
3.  Ca. Lestari, 2015, Sistem Distribusi Tenaga Bab II, Palembang-Sumsel http:// eprints.polsri.ac.id/1742/3/BAB%20II.pdf, diakses 09 Mei  2016
4. Hana Kres, 2014: Cara menghitung berapa Ampere NH Fuse yang harus dipasang adalah ...  Lihat  juga:  Gambar  Ukuran  DanFungsi  Fuse  Link  Sebagai  Pemutus. http://materiallistrik.blogspot.co.id, diakses 13 September 2016.
5. Data Trafo 2016, PT.PLN (Persero)Area kediri UPJ Rayon Srengat-Blitar