## PERENCANAAN LAYOUT DATA CENTER DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Data Center Layout Planning Department of Communication Informatics Code and Statistics of Central Kalimantan Province
Abdul Hadi 1 , Herkules 2 , Norhayati 3 1,2 ) Program Studi Teknik Informatika, STMIK Palangka Raya 3 ) Program Studi Sistem Informasi, STMIK Palangka Raya Jl. G. Obos No. 114 Palangka Raya, Kalimantan Tengah Email: 1 abdulhadi@stmikplk.ac.di, 2 herkules@stmikplk.ac.id, 3 inoynorhayati@gmail.com

## ABSTRAK
Seiring  berjalannya  waktu  teknologi  informasi  semakin  berkembang  pesat  menyesuaikan  kebutuhan  publik  dan perkembangan  teknologi  perangkat  keras  dan  lunak,  hal  ini  berimbas  pada  bertambahnya  perangkat  pengolahan  dan penyimpanan  data  sehingga  harus  dipikirkan  penempatan  perangkat  keras  tersebut  dalam  sebuah data  center untuk mempermudah proses maintenance dan monitoring kedepannya. Data center yang baik harus memenuhi standar yang telah ditetapkan,  salah  satunya  adalah  standarisasi  TIA-942  yang  dibuat  oleh Telecommunications  Industry  Association (TIA). Penelitian  ini  melakukan  perencanaan  layout data  center di  Dinas  Komunikasi  Informatika  Persandian  dan  Statistik (Diskominfo)  Provinsi  Kalimantan  Tengah  dengan  menggunakan  metode Prepare,  Plan,  Design,  Implement,  Operate,  and Optimize (PPDIOO) yang merupakan salah satu dari metode network lifecycle untuk pengembangan infrastuktur data center dengan tahapan persiapan, perencanaan, desain, implementasi, operasi, dan optimalisasi. Tahapan metode yang digunakan pada penelitian ini dibatasi mulai dari tahapan persiapan, perencanaan dan desain dengan mengikuti standar TIA-942 basic Tier I berupa analisis kebutuhan perangkat keras dan lunak, penentuan lokasi dan ruangan data center , desain raised floor , desain sistem pendinginan, desain sistem kelistrikan, desain struktur kabel, desain rack dan kabinet, desain cable tray listrik dan data, desain proteksi kebakaran, desain sistem monitoring lingkungan, desian sistem pengamanan.
Kata kunci: Desain, Ruang Server, PPDIOO, Tier I, TIA-942

## ABSTRACT
As time goes by, information technology is growing rapidly according to public needs and developments in hardware and software technology, this has an impact on increasing data processing and storage devices, so it must be considered the placement of this hardware  in  a  data  center  to  simplify  the  maintenance  and  monitoring  process  going  forward.  A  good  data  center  must  meet predetermined standards, one of which is the TIA-942 standard made by the Telecommunications Industry Association (TIA). This study conducted a data center layout planning at the Office of Communication Informatics Encryption and Statistics (Diskominfo) Central Kalimantan Province using the Prepare, Plan, Design, Implement, Operate, and Optimize (PPDIOO) method which is one of the network lifecycle methods for developing data center infrastructure with stages preparation, planning, design, implementation, operation, and optimization. The stages of the method used in this study are limited to the preparation, planning and design stages by following the basic Tier I TIA-942 standards in the form of hardware and software requirements analysis, determination of data center  location  and  space,  raised  floor  design,  cooling  system  design,  system  design.  electricity,  cable  structure  design,  rack  and cabinet design, electric and data cable tray design, fire protection design, environmental monitoring system design, security system design.
Keywords: Design, Server Room, PPDIOO, Tier I, TIA-942

