## ANALISA PERBANDINGAN TIPE WINDING CU-CU DENGAN TIPE AI-AI PADA TRANFORMATOR DISTRIBUSI 3 FASA KAPASITAS 630 kVA TEGANNGAN 20 kV-400 V VECTOR GROUP DYN-5
Badaruddin, Ahmad Charis
Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana Jakarta bsulle@gmail.com

## Abstrak
Transformator  digunakan  secara  luas,  baik  dalam  bidang  tenaga  listrik  maupun elektronika. Bidang elektronika, transformator di gunakan sebagai gandengan impedansi antara sumber dan beban, untuk memisahkan satu rangkaian denga rangkain yang lain. Penggunaan dalam  bidang  tenaga  adalah  sebagai  penurun  tegangan  mulai  dari  sistem  pembangkit  ke sistem distribusi sampai ke pelanggan ( konsumen ).
Maksud dari pembahasan ini adalah untuk membandingkan penggunaan antara bahan kumparan tipe ( Cu-Cu ) dengan bahan kumparan berbahan ( Al-Al ) jika di lihat dari sisi desain elektrik,  desain  mekanik  dan  sisi  ekonomis  pada  transformator  distribusi  3  fasa,  kapasitas dengan 630 kV, tegangan 20 kV-400 V, vector group Dyn-5. Perbedaan dari sisi desain elektrik meliputi  kerapatan  arus  kumparan,  berat  kumparan  dan  dimensi  kumparan  (  panjang,  lebar, tinggi  ).  Dari  sisi  mekanik  perbedaan  meliputi  dimensi  tangki  transformator  (  panjang,  lebar, tinggi ). Dilihat dari sisi ekonomis, harga transformator berbahan kumparan tipe winding ( Cu-Cu ) lebih mahal dari pada bahan ( Al-Al ).
Dengan membandingkan pada penggunaan bahan konduktor kumparan yang berbeda, di harapkan dapat mendesain sebuah transformator secara optimal dengan mempertimbangkan rugi-rugi besi dan rugi-rugi tembaga tanpa mengurangi kualitas kinerja transformator.
Kata Kunci : Tipe winding, Dimensi, Effisiensi

## Abstrac
The  transformer  is  used  widely,  both  in  electricity  and  electronics.  The  field  of electronics, the transformer is used as the coupling impedance between the source and load, to separate one set of premises
series  of  others.  The  use  in  the  field  of  power  is  as  lowering  the  voltage  from  the  generating system to the distribution system to the customer (consumer).
The purpose of this discussion is to compare the use of coil material type ( Cu-Cu ) with coils  made  of  material  (Al-Al)  when  viewed  from  the  side  of  the  electrical  design,  mechanical design  and  economical  side  of  distribution  transformer  3  phase,  with  a  capacity  of  630  kV, voltage  of  20  kV-400  V,  vector  group  Dyn-5.  Differences  of  the  electrical  design  includes  coil current  density,  weight  and  dimensions  of  the  coil  coil  (length,  width,  height).  From  the mechanical side of the transformer tank differences  include dimensions (length, width,  height). Viewed  from  the  economic  side,  price-based  transformer  coil  winding  type  (  Cu-Cu  )  is  more expensive than the material ( Al-Al ).
By  comparing  the  use  of  different  coil  conductor  material,  is  expected  to  design  a transformer in an optimal fashion by considering the iron loss and copper loss without reducing the quality of the performance of the transformer.
Keyword: Type of winding, Dimensions, Efficiency

## 1. Pendahuluan
Transformator  merupakan  alat  listrik yang  dapat  memindah  dan  mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian
listrik  ke  rangkaian  listrik  yang lainnya berdasarkan prinsip induksi
elektromagnectik. Transformator
digunakan  secara  luas,  baik  dalam  bidang tenaga  listrik  maupun  elektronika.  Dalam bidang elektronika, transformator di gunakan  antara  lain  sebagai  gandengan impedansi antara sumber dan beban, untuk memisahkan satu rangkaian denga rangkain  yang  lain.  Aplikasi  dalam  bidang tenaga  adalah  sebagai  penurun  tegangan mulai  dari  sistem  pembangkit  ke  sistem distribusi sampai ke pelanggan ( konsumen ).
