SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH CAIR PADA IPAL PT. TIRTA INVESTAMA PABRIK PANDAAN PASURUAN
(1) Yovi Kurniawan
(1) SHE spv PT. TIV. Pandaan Kabupaten Pasuruan

## ABSTRAK
PT. Tirta Investama Pabrik Pandaan  Pasuruan merupakan industri yang bergerak di bidang produksi air minum dalam kemasan (AMDK) dan Beverages yang berlokasi di Desa  Karangjati.  Dalam  kegiatan  industri  pengolahannya, PT.  Tirta Investama Pandaan Plant telah dilengkapi dengan dokumen lingkungan yaitu dokumen AMDAL, sekaligus  membangun  IPAL  untuk  mengolah  limbah  hasil  produknya.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil  analisis kualitas  effluent IPAL dalam mereduksi  limbah  cair PT.  Tirta  Investama  Pandaan  Plant .  Adapun  hasil  penelitian menunjukkan bahwa kadar pH setelah dilakukan pengolahan pada efﬂuent yaitu rata- rata sebesar 7,61, kadar BOD setelah dilakukan pengolahan pada efﬂuent yaitu rata- rata  sebesar  9,44  mg/L,  kadar  COD  stabil  pada  angka  17,57  mg/L,  Efektivitas pengolahan  air  limbah  di  PT.  Tirta  Investama  Pandaan  Plant,  adalah  penurunan beban  air  limbah  yang  kemudian  dibandingkan  antara  hasil  perhitungan efektivitas pengolahan air limbah dengan standar efektivitas. Efektivitas optimum kualitas BOD, COD, TSS, minyak dan lemak di PT. Tirta Investama Pandaan Plant rata-rata berada pada  angka  yang  tidak  melebihi  standar  baku  mutu.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  sistem  pengolahan  air  limbah  yang  selama  ini  dijalankan  di  PT.  Tirta Investama Pandaan Plant telah berjalan secara efektif dan optimal.
Kata kunci: Limbah Cair, Baku Mutu, Instalasi Pengolahan Air Limbah, Effluent

## 1. Pendahuluan
Sebagai perusahaan air minum dalam kemasan, PT. Tirta Investama Pabrik Pandaan berdasarkan kapasitas produksinya merupakan industri yang termasuk dalam kelompok usaha  wajib  AMDAL  (Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan)  per-2015.  Salah  satu  efek yang  ditimbulkan  dari  kegiatan  produksi  Pabrik  AQUA  ini  adalah  pembuangan  limbah hasil  proses  produksi  ke  badan  air.  Limbah  cair  PT.  Tirta  Investama  Pabrik  Pandaan dimungkinkan  menyebabkan  gangguan  pada  lingkungan  (biota  air)  dan  kesehatan manusia. Kondisi limbah cair yang belum memenuhi baku mutu lingkungan, terlebih lagi jika  dilakukan  dengan  tidak  mengikuti  prosedur  pengolahan  air  limbah  dan  kegiatan pengolahan  air  limbah  yang  seharusnya  dijalankan.  Adanya  penambahan  kapasitas  dari limbah  cair  juga  dapat  mempengaruhi  kinerja  dari  IPAL  itu  sendiri  sehingga  dapat memungkinkan kinerjanya menjadi kurang efektif dan maksimal.
Bertolak dari latar belakang masalah di atas maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui  efektivitas  pengolahan  limbah  cair  di  pada  IPAL  di  PT  Tirta  Investama Pandaan  Pasuruan.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  apakah effluent limbah  cair  yang  dihasilkan  oleh  PT.  Tirta  Investama  Pabrik  Pandaan  melebihi baku mutu yang dipersyaratkan Peraturan Gubernur No 72 Tahun 2013.