## Pendahuluan
Teknologi informasi dalam pemerintahan ( e-government ) dapat  membantu  peningkatan  dari  segi  efisiensi, transparansi,  efektifitas,  dan  akuntabilitas  sehingga pemerintahan  tersebut  dapat  melayani  publik  dengan baik, cepat, dan efisien.
E-Government adalah  pengembangan  kinerja  pelayanan pemerintahan  berbasis  digital  untuk  meningkatkan
layanan  publik  agar  dapat  diakses  kapanpun  dan dimanapun. E-government meningkatkan hubungan lintas sektor  antara  masyarakat  dan  pemerintahan,  antara pelaku  bisnis  dan  pemerintahan,  dan  antar pemerintahan  itu  sendiri  yaitu  antar  level  legislatif, yudikatif, dan eksekutif. E-government juga mengeliminasi pengambilan  keputusan  berbasis  hirarki  kewenangan
sehingga memperpendek jalur birokrasi, dan menyederhanakan akses layanan.
Penerapan e-government membutuhkan  infrastruktur fisik  yang  baik  berupa data  center beserta  sarana pendukung lainnya. Data center menjadi pusat data bagi pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  (Prov. Kalteng).  Desain  perencanaan  pembangunan  data center  sebagai  fasilitas  penempatan  infrastuktur  IT harus memperhatikan efisiensi alokasi ruang, penggunaan listrik, dan sistem mekanis yang lain. Target    pengembangan  infrastruktur    TIK  pada data center Prov.  Kalteng  adalah  konsolidasi data    center , pemanfaatan data center seluruh  SKPD    di    lingkungan Prov. Kalteng  dapat disentralisasi  dan  dikelola  secara terpadu,  sehingga  memberi  manfaat  lebih  seperti penghematan belanja TIK dan memudahkan pengelolaan dan pengendalian permasalahan.
Untuk mewujudkan tujuan diatas diperlukan perencanaan  dan  kajian  penempatan  dan  desain data center yang  optimal  untuk  jangka  panjang.  Meskipun realisasinya pembangunan infrastuktur tersebut dibangun  secara  bertahap  sesuai  anggaran  yang diperlukan  hasilnya  akan  terencana  sesuai master  plan yang telah dibuat.

## Metode
Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Prepare  Plan  Design  Implement  Operate  and  Optimize (PPDIOO). Metode PPDIOO dijadikan pendekatan awal dan  akhir  hingga  proses  pengembangan  sesuai  siklus perencanaan (Ismail and Ridwan, 2018). Terdapat enam tahapan utama yaitu :
1. Tahap persiapan
Tahapan  ini  berisi  tentang  studi  literatur  dan tinjauan  lapangan  untuk  menetapkan  analisis kebutuhan organisasi ( requirment ), strategi ekspansi infrastruktur, dan usulan konsep desain arsitektur.
2. Tahap perencanaan Perencanaan yang dibuat diidentifikasi sesuai tujuan dan    kebutuhan  pengguna.  Tahapan  ini  juga dianalisa  kembali  infrastruktur  yang  telah  ada, sehingga  hasil  analisa  tersebut  dijadikan  dasar perancangan desain data center .
3. Tahapan desain Perancangan infrastruktur yang diusulkan berdasar standar TIA-942 Tier I.
4. Tahap implementasi Penerapan  dari  tahapan  perencanaan  yang  telah dibuat  sebelumnya  dengan  menyesuaikan  analisis yang sudah  dilakukan. Pada tahapan ini juga  dibuat ujicoba  untuk  memastikan  sistem telah  siap  untuk diterapkan sesuai fungsinya.
5. Tahap operasi Implementasi  yang  sudah  dibuat  dijalankan  sesuai prosedur secara langsung .
6. Tahap optimasi Setelah  sitem  beroperasi  diperlukan  evaluasi  dari pihak  yang  ditunjuk  sesuai  bidangnya  untuk mengidentifikasi masalah baru dan optimalisasi dari infrastuktur yang sudah ada sehingga meminimalisir terjadinya kerusakan dan masalah baru yang terjadi dikemudian hari.
Berdasarkan perencanaan data center diatas, penggunaan metode  PPDIOO  pada  penelitian  ini  dibatasi  pada pendekatan  persiapan, perencanaan, dan desain.