Untuk
memperoleh
suatu transformator daya yang mempunyai effisiensi  yang  tinggi  di  perlukan  suatu perancangan  desian    yang  lebih  maksimal. Pada proses perancangan transformator ini di  lakukan  secara  manual.  Selain  dengan perhitungan yang maksimal maka penggunaan  material  harus  juga  perlu  di perhatikan. Ada 3 jenis konfigurasi material yang  di  gunakan  pada  kumparan  pada transformator, yaitu  dengan tembaga- tembaga (  Cu-Cu ),  tembaga-aluminium ( Cu-Al  ) dan  aluminium-aluminium (  Al-Al  ). Pada  pembahasan  ini  adalah  analisa perbandingan  type  winding  material Cu-Cu dengan  tipe  winding    material Al-Al pada transformator  distribusi  3  fasa  dengan kapasitas 630 kVA, tegangan 20 kV-400 V, vector group Dyn-5.
Setelah  di  desain  secara  maksimal dengan  2  jenis  material  yang  berbeda antara Cu-Cu dengan  Al-Al  dan  dengan losses  yang  sama  maka  akan  di  dapat beberapa  perbedaan  pada  desainnya. Perbedaan ini terlihat pada :
1.)  Dimensi kumparan trafo baik primer dan sekunder ( tinggi, diameter ),
2.)  Dimensi total trafo ( panjang , lebar, tinggi),
3.)  Berat  material  yang  di  gunakan pada kumparan, baik primer maupun sekunder .
2. Teori Penunjang
2.1     Pengertian Transformator
Transformator  adalah  suatu  alat listrik yang dapat memindah dan
mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian  listrik  ke  rangkaian  listrik  yang lainnya  melalui  suatu  gandengan  magnet berdasarkan prinsip induksi. Bila kumparan primer di hubungkan dengan  sumber  arus  bolak-balik  (  AC  ) yang amplitudonya bergantung pada
tegangan  primer  dan  jumlah  lilitan,  fluks bersama  akan  menghubungkan  kumparan yang lain ( kumparan sekunder ), dan akan menginduksi  tegangan  di  dalamnya  yang nilainya  tergantung  pada  jumlah  lilitan sekunder.  Dengan  pertimbangan  jumlah lilitan  primer  dan  sekunder  yang  tepat, hampir  semua  perbandingan  tegangan yang  di  inginkan  atau  perbandingan transformasi  (  ratio  of  transformasi  )  dapat di peroleh.
Gambar 1. Rangkain Dasar Trasformator
2.2     Jenis-Jenis Transformator
2.2.1    Berdasarkan Fungsinya
1.  Transformator  sebagai  penurun tegangan
( Step Down )
2.  Transformator  sebagai  penaik tegangan
( Step Up )