## 2. Metode Penelitian

## 2.1 Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  PT.  Tirta  Investama  Pabrik  Pandaan  ,  perusahaan AMDK yang berlokasi di Kelurahan Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yaitu  bertujuan  untuk  mengkaji  upaya  efektivitas pengolahan limbah cair dalam menurunkan kadar BOD, COD, TSS, pH, minyak dan lemak serta keluhan kesehatan masyarakat sekitar pada luaran IPAL PT. Tirta Investama Pabrik Pandaan.
Gambar 1. Lokasi Penelitian
Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  limbah  cair effluent .  Pengambilan  sampel limbah cair dilakukan dengan teknik sampel sesaat ( grab sample ), yaitu sampel air yang diambil  pada  titik inlet kemudian  pada  titik outlet yang  mana  sampel  ini  mewakili karakteristik  air  pada  saat  pengambilan  sampel  pada  kurun  waktu  tertentu.  Untuk petugas/pengelola  IPAL  PT.  Tirta  Investama  Pabrik  Pandaan,  teknik  sampling  yang digunakan  adalah  purposive,  yaitu  teknik  penentuan  sampel  dengan  pertimbangan tertentu, dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan pengelolaan IPAL di PT. Tirta Investama Pabrik Pandaan, maka sampel yang dipilih adalah orang yang mempunyai tugas
mengoperasikan  IPAL  di  PT.  Tirta  Investama  Pabrik  Pandaan.  Dalam  penelitian  ini menggunakan variabel yaitu Sistem Pengolahan Limbah Cair Perusahaan, BOD, COD, TSS, pH,  minyak  dan  lemak.  Data  yang  diperoleh  disajikan  menjadi  bentuk  persentase  dalam tabel, setelah itu data dalam bentuk tabel tersebut dianalisis secara deskriptif. Dilakukan editing terhadap kelengkapan data yang diperoleh dapat berupa koreksi terhadap angka, huruf, dan konsistensi jawaban responden serta kelengkapan jawaban responden.

## 2.2 Pengambilan Sampel dan Analisa Air Limbah
a. Pengambilan Sampel
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Grab Sampling yakni dengan satu kali pengulangan, yang dilakukan langsung pada 3 titik  sumber limbah yaitu pencucian bahan uji, dengan menggunakan botol sampel BL 1000 ml.

## b. Analisa Kualitas Air Limbah
Analisa ini dilakukan untuk memperoleh data kualitas air limbah buangan industry AMDK  PT.  Tirta  Investama  Pabrik  Pandaan.  Penentuan  parameter  uji    didasarkan  pada Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun  2013 tentang baku mutu air limbah bagi industri dan kegiatan industri lainnya.
Tabel 1. Parameter dan Metode Uji. Parameter Satuan Metode Uji Baku Mutu pH - pH meter 6 - 9 BOD ( mg/l ) Volumetri 30 COD ( mg/l ) Volumetri 90 TSS ( mg/l ) TSS Analyzer 30 Minyak & Lemak ( mg/l ) Gravimetri 6 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Hasil Penelitian
a. Pengukuran Debit Air Limbah
Pengukuran  debit  dilakukan  pada  saat  proses  pembuangan  air  limbah  di  saluran pembuangan  sebanyak  5  kali  pengulangan  guna  mendapatkan  hasil  yang  akurat. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan kecepatan aliran dan dimensi dari saluran pembuangan. Ukuran saluran ditentukan sepanjang 1 meter.
Tabel 2. Hasil Pengukuran Debit
n P sal A sal t kayu v Q I 1 0.0157 5.2 0.19 0.0030 II 1 0.0157 4.6 0.22 0.0034 III 1 0.0157 4.9 0.20 0.0032 IV 1 0.0157 4.7 0.21 0.0033 V 1 0.0157 6.4 0.16 0.0025 Debit rata-rata 0.0031 Sumber: Hasil Perhitungan

