## PEMELIHARAAN TAP CHANGER PADA TRANSFORMATOR

## Tohari, Sabari
D3 Teknik Elektro Politeknik Harapan Bersama Jl Dewi Sartika No 71 Tegal Telp/Fax (0283) 352000

## ABSTRAK
Kasus  Tap  Changer  yang  bermasalah,  baik  dari  awal  perencanaan,  prosedur pemeliharaan bahkan pemeliharaan yang kurang baik sehingga kinerja Tap Changer Tap Changer sendiri tidak bisa optimal. Oleh karena itu perencanaan dan prosedur kinerja Tap Changer distribusi pada jaringan tegangan menengah harus diperhatikan dan yang lebih penting lagi, sebelum Tap Changer dipakai sebaiknya diuji terlebih dahulu supaya dapat memastikan bahwa Tap Changer yang akan digunakan betul-betul baik dan tepat. Tujuannya mengetahui   cara  pemeliharaan  Tap  Changer  yang  baik  dan  benar  untuk dipakai pada Tap Changer tegangan.
Hasil  menunjukkan  bahwa Setelah  diadakan  pemeliharaan  Tap  Changer,  maka  kondisi Tap  Changer  pada  Transformator  harus  lebih  baik  dari  pada  sebelum  diadakan pemeliharaan.
Kata Kunci :Tap Changer tegangan, transformator