2.2.2    Berdasarkan Letak Kumparan
1.  Core  Type  (  Jenis  Inti  )  yaitu kumparan   mengelilingi inti.
2.  Shell  Type  (  Jenis  Cangkang  ) yaitu inti mengelilingi kumparan.
2.2.3    Berdasarkan Bahan Kumparan 1. Tembaga ( Cu-Cu )
2. Aluminium ( Al-Al )

## 2.3     Kelompok Hubungan
1. Delta
2. Wye
3. Zig-zag
2.4     Tegangan  Pengenal,  Penyadapan, Frekuensi, Daya Pengenal
Tegangan  primer  di  tetapkan  sesuai dengan  tegangan  nominal  sistem  pada jaringan  tegangan  menengah  (  JTM  )  yang berlaku di Indonesia , yaitu tegangan 20 kV
: a.  Transformator fasa tiga : 20 kV
b.  Transformator fasa tunggal
 Sistem distribusi JTM 3 kawat  : 20 kV
 Sistem distribusi JTM 4 kawat  : 20/√3 kV
Tegangan  di  sesuaikan  dengan nominal  sistem  pada  jaringan  tegangan rendah  (  JTR  )  yang  berlaku  di  Indonesia 231  Volt  (  untuk  sistem  fase  tunggal  )  dan 400/231  Volt  (  untuk  sistem  fase-tiga  ), yaitu  :  231  Volt  dan  400/231  Volt  (  pada keadaan  tanpa  beban  ).  Ada  2  (  dua  ) macam penyadapan tegangan tanpa beban pada transformator yaitu, sebagai berikut : a.  Sadapan  tanpa  beban  (  STB  )  tiga langkah ( 21, 20, 19 kV  ).
b.  Sadapan tanpa beban lima langkah ( 22, 21, 20, 19, 18 kV  ).
Menurut  standard  SPLN  50:1997 frekuensi  yang  umum  dipakai  di  sistem jarinngan  distribusi  di  Indoensia  dan  daya pengenal dan rugi-rugi transformator distribusi  tiga  fasa  adalah  seperti  tabel  di bawah ini.
Tabel  1.  Daya  Pengenal,  Frekuensi dan Rugi-rugi Daya ( kVA ) Frekuen si ( Hz ) Rugi Besi ( Watt ) Rugi Belitan ( Watt ) 25 50 75 425 50 50 150 800 100 50 300 1600 160 50 400 2000 200 50 480 2500 250 50 600 3000 315 50 770 3900 400 50 930 4600 500 50 1100 5500 630 50 1300 6500 800 50 1750 9100 1000 50 2300 12100 1250 50 2500 15000 1600 50 3000 18100 2000 50 3600 21000 2500 50 4000 25000
2.5     Bagian-Bagian Transformator
2.5.1    Bagian Utama
1. Inti besi Berfungsi  untuk  mempermudah jalan  fluksi,  yang  di  timbulkan  oleh arus listrik yang melalui kumparan.
2. Kumparan Kumparan  terdiri  dari  kumparan primer dan sekunder
3. Minyak Berfungsi sebagai media pendingin akibat transformator beroperasi. Minyak tersebut memindahkan  panas  (  di  sirkulasi )  dan  bersifat  pula  sebagai  isolasi ( daya tegangan tembus tinggi ).
4. Terminal Untuk menghubungkan antara kumparan transformator ke jaringan luar. 5. Tangki Merupakan  tempat  (  wadah  )  dari bagian inti trafo yang di isi minyak transformator serta sebagai
tempat  bagian-bagian  pelengkap lainnya. 2.5.2    Peralatan Bantu 1.  Pendingin Media  yang  di  gunakan  pada sistem pendingin pada transformator dapat berupa
udara/gas, minyak, dan air.
Sistem  ini  terdiri  udara  alamiah (Air Natural ), Oli dan alamiah ( Oil Natural  Air  Natural  ), tekanan  / paksaan ( Oil Natural Air Forced ), dan kombinasi alamiah dan paksa ( ONAN/ONAF ). 2.  Tap changer Berfungsi untuk merubah tegangan sadapan untuk mendapatkan  tegangan  operasi ketika  tegangan  jaringan/primer yang berubah-ubah. 3.  Indikator-indikator Berfungsi untuk memantau/mengontrol selama transformator beroperasi yang terdiri  dari  indikator  level  minyak, temperature minyak dan tekanan.