## b. Karakteristik Limbah Cair di PT. Tirta Investama Pabrik Pandaan
Studi karakteristik limbah perlu dilakukan agar dapat dipahami sifat-sifat tersebut serta  konsentrasinya  dan  sejauh  mana  tingkat  pencemaran  dapat  ditimbulkan  limbah terhadap lingkungan.
Untuk  karakteristik  limbah  cair  di  PT.  Tirta  Investama  Pabrik  Pandaan    yang diukur  adalah  BOD,  COD,  TSS,  pH,  minyak  dan  lemak.    Pemeriksaan  limbah  dengan parameter  BOD,  COD,  TS,  pH,  minyak  dan  lemak  menunjukkan  apakah  suatu  limbah mempunyai konsentrasi kuat, lemah atau sedang. Dengan adanya variasi nilai parameter dapat  diketahui  sejauh  mana  limbah  dapat  memberikan  dampak  pencemaran  terhadap komponen  lingkungannya.  Apakah  limbah  itu  mempunyai  sifat  pencemaran  tinggi  dan dapat  membahayakan  manusia  yang  tinggal  disekitarnya.  Apabila  limbah  memiliki  sifat pencemaran  tinggi  diharapkan  dapat  dikendalikan,  sehingga  bahan  pencemar  yang terkandung dapat dieliminasi.

## c. Mekanisme Pengolahan Limbah Cair di PT. Tirta Investama Pabrik Pandaan
Secara  umum  mekanisme  pengolahan  limbah  cair  di  PT.  Tirta  Investama  Pabrik Pandaan    terbagi  dalam  beberapa  tahap  yaitu  pengolahan  ﬁsik,  pengolahan  secara biologis, dan pengolahan secara kimiawi.

## [1] Pengolahan secara fisik.
Dari  berbagai  instalasi  yang  ada,  limbah  cair  terpusat  menuju  ke  unit  pengolahan limbah  cair  melalui  sistem  saluran  tertutup.  Sistem  saluran  yang  digunakan  di  PT.  Tirta Investama  Pabrik  Pandaan  pada  unit  instalasi  pengolahan  limbah  cair  (IPAL-C) menggunakan  sistem  terpisah  ( separate  system )  dengan  metode  pengalirannya menggunakan  sistem  gravitasi  dan  sistem  pemompaan  yang  menyalurkan  aliran  limbah cair  dengan  bantuan  pompa  ke  bak  pengumpul  ( collecting  tank ).  Bak  penampung berfungsi  untuk  menampung  sementara  hasil  limpahan  limbah  cair  yang  berasal  dari instalasi  tertentu  sebelum  akhirnya  dilanjutkan  menuju  ke Heavy  Metal  Precipitator (HMP).
Pada  bak  pengumpul  ini  terjadi  proses  sedimentasi,  dan  penghancuran  padatan- padatan dengan menggunakan comminutor . Sedangkan untuk proses penyaringan limbah cair yang berasal dari ruang dapur dan laundry dengan menggunakan screening. Screening ini  berfungsi  untuk  menyaring  padatan/  sampah  yang  terbawa  dalam limbah  cair,  sehingga  proses  pengolahan  utama  tidak  terganggu  dan  tidak  terjadi penyumbatan  pipa-pipa  air  limbah.  Untuk  bak screening masih  belum  optimal, dikarenakan masih belum dioperasionalkannya unit screening tersebut.
Mekanisme  Pengolahan  Limbah  Cair  di  PT.  Tirta  Investama  Pabrik  Pandaan dilakukan  dengan  beberapa  tahapan,  tahap  awal  adalah  proses  penyaluran  dan pengumpulan.  Proses  ini  meliputi  sistem  perpipaan  yang  berfungsi  untuk  mengalirkan limbah cair yang dihasilkan perusahaan. Sistem perpipaan ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:  sistem  perpipaan  limbah  cair  perusahaan  dan  sistem  perpipaan  unit  pengolahan limbah  cair.  Tahap  berikutnya  adalah  pengolahan  yang  dimulai  dari  tahap  pengolahan tahap pertama ( primary treatment ), pengolahan tahap kedua ( secondary treatment ), dan pengolahan tahap ketiga ( tertiary treatment ).
[2] Pengolahan secara biologis .
Pengolahan  ini  dilakukan  pada  unit  aero-reaktor  dengan  menggunakan blower untuk  menyuplai  oksigen  lalu  disertai  dengan  menambahkan  larutan  yang  mengandung mikroba (bakteri pengurai) dengan menggunakan metode lumpur aktif ( activated sludge ). Reduksi beban polutan limbah cair di dalam ini diharapkan mencapai 70–90% (BOD dan COD).