## A. Pendahuluan
Dalam sistem tenaga listrik, tentu tidak  terhindar  dari  suatu  masalah  mutu atau kualitas tegangan maupun kontinuitas  pelayanan.  Hal  ini  terbukti dengan adanya keluhan terhadap gangguan listrik dari masyarakat konsumen listrik, berupa tegangan turun, kedip tegangan, maupun sering
terjadinya  padam.   Hal  tersebut   yang menjadi  penyebab  mutu  tegangan  dan kontinuitas  pelayanan  menurun.  Jatuh tegangan salah satunya dipengaruhi oleh perubahan  beban,  panjang  jaringan, maupun  penampang  kawat/penghantar yang  tidak  sesuai  dengan  kapasitas beban.  Sehingga  variasi  besar  tegangan yang  diijinkan  tidak  tercapai  dengan baik/sempurna.
Dilapangan  dijumpai  juga  kasus
Tap Changer Tap Changer-Tap Changer
Tap Changer yang bermasalah, baik dari awal perencanaan, prosedur pemeliharaan bahkan pemeliharaan yang kurang  baik  sehingga  kinerja  Tap Changer Tap Changer sendiri tidak bisa optimal.  Oleh  karena  itu  perencanaan dan  prosedur  kinerja  Tap  Changer distribusi  pada  jaringan  tegangan menengah  harus  diperhatikan  dan  yang lebih penting lagi, sebelum Tap Changer dipakai  sebaiknya  diuji  terlebih  dahulu supaya  dapat  memastikan  bahwa  Tap Changer  yang  akan  digunakan  betul- betul baik dan tepat nilai transformasinya.
B. Landasan Teori Tap  Changer  adalah  suatu  alat yang  terdiri  dari  kumparan  dan  inti dimana  kumparan  sekunder  akan menghasilkan  tenaga  listrik  akibat terinduksi  oleh  medan  magnet  yang
dihasilkan  oleh  inti  Tap  Changer tersebut.
Besi  berlapis  sering  dijadikan sebagai  inti  sedangkan  kawat  tembaga email  sebagai  aliran  arus  yang  lazim disebut  kumparan.  Pada  Tap  Changer terdapat  dua  kumparan  yaitu  kumparan primer,  dan  kumparan  sekunder.  Rasio perubahan  tegangan  ditentukan  oleh rasio jumlah lilitan pada masing-masing kumparan.  Tegangan  masuk  disebut tegangan  primer   sedangkan  tegangan keluaran  disebut  tegangan  sekunder.
Perbandingan tegangan primer dibanding  sekunder  sama  dengan perbandingan kumparan primer dibanding  kumparan  sekunder.  Kedua kumparan tergabung secara magnetik di dalam  inti,  tetapi  kedua  kumparan tersebut tidak tergabung secara elektrik.
Arus  bolak  –  balik  dapat ditransformasikan  dengan  cara  tersebut di  atas,  karena  mempunyai  perubahan fluks magnetik yang selalu berubah.
Pada  arus  searah  transformasi secara diatas tidak bisa karena pada arus searah  fluks  magnetiknya  tetap  dimana fluks  magnetik  tetap  tidak  akan menghasilkan  gaya  gerak  listrik.  Cara mentransformasikan  arus  searah  yaitu dengan  jalan  memotong-motong  arus searah  tersebut  agar  berfrekuensi  atau membuat  inverter.  Cara  tersebut  dalam penulisan  laporan  ini  tidka  dibahas karena  penulis  hanya  membahas  Tap Changer atau arus bolak – balik. Gambar dibawah ini adalah gambar Tap Changer secara  umum  dimana  konstruksi  Tap
Changer tersebut secara umum dibedakan  menjadi  dua  bagian  yaitu konstruksi  Tap  Changer  tipe  inti,  dan konstruksi Tap Changer tipe cangkang.
Konstruksi  inti  yaitu  tempat kedudukan kawat-kawat kumparan berada di sisi luar baik kumparan primer maupun kumparan sekundernya.
Sedangkan  pada  tipe  cangkang,  tempat kedudukan  kawat  kumparan  berada
ditengah  sehingga  posisi  kumparan dikeliling oleh kern.
Pada  umumnya  bagian-bagian dari  Tap  Changer  Tap  Changer  yang terendam  minyak  Tap  Changer  Tap Changer  yang  ditempatkan  di  dalam tangki  baja.  Tangki  Tap  Changer  Tap Changer-Tap  Changer  Tap  Changer distribusi  umumnya  dilengkapi  dengan sirip-sirip pendingin ( cooling fin ) yang berfungsi memperluas permukaan dinding  tangki,  sehingga  penyaluran panas  minyak  pada  saat  konveksi menjadi  semakin  baik  dan  efektif  untuk menampung  pemuaian  minyak  Tap Changer Tap Changer, tangki dilengkapi dengan konservator
C. Metode Dalam  proses  penyusunan  laporan penelitian ini, penulis memperoleh data- datanya melalui beberapa metode yaitu : 1. Metode Observasi (Pengamatan) Dengan  teknik  Observasi,  penulis mengadakan suatu pengamatan secara langsung dari semua peralatan yang  dikerjakan.  Dengan  metode  ini penyusun  dapat  mengetahui  secara pasti tentang peralatan tersebut. 2. Metode Literatur (Perpustakaan) Metode  ini  dilakukan  dengan  cara membaca  buku-buku  literatur  yang dijadikan referensi
untuk memperoleh  data.  Dengan  demikian penulis  menjadi  lebih  tahu  dan  jelas tentang  peralatan  atau  perlengkapan yang  dipasang  pada  Tap  Changer  di jaringan distribusi.
D. Hasil Penelitian Tegangan Tap Changer Trafo Distribusi
Tegangan  pada  Tap  Changer Trafo distribusi selalu dinaikkan sampai dengan  5%.  Hal  ini  dimaksudkan  agar dapat  mengantisipasi  terjadinya  drop tegangan  pada  saluran  dengan  rincian sbb:
a. Maksimum  3%  hilang  pada saluran antara pembangkit
(dalam hal ini Tap Changer Tap
Changer distribusi) sampai dengan sambungan rumah. b. maksimum  1%  hilang  pada saluran antara sambungan
rumah  sampai  dengan  KWh meter. c. Maksimum  1%  hilang  pada saluran  KWh  meter  -  panel pembagi - alat listrik terjauh.
Semakin  besar  rugi  daya  dalam persen,  berarti  semaki  besar  kerugian energi yang terjadi.
E. Kesimpulan 1. Pemeliharaan Tap Changer distribusi  terutama  pada  lilitan primer  dan  lilitan  sekunder, perlu  dilengkapi  dengan  alat – alat  pengamanan  agar  Tap Changer  bisa  selamat  /  aman dari gangguan – gangguan yang timbul. 2. Pemeliharaan Tap Changer perlu persiapan pemikiran urutan kerja, alat–alat bantu, dan
pengecekan–pengecekan  seperti minyak  Tap  Changer  Tap Changer, tegangan input-output, frekuensi.
Daftar Pustaka [1] Febrianti. 2009. “Pemadaman Listrik di Sumatera Barat Hingga Akhir  Maret”.  Tempo  26 Maret. [2] Hage. “Komponen- Komponen  Tap  Changer,”
http  :  dunia  listrik.blogspot. com200901komponen- komponen-Tap Changer.html [26 April 2009]
[3] Isnanto. (2009, Januari)”Tap
Changer Distribusi,” http: masisnanto.blogdetik. com20090123Tap  Changer- distribusi.html [26 April 2009]. [4] Kadir, A. 1989. Tap Changer . Jakarta : Gramedia. ]