2.6     Rumus-Rumus Transformator
2.6.1    Bagian Sisi Elektrik
 Daya pengenal
P     =   V I √3 Dimana : P          =    Daya  pengenal transformator ( kVA ) V     =   Tegangan line-line ( Volt ) I      =  Arus untuk line-line ( A )
 Angka transformasi a = = =
Dimana : a =  Angka transformasi N1   =   Jumlah belitan primer N2   =   Jumlah belitan sekunder V1   =   Tegangan primer ( Volt ) V2   =   Tegangan sekunder ( Volt ) I1    =   Arus kumparan primer ( A ) I2    =   Arus kumparan sekunder ( A )
 Arus dan tegangan kumparan
Jika dihubungkan delta
IL =
I P =

## VL =
V P      = VL
Jika dihubungkan wye
IL = I P =   IL VL   =
V p =
Dimana : P     =   Daya pengenal  ( kVA ) IL =   Arus  untuk line ( A ) I P =   Arus untuk fasa ( A ) VL      =      Tegangan  untuk  line  ( Volt ) V P =      Tegangan  untuk  fasa  ( Volt )
 Jumlah belitan
N1   =
N2    =
Dimana : N1 = Jumlah lilitan kumparan primer N2 = Jumlah lilitan kumparan sekunder Vp =   Tegangan primer ( Volt ) Vs    = Tegangansekunder (Volt)
 Kerapatan arus
J p =
J s =
Dimana : J p =  Kerapatan arus kumparan primer ( A/mm 2 ) J s =Kerapatan arus kumparan sekunder ( A/mm 2 ) Ip =   Arus fasa kumparan primer ( A )
Is   =  Arus fasa kumparan sekunder ( A ) A1  =  Luas penampang konduktor primer ( mm 2 ) A2  =  Luas penampang konduktor sekunder ( mm 2 )
 Kerapatan fluks inti besi
Bm  =
Dimana : Bm  =  Kerapatan fluks inti besi
( Tesla )
Vt =   Tegangan per lilitan
( Volt / turn )
f =   Frekuensi
Ai    =   Luas inti besi murni (mm 2 )
 Rug-rugi inti besi WF e =   MF e W B B fe Dimana : WF e =   Rugi inti besi ( Watt )
MF e =   Berat total inti besi ( kg ) W B =      Rugi  inti  /  berat  ( Watt  / kg ) B fe =   Berat jenis silicone sheet inti besi ( 7.65 x 10 -6 kg/mm )
 Rugi-rugi tembaga WC u =   ( Ip 2 x R 1 ) + ( Is 2 x R 2 )
Dimana  untuk      R 1 = R 2 =
Dimana :
WC u =  Rugi total tembaga ( Watt
)
Ip     =  Arus fasa primer ( A ) Is     =   Arus fasa sekunder ( A )
R 1 =      Resistance  kumparan primer ( )
R 2 =      Resistance  kumparan sekunder ( ) ρcu  =   Tahanan jenis bahan
kumparan ( μ 𝛺 m ) N1    =      Jumlah  lilitan  kumparan primer
T1   =   Keliling kumparan primer
( mm )
T2      =      Keliling  kumparan sekunder ( mm )
A1      =      Luas  penampang konduktor primer ( mm 2 )
A2    =        Luas  penampang konduktor sekunder ( mm 2 )
 Impedansi
Z =
Dimana :
Z =   Impedansi ( % )
X =   Reaktansi ( % ) R =   Resistansi ( % )

## 2.6.2    Bagian Sisi Mekanik
Gambar 2. Detail Dimensi Panjang, Lebar dan  Tinggi  Transformator
 Panjang Tangki P T =  20 + 2W1 + 2A + D1 + Δl
Dimana :
P T =  Panjang tangki ( mm ) W1    =    Lebar  inti  besi  yang terbesar ( mm ) A          =    Lebar  jendela  inti  besi  ( mm )
D1  =  Diameter  terluar  kumparan  /
lebar                      kumparan  ( mm )
Δl      =    Jarak  terluar  kumparan dengan  plat  pengikat  inti besi ( mm )
 LebarTangki L T =  D2 + Δk Dimana : L T =  Lebar tangki ( mm ) D2    =  Diameter teluar kumparan
/  panjang      kumparan  ( mm )