## [3] Pengolahan secara kimiawi.
Pengolahan  ini  dilakukan  dengan  melakukan  penambahan  khlor.  Penambahan  zat kimia  ini  bertujuan  untuk  membunuh  bakteri  patogen  pada  limbah  cair.  Kualitas  air limbah  di  PT.  Tirta  Investama  Pabrik  Pandaan    diketahui  dari  hasil  pemeriksaan  dan pencatatan  sampel  air  limbah.  Semakin  banyak  air    limbah  yang  dibuang  ke  badan  air, maka  semakin  besar  beban  pencemar  yang  ada  pada  badan  air.  Terlebih  jika  air  yang dibuang masih di atas baku mutu.

## d. Uji Limbah Pemeriksaan Kualitas Efﬂuent
Dalam penelitian ini, data yang diolah adalah hasil Uji Laboratorium di Effluent pada bulan Januari sampai dengan Juni 2015 untuk mengetahui kandungan pH, BOD, COD, TSS, minyak dan lemak. Adapun hasil uji laboratorium selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:
Tabel 3. Hasil Uji Laboratorium Air Limbah di Efﬂuent Air Januari 2015 Parameter Satuan Kadar pH - 7,65 BOD ( mg/l ) 11,28 COD ( mg/l ) 17,92 TSS ( mg/l ) 3,36 Minyak & Lemak ( mg/l ) 2,17
Tabel 4. Hasil Uji Laboratorium Air Limbah di Efﬂuent Air Februari 2015 Parameter Satuan Kadar pH - 7,77 BOD ( mg/l ) 8,64 COD ( mg/l ) 11,2 TSS ( mg/l ) 3,36 Minyak & Lemak ( mg/l ) 2,2 Tabel 5. Hasil Uji Laboratorium Air Limbah di Efﬂuent Air Maret 2015 Parameter Satuan Kadar pH - 8,15 BOD ( mg/l ) 7,77 COD ( mg/l ) 16 TSS ( mg/l ) 3,36 Minyak & Lemak ( mg/l ) 2,17
Tabel 6. Hasil Uji Laboratorium Air Limbah di Efﬂuent Air April 2015 Parameter Satuan Kadar pH - 7,3 BOD ( mg/l ) 14,134 COD ( mg/l ) 19,2 TSS ( mg/l ) 3,36 Minyak & Lemak ( mg/l ) 2,17 Tabel 7. Hasil Uji Laboratorium Air Limbah di Efﬂuent Air Mei 2015 Parameter Satuan Kadar pH - 7,95 BOD ( mg/l ) 7,95 COD ( mg/l ) 14,11 TSS ( mg/l ) 75,20 Minyak & Lemak ( mg/l ) 3,36 Tabel 8. Hasil Uji Laboratorium Air Limbah di Efﬂuent Air Juni 2015 Parameter Satuan Kadar pH 6,85 BOD ( mg/l ) 6,85 COD ( mg/l ) 8,88 TSS ( mg/l ) 16,80 Minyak & Lemak ( mg/l ) 8,80
Dari data-data di atas, langkah selanjutnya adalah analisis data apakah air limbah di effluent sudah  memenuhi  standar  baku  mutu  yang  telah  ditetapkan  melalui  Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013.