## Hasil Dan Pembahasan
Berdasarkan dokumen master plan TIK dan E-Gov Prov. Kalteng,  target    pengembangan  infrastruktur    TIK  pada data  center Prov.  Kalteng  adalah  konsolidasi data center .  Pengembangan data    center Prov.  Kalteng dirancang    dengan    optimalisasi    virtualisasi  dan storage area  network (SAN)  yang  memadai.  Pendekatan  yang dilakukan  dengan  menggunakan  standarisasi  TIA-942 yakni  pendekatan  perencanaan data  center Tier I  yang dikeluarkan  oleh Telecommunications  Industry  Association (TIA)  yang  bekerjasama  dengan Asosiasi  Industri Elektronika (EIA) (Dewandaru and Bachtiar, 2014).

## Analisis Kebutuhan Perangkat keras
Berdasarkan  kebutuhan  aplikasi e-government pada  data primer master  plan  e-government tahun  2018  ada beberapa  aplikasi  yang  harus  berjalan  pada  sebuah server  yaitu :
1.  SIM PISDA
2.  SIM Portal Kalteng Mobile
3.  SIM PPID
4.  SIM  Kalteng  Multimedia  Storage  &  Kalteng  SMS Gateway
5.  Sim Dashboard dan Ringkasan Informasi
6.  Aplikasi Pengelolaan dan Monitoring Proyek
Untuk  mendukung  berjalannya  sistem  informasi E- Government Prov.  Kalteng  maka  dibutuhkan  beberapa komponen minimal perangkat keras seperti Tabel 1.
Tabel 1. Kebutuhan Minimal Perangkat Keras
Perangkat Keras Spesifikasi ProLiant DL380G9-684 Dual  Xeon  E5- 2650v4, 32GB, 300GB SAS HP Server Memory 16GB PC-2400 HP Server HDD 1.8TB SAS APC Rack LCD Consoles 8 Port, VGA, Rackmount Routerboard CCR1072-1G- 8S+ NAND 128MB, RAM  16GB,  SFP  8 Port HP  Switch  Managed  1920- 24G 24 Port, Manageable
Forinet Fortigate 90D Firewall Throughput (1518  /  512  /  64 byte APC  Smart-UPS  VT  30kVA 400V Output Power Capacity:  24  kW  / 30 kVA, - Input  340  -  460 (400V)V APC Metered Rack PDU Output  :  208V, 230v.  Input  :  200V, 208V, 230V. APC 42U Server Racks - Stabilizer  YORITSU  Digital 20KVA 20000VA Sistem Pendingin (AC) Standing 5 PK AMP 24 Port Modular Patch Panels with Labels 6 SL

## Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak
Pengembangan data  center Prov.  Kalteng    dibuat dengan  mengoptimalkan virtualisasi dan perangkat lunak lain  berbasis open  source .  Berikut  Tabel  2  kebutuhan perangkat lunak data center .
Tabel 2. Kebutuhan Perangkat Lunak Data Center
Nama Software Versi Keterangan Proxmox Ve 5.2 Os virtuliasasi Debian 9.4 Os guest virtual Apache2 for debian  2.4 Web server Mysql 8.0 Database server Bind 9.12.1  DNS Server Munin 2.0.37  Resource watcher Monit 3.7.1 Service watcher The dude 2.1 Network Monitor Router OS 6.33 Router OS Mikrotik Requirement minimum  yang  harus  terpenuhi  dalam perancangan infrastrukur data center dengan menggunakan standar TIA-942 adalah penentuan lokasi, sistem raised  floor ,  sistem  pendinginan,  sistem kelistrikkan,  struktur  kabel,  desain rack dan  kabinet, desain cable  tray listrik  dan  data,  sistem  proteksi kebakaran,  sistem  monitoring  lingkungan  dan  sistem pengamanan.