Δk  =  Jarak  terluar  kumparan primer / sekunder terhadap plat tangki depan / belakang ( mm )
 Tinggi tangki
H T =  2W1 + 20 + H + Δh Dimana : H T =  Tinggi tangki ( mm ) W1    =      Lebar  inti  besi  yang terbesar ( mm ) B        =      Tinggi  jendela  inti  besi  ( mm ) H    =   Tinggi kumparan ( mm ) Δh  =    Jarak  bebas  dari  inti  besi
ke  tutup    tangki  (  min  200 mm )
3. Data-Data 3.1 Data Utama Perancangan Data-data utama perancangan traformator distribusi adalah seperti tabel di bawah ini. Tabel 2. Data Utama Transformator Data Nilai Rating daya 630 kVA Fasa 3 Pendingin ONAN Frekuensi 50 Hz Tegangan primer 20 kV Tegangan sekunder 400 V Tegangan sadapan 21-20.5-20-19.5- 19 kV Kelompok hubungan Dyn-5 Tipe winding kumparan Cu-Cu dan Al-Al

## 3.2 Data Hasil Perancangan
Tabel 3. Data Hasil Perhitungan Sisi Elektrik Keterangan Winding Cu-Cu Winding Al- Al Belitan sekunder 20 belitan 18 belitan Kerapatan arus Prima dan sekunder 3.03A/mm2 3.16A/mm2 2.14A/mm2 1.23A/mm2 Panjang kumparan 361 mm 455 mm Lebar kumparan 303 mm 326 mm Tinggi kumparan 450 mm 490 mm Kerapatan fluks inti besi 1.83 Tesla 1.79 Tesla Rugi tembaga 7140 Watt 7080 Watt Berat kumparan primer 172.48 kg 78.94 kg Berat kumparan sekunder 123.69 kg 99.58 kg Rugi besi ( WFe ) 1149.28 Watt 1291.51 Watt Tabel 4. Data Hasil Perhitungan Sisi Mekanik Keterangan Winding Cu- Cu Winding Al- Al Panjang tangki 1040 mm 1100 mm Lebar tangki 460 mm 520 mm Tinggi tangki 1000 mm 1060 mm 4. Analisa Data
4.1 Ditinjau dari Sisi Elektrik
 Belitan sekunder
Jumlah  belitan  sekunder  dibuat berbeda antara tipe winding Cu-Cu dengan Al-Al berbeda,  karena  jika  dibuat  sama, misalkan    sama-sama  20  belitan,  maka yang terjadi adalah rugi-rugi tembaga ( Wcu
=  6500  Watt  ) SPLN  50  :  1997  yaitu melebihi  15  %  dari  spesifikasi  yang  di persyaratkan  standard  IEC-60076,  karena jumlah belitan pada sekunder berhubungan dengan  rumus  perhitungan  pada  rugi-rugi tembaga.
 Kerapatan arus Perbedaan  kerapatan  arus  untuk kedua  tipe  winding  tersebut  di  sebabkan oleh  beberapa  faktor  diantaranya  adalah sebagai berikut :
1) Ukuran  konduktor  kumparan yang berbeda.
2) Standard  nilai  kerapatan  arus pada kumparan yang berbeda.
Untuk  tipe  winding Cu-Cu ,  A1  = 3.46  mm2  (  ukuran  konduktor  =  2.1  mm  ), maka  Jp  =  3.03  A/mm2.  Sedangkan  pada tipe  winding Al-Al ,    A1  =  4.9  A/mm2  ( ukuran konduktor = 1.4 x3.5 mm ). Jp = 2.1 A/mm2.  Maksimal  standard  pabrik,  pada untuk  tipe  winding Cu-Cu untuk  nilai kerapatan  arus  max  4.2  A/mm2.  Hal  ini  di sebabkan bahwa sifat bahan tembaga ( Cu- Cu  ) yang  tidak  mudah  menyerap  panas dengan tahanan jenis = 0.0021 x 10 -3 μ 𝛺 m . Nilai  tersebut  lebih  tingi  dari  bahan aluminum (  Al-Al  ) dengan  pertimbangan pada saat tranformator di bebani kumparan tidak over  heating ,  sehingga  transformator tetap aman beroperasi. Pada tipe Al-Al nilai kerapatan  arus  yang  di  ijinkan  yaitu  max 2.4 A/mm.