## 3.2 Pembahasan Penelitian

## [1] Analisis pH
Hasil uji laboratorium pH per Januari-Juni 2015 pada air limbah di Effluent adalah sebagai berikut:
Tabel 9. Hasil Uji pH Laboratorium Air Limbah di Efﬂuent Air Januari-Juni 2015 Bulan Satuan Kadar Januari - 7,65 Pebruari - 7,77 Maret - 8,15 April - 7,3 Mei - 7,95 Juni - 6,85 Rata-rata - 7,61 Baku Mutu - 6-9
Berdasarkan tabel 8 di  atas  terlihat kadar  pH setelah   dilakukan  pengolahan pada efﬂuent yaitu rata-rata sebesar 7,61, sedangkan angka tertinggi berada pada bulan maret yakni  sebesar  8,15.    Berdasarkan  Surat  Keputusan  Gubernur  Jawa  Timur  No.  72  Tahun 2013  tentang  baku  mutu  air  limbah  bagi  industri  dan  kegiatan  industri  lainnya  dalam angka  keluaran  limbah  cair  PT.  Tirta  Investama  Pabrik  Pandaan  telah  memenuhi  baku mutu  yang  telah  ditetapkan,  yaitu  sebesar  6–9  untuk  parameter  pH.  Konsentrasi  pH  ini penting  untuk  diketahui,  karena  pH  menunjukkan  kadar  air  tersebut  berjenis  asam ataukah  basa  dalam  suatu  larutan,  melalui  konsentrasi  ion  Hidrogen  H + .  Ion  Hidrogen merupakan  faktor  utama  yang  dibutuhkan  untuk  mengetahui  reaksi  kimiawi,  karena dalam sebuah perairan yang sehat diperlukan konsentrasi pH pada angka 6–8, agar dapat mendukung  semua  proses  biologis  khususnya  dalam  rangka  proses  pemurnian  kembali sebuah perairan yang melibatkan unsure-unsur biologis, khususnya bakteri pengurai.

## [2] Analisis Kandungan Biochemical Oxygen Demand (BOD)
Dari  hasil  uji  laboratorium  untuk  mengetahui  BOD  per  Januari-Juni  2015  pada  air limbah di Effluent adalah sebagai berikut:
Tabel 10. Hasil Uji BOD Laboratorium Air Limbah di Efﬂuent Air Januari-Juni 2015 Bulan Satuan Kadar Januari mg/L 11,28 Pebruari mg/L 8,64 Maret mg/L 7,77 April mg/L 14,134 Mei mg/L 7,95 Juni mg/L 6,85 Rata-rata mg/L 9,44 Baku Mutu mg/L 30
Berdasarkan tabel 9 terlihat kadar BOD setelah dilakukan pengolahan pada efﬂuent yaitu rata-rata sebesar 9,44 mg/L, sedangkan hasil uji terbesar adalah pada bulan januari yakni  11,28  mg/L.  Pada  tabel  9  juga  dapat  diamati  telah  terjadi  penurunan  secara fluktuatif selama 1 semester. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun  2013  tentang  baku  mutu  air  limbah  bagi  industri  dan  kegiatan  industri  lainnya, angka  keluaran  limbah  cair  tidak  melebihi  baku  mutu  yang  telah  ditetapkan,  yaitu melebihi  kadar  maksimal  30  mg/L  untuk  parameter  BOD.  Oleh  sebab  itu  beban  limbah cair yang dihasilkan oleh  PT. Tirta Investama Pabrik Pandaan  ,  telah memenuhi standar baku mutu dan kategori aman.