## Penentuan Lokasi dan Ruangan Data Center
Hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan lokasi data center adalah  lokasi  yang  dipilih  bersifat expandable . Seiring  berjalannya  waktu  perangkat  keras  akan  selalu bertambah  menyesuaikan  kebutuhan  kedepan,  oleh karena  itu  penentuan  lokasi  menjadi  sangat  penting untuk  antisipasi  kebutuhan  infrastuktur  yang  selalu meningkat.  Salah  satu  standar  TIA-942  mensyaratkan
lokasi data center bebas  gangguan  atau  interferensi  dari gelombang  elektromagnetis  yang  dapat  mengurangi kinerja transfer rate data.
Lokasi    perencanaan  Ruang data  center Diskominfo berada    pada    lantai    dua  gedung smart  province, command  center  dan  data  center Jln.  Tjilik  Riwut  KM  3 Palangka  Raya    dengan    ukuran    ruangan    54,25  m². Ukuran    ruangan  tersebut  cukup  untuk  pengembangan data    center Prov.  Kalteng dalam  jangka  panjang  dan lokasi  tersebut  jauh  dari  gangguan    interferensi elektromaknetis,  sedangkan  ruangan  kontrol  berada  di depan  ruangan  server.  Sehingga  mudah  dalam  proses maintenance .    Berikut  Gambar  1  layout  lantai  dua gedung smart  province,  command  center  and  data  center Diskominfo  Prov. Kalteng.
Gambar 1. Layout lantai dua gedung Diskominfo Pada  Gambar  1  layout  gedung  ruangan  yang  akan dijadikan ruang data center mengikuti layout standar data center yang dikeluarkan oleh TIA 942 (Diminico, 2004). Layout data center memiliki 5 ruangan  yaitu :
1)  Ruang  transisi  berfungsi  untuk  penerimaan  semua equipment yang baru datang di data center .
2)  Ruang  komunikasi  ( control )  berguna  untuk  ruang kerja  administrator  dan  monitoring  seluruh perangkat yang ada di data center . 3)  Ruang comand center sebagai ruangan yang digunakan untuk konfrensi dan meeting room.
4)  Ruang  utama  ( server )  tempat  peletakan  infrastuktur IT data  center berupa  perangkat  keras  seperti server, rack server, switch, router, firewall,  storage dan lain-lain.
5)  Ruang  gudang  tempat  menyimpan  peralatan  suku cadang dan peralatan perangkat data center .
Desain Raised Floor
Raised  floor yang  digunakan  adalah  jenis  pedestal  tiang penyangga  berbahan  galvanis  dengan  tinggi  30cm, menggunakan bolted  stringer understructure (frame penyangga)  berbahan  galvanis  serta  dilengkapi  oleh screws sebagai  sekrup  untuk  pengunci  dan  panelnya memiliki  ukuran  panjang,  lebar  dan  tinggi  yaitu 60x60x3,5cm  berbahan Calcium  Sulphate  Panel  Raised Floor yang telah dilapisi bahan vinyl anti statis atau lebih dikenal dengan nama raised floor tipe HPL ( High Pressure Laminated ).
Sesuai  kriteria Tier 1  TIA-942  yang  harus  diperhatikan adalah  ketentuan  pemotongan  lantai  ubin.  Pemotongan lantai  ubin  untuk vertical  cabling pada  kabinet  harus ditempatkan  dibawah  kabinet  atau  lokasi  lain  agar terhindar dari bahaya tersandung dan dipasangi peredam grommet untuk  meminimalkan  hilangnya  udara  dingin melalui  lubang  diubin  lantai  (Rasmussen,  2014),  berikut Gambar  2  denah  pemasangan raised floor pada  ruangan server.
Gambar 2. Denah pemasangan raised floor