Parameter-parameter  yang  menyebabkan adanya  perbedaan  dimensi  kumparan adalah :
1.  Lebar dudukan kumparan yang berbeda
Lebar dudukan di hitung berdasarkan
dimensi  plate  inti  besi  yang  erbesar  di tambahkan  spare  agar  kumparan  bisa dimasukkan pada inti besi.
 Winding Cu-Cu
Di  ketahui  W1  :  160  mm,  Y3  :  194 mm,  maka  dimensi  dudukan  lebar kumparan  :  164  mm,  panjang  :198 mm.
 Winding Al-Al
Di  ketahui W1  =  160  mm, Y3  =  220 mm,  maka  dimensi  dudukan  lebar kumparan = 164 mm, panjang = 226 mm.
2.  Tebal material konduktor kumparan
 Winding Cu-Cu Konduktor pada sisi primer ( PVF ) :
2.1  mm,  sekunder (  Sheet  ) :  0.7  x 410  mm.
 Winding Al-Al Konduktor  pada  sisi  primer (  Flat  ) : 1.4 x 3.5 mm, sekunder ( Sheet ) : ( 0.8 x 460 mm ) 2 .
3.  Tinggi material konduktor kumparan
Diketahui  dari  tinggi  material  konduktor kumparan yang digunakan. Tipe winding Al-Al : 460 mm, sedangkan Cu- Cu : 410 mm.
4.  Gap oli
Seperti  pada  (  gambar  3.)  gap  oli antara sekunder-sekunder dan sekunder-primer merupakan salah satu pengaruh  besanya  dimensi  kumparan total.
 Winding Cu-Cu
Gap  oil  sekunder-sekunder  :5  mm, sekunder-primer  :5  mm,  primer- primer : 5 mm.
 Winding Al-Al
Gap oil sekunder-sekunder : 10 mm, sekunder-primer  :  5mm,  primer- primer : 10 mm.
Menurut  penjelasan  diatas,  pada tipe  winding Al-Al dimensi  memang  lebih besar  dari  pada  tipe  winding Cu-Cu ,  akan tetapi  kalau  dilhat  dari  sisi  berat  total konduktor  kumparan  baik  primer  maupun sekunder justru sebaliknya lebih berat pada tipe winding Cu-Cu .
a)  Winding Cu-Cu
Berat  kumparan  primer  =  172.48 kg, sekunder = 123.69 kg
b)  Winding Al-Al Berat kumparan primer = 78.94 kg, sekunder = 99.58 kg
 Kerapatan fluks inti besi
Sesuai  rumus Bm  =
bahwa besar kecilnya nilai kerapatan fluks di pengaruhi :
1)  Jumlah belitan sekunder
Semakin  besar  jumlah  belitan sekunder, maka nilai kerapatan fluks    inti  besi  juga  semakin kecil,
2)   Luas inti besi murni
Semakin  besar  luas  inti  besi murni  (  Ai  ),  maka  nilai kerapatan  luks    inti  besi  juga semakin  kecil,  misalnya  pada tipe  winding  Cu-Cu  diketahui data W1  =  160  mm, W2  =  140 mm,  W3  =  120  mm,  Y1  =  154 mm,  Y2  =  174  mm,  Y3  =  194 mm, maka Ai = 0.02834 mm 2
Gambar 3. Grafik Kerapatan Fluks Inti Besi yang    Dipengaruhi oleh Jumlah Belitan Sekunder
 Rugi-Rugi Tembaga
Nilai  rugi-rugi  tembaga (  Wcu  ) hasil perhitungan telah memenuhi spesifikasi standard IEC-60076, yaitu toleransi untuk rugi-rugi tembaga = + 15 % dari spesifikasi. Perhitungan rugi-rugi tembaga  pada bab-111 di  peroleh  sebagai berikut:
a)  Winding Cu-Cu = 7140 Watt ( spesifikasi = 6500 Watt ), Prosentase  hasil  perhitungan yaitu + 9.8 % ( Max + 15 % )
b)  Winding Al-Al = 7080 Watt ( spesifikasi = 6500 Watt ), Prosentase  hasil  perhitungan yaitu + 8.9 % ( Max + 15 % )
Hal-hal  apa  saja  yang  dapat mengatur  besar  kecilnya  rugi-rugi  tembaga dalam  perhitungan  diantaranya  adalah jumlah  belitan  sekunder,  luas  penampang konduktor dan kerapatan arus kumparan.