## [3] Analisis Kandungan Chemical Oxygen Demand (COD)
Berdasarkan tabel 10 terlihat kadar COD setelah dilakukan pengolahan pada efﬂuent rata-rata  hasil  analisis  selama  1  semester  yaitu  sebesar  14,55  mg/L.  Angka  terbesar berada pada bulan April yakni sebesar 19,2 mg/L. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013 tentang baku mutu air limbah bagi industri dan kegiatan industri lainnya dalam angka keluaran limbah cair  tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan, yaitu melebihi 90 mg/L  untuk kadar  maksimum COD pada limbah cair.  Oleh
sebab  itu  beban  limbah  cair  yang  dihasilkan  oleh  PT.  Tirta  Investama  Pabrik  Pandaan, kategori telah memenuhi standar baku mutu dan aman.
Tabel 11. Hasil Uji COD Laboratorium Air Limbah di Efﬂuent Air Januari-Juni 2015 Bulan Satuan Kadar Januari mg/L 17,92 Pebruari mg/L 11,2 Maret mg/L 16 April mg/L 19,2 Mei mg/L 14,11 Juni mg/L 8,88 Rata-rata mg/L 14,55 Baku Mutu mg/L 90 [4] Analisis Kandungan Total Suspended Solids (TSS)
Berdasarkan tabel 11 terlihat kadar TSS setelah dilakukan pengolahan pada efﬂuent yaitu rata-rata sebesar 17,57 mg/L, sedangkan angka terbesar ada pada bulan Mei yakni sebesar  75,2  mg/L.  Namun  berdasarkan  Surat  Keputusan  Gubernur  Jawa  Timur  No.  72 Tahun  2013  tentang  baku  mutu  air  limbah  bagi  industri  dan  kegiatan  industri  lainnya dalam angka keluaran limbah cair 5 bulan dalam 1 semester tidak sampai melebihi baku mutu  yang  telah  ditetapkan,  yaitu  melebihi  30  mg/L  untuk  kadar  maksimum  TSS  pada limbah cair. Namun demikian, terjadi hal yang tidak lazim pada bulan Mei dengan angka yang melebihi standar baku mutu yakni 75,2 mg/L. Oleh sebab itu beban limbah cair yang dihasilkan  oleh  PT.  Tirta  Investama  Pabrik  Pandaan    pada  bulan  Mei  tidak  memenuhi standar  baku    mutu.  Akan  tetapi,  petugas  IPAL  PT.  Tirta  Investama  terbilah  sangat responsif sehingga pada bulan berikutnya, yakni bulan Juni terjadi penurunan angka yang sangat drastis yakni 18,8 mg/L dan kategori telah aman.
Tabel 12. Hasil Uji TSS Laboratorium Air Limbah di Efﬂuent Air Januari-Juni 2015 Bulan Satuan Kadar Januari mg/L 3,36 Pebruari mg/L 3,36 Maret mg/L 3,36 April mg/L 3,36 Mei mg/L 75,20 Juni mg/L 18,80 Rata-rata mg/L 17,57 Baku Mutu mg/L 30
Penyebab  tingginya  kandungan  TSS  air  limbah  pada  bulan  Mei  adalah  banyaknya padatan yang masih belum terendapkan pada saat proses pengolahan, hal ini dikarenakan pada saat keluar dari proses aerasi, laju aliran air limbah kategori terlalu tinggi, sehingga masih  ada  padatan  yang  belum  terendapkan.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut  maka
diperlukan  bak  penampung  sementara,  sehingga  padatan  yang  belum  terendapkan tersebut dapat mengendap dengan baik.

## [5] Efektivitas Pengolahan Air Limbah di PT. Tirta Investama Pabrik Pandaan
Efektivitas  pengolahan  air  limbah  di  PT.  Tirta  Investama  Pabrik  Pandaan,  adalah penurunan  beban  air  limbah  yang  kemudian  dibandingkan  antara  hasil  perhitungan efektivitas  pengolahan  air  limbah  dengan  standar  efektivitas.  Pada  hasil  analisis  data  di atas terlihat bahwa efektivitas optimum kualitas BOD, COD, TSS, minyak dan lemak di PT. Tirta Investama Pabrik Pandaan  rata-rata berada pada angka yang tidak melebihi standar baku mutu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa system pengolahan air limbah yang selama ini dijalankan di PT. Tirta Investama Pabrik Pandaan  telah berjalan secara optimal.