## Desain Sistem Pendinginan
Pendinginan  yang  digunakan  pada  ruang  server menggunakan  teknologi  HVAC  ( Heating,  Ventilation,  Air Conditioning )  DX  ( Direct  Expansion )  dan  tidak menggunakan  tambahan  sistem heat  rejection .  Pemilihan alat  pendingin  ini  mengacu  pada  TIA-942  yang merekomendasikan bahwa penggunaan HVAC DX baik untuk data center kecil karena tidak ada sistem pemipaan air seperti chilled water . Saluran kondensat dan humidifier HVAC  harus  dirancang  dibawah raised  floor dan menggunakan  saluran  berbahan  tembaga  agar  tidak mudah terbakar serta harus dibuat permanen. Mengacu standar  AHJ  dan  HVAC  server  harus  tersedia  selama 365  hari  pertahun  dan  24  jam  perhari  maka  dari  itu harus  didukung  oleh  sistem  generator  siaga.  Sistem HVAC  merupakan  sistem  yang  baik  membentuk pendinginan  dan  menjaga  suhu  selalu  dalam  keadaan
rendah  dan  konstan  (Pratama  et  al.,  2020).  Adapun keadaan  temperatur  dan  kelembaban  yang  harus  dijaga adalah seperti berikut (MaishaShahrani et al., 2019) :
1)  Temperatur  kering  berkisar  dirange  20°C  -  25°C
(68°F  -  77°F)  dengan  keadaan  temperatur  normal diset menjadi 22°C±1°C.
2)  Kelembaban relatif 40% - 50% dengan titik normal berada pada 45%±5%.
3)  Titik embun maksimum 21°C (69.8°F).
4)  Perubahan maksimum yang boleh terjadi dari batas suhu sekarang adalah sebesar 5°C (9°F) per jam.
Metode  yang  digunakan  dalam  melakukan  pendinginan adalah Row  Oriented  Cooling  System .  Metode  tersebut menerapkan  pendinginan  dengan  membentuk hot and cold  aisles .  Adapun  peralatan  pendingin  memiliki  fitur humidity  control dan  digabung  dengan exhaust  fan untuk menghisap udara panas pada hot aisles . Berikut Gambar 3  cara  kerja  HVAC  pada  ruangan data  center yang diusulakan.

## Gambar 3. Cara kerja HVAC
Pada  Gambar  3  terjadi  pemisahan  antara  lorong  panas dan  lorong  dingin.  Udara  panas  yang  keluar  dari  bagian belakang  server  akan  dikepung  di  lorong  panas  akan ditarik menggunakan fan untuk selanjutnya didistribusikan  ke  lorong  dingin  sehingga  mengalami proses  pendinginan.  Udara  yang  terkepung  di  dalam lorong  dingin  akan  disalurkan  ke  perangkat  server melalui  lubang  udara  yang  terdapat  pada rack  server ( perforated  ventilation  panel )  untuk  menghindari  adanya overheating .

## Desain Sistem Kelistrikan
Sistem listrik data center mempunyai ruangan tersendiri agar  tidak  terjadi  interferensi  dengan  peralatan data center yang  berada  pada  ruang control .  Ada  beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam sistem kelistrikan yaitu TVSS  ( Transient  voltage  surge  suppression ),  EPO  System ( Emergency  Power  Off )  dan  UPB  ( UPS  panel  board ). Berikut Gambar 4 panel elektrikal control dan Gambar 5 desain kelistrikan single line diagram .
Gambar 4. Panel elektrikal control
Gambar 5. Desain kelistrikan single line diagram Sistem Cadangan dan Standby Sistem  cadangan  dan standby merupakan  sistem  listrik siaga  untuk data  center yang  terdiri  dari  generator, Uninterruptible  Power  Supply (UPS), Automatic  Transfer Switch (ATS),  dan baterai backup.
a)   Generator
Generator  pada data  center harus  mampu mengsuplai  listrik  untuk  keseluruhan  sistem infrastruktur  diruang  pendukung  dan  ruang  server. Adapun  generator  yang  akan  digunakan  adalah  yang memenuhi kriteria minimum sebagai berikut :
• Bahan bakar generator harus diesel.
• Ukuran  spesifikasi  generator  harus  disesuaikan dengan kapasitas UPS yg terpasang.
• Generator harus dapat memberikan pasokan listrik dalam  beban  penuh  minimal  selama  8  jam  untuk sistem  listrik data  center seperti  lighting,  HVAC system, perangkat ruang pendukung dan computer equipment.
b)  UPS
UPS redundancy pada Tier 1 adalah N, maksud dari N yaitu satuan yang merujuk kepada total keseluruhan daya  pada  beban  penuh  computer  equipment  di ruang  server  (Putra  and  Aristana,  2019).  Topologi yang digunakan untuk data center usulan adalah  UPS single  module .  UPS single  module merupakan  suatu topologi  dimana  hanya  ada  satu  UPS  dengan  daya yang mengcover  listrik dalam beban penuh dan UPS yang  digunakan  adalah  UPS  dengan static technology atau lebih dikenal dengan static UPS double conversion (Aamir  et  al.,  2016).  Berikut  Gambar  6  diagram single line pada UPS.
Gambar 6. Panel diagram single line UPS