 Rugi-Rugi Besi
Nilai  rugi-rugi  tembaga (  WFe  ) hasil perhitungan telah memenuhi spesifikasi standard IEC-60076, yaitu melibihi (  + 15 % )  dari  spesifikasi.  Tipe  winding Cu-Cu ,  di peroleh  1149.28  Watt  (  -  11.59  %  ), sedangkan  tipe  winding Al-AL di  peroleh  = 1291.51 Watt ( + 9.9 % ). Nilai rugi-rugi besi juga  di  pengaruhui  oleh  jumlah  belitan sekunder, pada grafik di bawah menunjukkan,  semakin  besar  jumlah  belitan sekunder,  maka  semakin  kecil  nilai  rugi-rugi besi  (  Watt  )  yang  di  peroleh.  Nilai-niali jumlah  belitan  sekunder  dimulai  dari  20,  21, 22, 23, 24 belitan.
Gambar 4 Grafik Rugi-Rugi Besi yang Dipengaruhi oleh Jumlah Belitan Sekunder

## 4.2    Ditinjau dari Sisi Mekanik
Dimensi  tangki  transformator  akan menyesuaikan  dari  dimensi  rangkaian elektrik  dari  transformator  itu  sendiri,  yaitu mengacu  pada  dimensi  kumparan,  baik dalam  menentukan  panjang,  lebar  dan tinggi tangki.
 Panjang tangki Panjang tangki transformator berpedoman pada lebar kumparan.  Di  ketahui  tipe  winding
Al-Al dimensi  panjang  lebih  besar ( 1100 mm ) dari pada tipe winding Cu-Cu yang hanya ( 1040 mm ) di karenakan  lebar  total  kumparan lebih  besar  pada  tipe Al-Al, yaitu 326 mm, sedangkan pada tipe Cu- Cu hanya 303 mm.
 Lebar tangki
Sama  halnya  dalam  menentukan panjang  tangki,  lebar  tangki  juga berpedoman pada panjang kumparan  total.  Diketahui  tipe winding Al-Al dimensi  lebar  lebih besar  (  520  mm  )  dari  pada  tipe winding Cu-Cu yang  hanya  (  460 mm  )  di  karenakan  panjang  total kumparan  lebih  besar  pada  tipe Al-Al, yaitu  mencapai  455  mm, sedangkan pada tipe Cu-Cu hanya 361 mm.
 Tinggi tangki Dengan  mengacu  pada  rumus tinggi  tangki  pada  tipe  winding Al- Al lebih  besar  dari  pada  tipe winding Cu-Cu di karenakan tinngi kumparannya  lebih  besar,  yaitu mencapai  490  mm,  sedangkan pada  tipe  winding Cu-Cu hanya 450 mm.
4.3        Ditinjau  dari  Sisi  Harga  Bahan Koduktor Sesuai Berat Kumparan Harga  bahan  konduktor  kumparan dihitung berdasarkan berat kumparan pada sisi primer dan sisi sekunder. Berat masing- masing kumparan di tunjukkan seperti pada tabel di bawahi ini.
Tabel 5. Total Harga Bahan Konduktor Sesuai Berat Kumparan
Harga  bahan  konduktor  diatas  di ambil  berdasarkan  sumber  di  departemen PPIC ( Planning Product Inventory Control ) di PT. Trafoindo Prima Perkasa.