## 4. Kesimpulan
Karakteristik limbah cair di PT. Tirta Investama Pabrik Pandaan  yang diukur adalah BOD,  COD,  TSS,  pH,  minyak  dan  lemak.  Untuk  mengetahui  sejauh  mana  limbah  dapat memberikan  dampak  pencemaran  terhadap  komponen  lingkungannya.  Mekanisme pengolahan  limbah  cair  di  PT.  Tirta  Investama  Pabrik  Pandaan    dilakukan  dengan  3 proses,  yaitu  proses  ﬁsik,  biologis,  dan  kimiawi.  Dimulai  dari  sedimentasi  pada  bak penampung, kemudian mengalami proses homogenisasi/ pencampuran di bak equalisasi , dilanjutkan  menuju  ke  bak  aero-reaktor  untuk  mengalami  proses  dekomposisi  secara aerob, setelah melalui proses dekomposisi kemudian mengalami proses desinfeksi dengan melakukan  pemberian  khlor  lalu  dilanjutkan  dengan  pembuangan  ke  saluran  drainase IPAL.
Berdasarkan  data  terlihat  kadar  pH  setelah    dilakukan  pengolahan  pada efﬂuent yaitu rata-rata sebesar 7,61, kadar BOD setelah dilakukan pengolahan pada efﬂuent yaitu rata-rata sebesar 9,44 mg/L, kadar COD stabil pada angka 17,57 mg/L, Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013 tentang baku mutu air limbah bagi industri  dan  kegiatan  industri  lainnya  dalam  angka  keluaran  limbah  cair  tidak  melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. Efektivitas pengolahan air limbah di PT. Tirta Investama Pabrik Pandaan adalah penurunan beban air limbah yang kemudian dibandingkan antara hasil  perhitungan  efektivitas  pengolahan  air  limbah  dengan  standar  efektivitas.  Setelah dilakukan  uji  analisis  laboratorium  terhadap  kualitas  air  limbah  sesudah  dilakukan pengolahan terhadap parameter BOD, COD, TSS, pH, minyak dan lemak. Maka efektivitas masing-masing  parameter  pengolahan  air  limbah  di  IPAL  PT.  Tirta  Investama  Pabrik Pandaan  dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria efektivitas dengan hasil rata-rata berada pada angka yang tidak melebihi standar baku mutu yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013. Sehingga dapat disimpulkan bahwa system  pengolahan  air  limbah  yang  dijalankan  di  PT.  Tirta  Investama  Pabrik  Pandaan selama ini  telah berjalan secara optimal.

## 5. Daftar Pustaka
Gubernur  Jawa  Timur.  2013. Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  72  Tahun  2013 tentang  Baku  Mutu  Air  Limbah  Bagi  Industri  dan  Kegiatan  Industri  Lainnya . Surabaya: Gubernur Jawa Timur
Haryadi,    R    &    Hidayat,    S.    2009.  Lingkungan,  Gatra    Nomor    13,    5    Februari    2009], tentang    Mobil  Plasma  Pengolah Limbah Hindarko S, Ir., 2003. “Mengolah Air Limbah”, Penerbit Esha, Jakarta.
Mubarok,  Ahmad.  2008.  Desain  Instalasi  Pengolahan  Limbah  Cair  Sentra  Industri  Tahu Dukuh Kemranggen Kabupaten Tegal. Universitas Dipenogoro. Semarang.
Nur’arif,  M.2008.  Pengelolaan  Air  Limbah  Domestik  (Studi  Kasus  Di  Kota  Praya Kabupaten Lombok Tengah). Tesis Universitas Diponegoro, Semarang Philip Kristanto, Ir. 2002. “Ekologi Industri”, Penerbit ANDI, Yogyakarta. Sakti A. Siregar. 2005. “Instalasi Pengolahan Air Limbah”, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.