 Bahan konduktor Tembaga ( Cu-Cu ) Tipe  Pvf  (  bulat  )                                = 7.39 $ / kg
Tipe  Flat  (  kotak  )                            =
8.19 $ / kg
Tipe  Sheet  (  lembaran  )          =
5.44 $ / kg
 Bahan  konduktor  aluminium  (  Al-Al
)
Tipe Pvf ( bulat )                =  4.49
$ / kg Tipe  Flat  (  kotak  )                            =
6.20 $ / kg Tipe  Sheet  (  lembaran  )            =
1.00 $ / kg
Harga  diatas  bisa  berubah-ubah sesuai  perubahan  rupiah  terhadap  dollar, karena  bahan-bahan  merupakan  bahan import  dari  luar  negeri.  Jadi  dari  sisi  harga transformator  dengan  tipe  winding Cu-Cu lebih mahal dari pada tipe winding Al-Al .
Keterangan Winding Cu- Cu Winding Al-Al Kumparan primer Berat = 172.48 kg Cost  = 1274.62 $ ( PVF ) Berat = 78.94 kg Cost  = 489.426 $ ( Flat ) Kumparan sekunder Berat = 123.69 kg Cost  = 672.8736 ( Sheet ) Berat =  99.58 kg Cost   = 99.58 $ ( Sheet )
5. Kesimpulan dan Saran 5.1 Kesimpulan Sesuai  data-data  hasil  perhitungan dan  analisa  dapat  di  simpulkan  sebagai berikut : 1)  Dimensi kumparan pada transformator berbahan konduktor  aluminum  ( Al-Al  ) lebih  besar  dari  pada  berbahan tembaga ( Cu-Cu ) .
2)  Dimensi secara kesuluruhan transformator  baik  panjang,  lebar dan  tinggi  untuk  tipe  winding berbahan Al-Al lebih  besar  dari pada Cu-Cu di karenakan dimensi mekanik dari suatu transformator
menyesuaikan
dengan dimensi elektrik terutama pada dimensi kumparan.
3)  Berat  bahan  koduktor  kumparan berbahan  tembaga (  Cu-Cu  ) lebih  besar  dari  pada  bahan aluminum (  Al-Al  ) ,karena  tidak melihat  berdasarkan  besarnya dimensi kumparan melainkan berat jenis bahan.
4) Diitinjau  dari  sisi  harga,  maka harga
transformator secara kesuluruhan yang berbahan winding ( kumparan ) Cu-Cu lebih mahal  dari  bahan  konduktor Al- Al .
5.2 Saran Transformator baik berbahan winding Cu-Cu dengan  berbahan Al-Al dari sisi  kemampuan  elektrisitas  adalah  sama, karena  standard  pabrikan  transformator sudah  meenentukan  garansi load  losses baik  pada  rugi-rugi  besi (  Wfe  ) maupaun rugi-rugi tembaga ( Wcu ).

## Daftar Pustaka
1) IEC-6076-1 Standard,  Edition  2  : 1993 Consolidated
with Amendment  1  :  1999 “  Power Transformers “
2) Standard Umum Perusahaan Listrik Negara “ Spesifikasi Transformator  Distribusi  “ SPLN 50-1997.
3) Zuhal , “Dasar  Tenaga  Listrik  “, Insitut  Teknologi Bandung, 1991.
4) A.  C.  Franklin,  CEng,  FIEE,  D.  P. Franklin, Bsc, CEng , MIEE “J & P Transformer  Book” TK2792.F24, London, 1983.
5) K. Karsai D. Sc, D. Kerenyi D.Sc “ Large Power Transformers “ ELSEVIER    Amsterdam-  Oxford New York – Tokyo 1987. 6) Theodore Wildi, Professor Emeritus , Laval University “ Electrical  Machines,  Drives,  And Power  Systems  Sixth  Edition  “ Pearson Education International.