## c)  ATS
Penggunaan  ATS  pada  perancangan  ini  digunakan untuk  memindahkan  sumber  listrik  utama  secara otomatis  kesumber  listrik  cadangan  (Generator). Pemindahan  otomatis  oleh  ATS  dilakukan  jika terdeteksi sumber listrik utama mati dan juga dapat mengembalikan  power  listrik  seperti  semula  jika sumber  utamanya  sudah  aktif.  Penggunaan  ATS sangat  dibutuhkan  untuk  menjaga availability pada data  center karena  ATS  dapat  menghidupkan generator  secara  otomatis  tanpa  campur  tangan manusia.
c)  Baterai Backup
Jenis baterai yang digunakan adalah tipe VRLA ( valve regulated  lead  acid ).  Baterai  backup  harus  bisa memberikan cadangan listrik ke UPS minimal selama 5  menit.  Sakelar  listrik  untuk  baterai  backup  harus disediakan  serta  dilokasikan  diluar  ruang  mekanik. Pemasangan  menggunakan  rangkaian  baterai  biasa pada semua modul.

## Desain Struktur Kabel
Perancangan  struktur  kabel  harus  mengetahui  topologi pengkabelan data  center terlebih  dahulu,  topologi  yang dipakai  untuk data  center adalah reduced  data  center topology (Association  Telecommunications  Industry, 2012) , berikut Gambar 7 topologi reduced data center.
Gambar 7. Topologi reduced data center .
Pada  Gambar  7  pemilihan  topologi  bedasar  kebutuhan data center kecil karena main cross-connect dan horizontal cross-connect dapat  digabung  pada main  distribution  area (mda).  Adapun  Pada  sistem  pengkabelan data  center menggunakan denah seperti Gambar 8.
Gambar 8. Denah struktur pengkabelan
Dari  Gambar  8,  terlihat  bawah  aliran  pengkabelan data center berawal dari mda, pada mda terdapat core device yang  berisi  router  mikrotik,  cyberoam  firewall  dan switch layer 3. Switch layer 3 digunakan untuk distribusi internet ke telecommunication closets melalui patch panel atau  lebih  dikenal  dengan  nama main  cross-connect dan didistribusikan  ke  server-server  dalam  kabinet  dan office.

## Desain Rack dan Kabinet
Kabinet yang digunakan adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
a)  Ukuran  tinggi  tidak  lebih  dari  2,40  m,  lebar  0,60  m dan kedalaman 1,10 m.
b)  Rel bagian depan atau belakang tersembunyi minimal 100 mm.
c)  Berukuran minimal 42RU.
d)  Memiliki  ventilasi  yang  cukup  untuk  peralatan didalamnya
e)  Memiliki  fitur  sistem  grounding  dan vertical  cable manager .  Setiap  kabinet  yang  terpasang  harus memiliki  area  untuk  pengaksesan  atau  disebut dengan clearance  area .  Adapun clearance  area yang
akan  diterapkan  untuk  bagian  belakang  kabinet adalah 0,60 m  dan untuk bagian depan kabinet 1,00 m.  Dalam  penempatan  kabinet  pada raised  floor , kabinet  harus  dikuatkan  dengan  baut  mur  untuk mencegah  terjadinya  guncangan  serta  bagian  depan kabinet  harus  menyesuaikan  dengan  baris cold aisles agar  peralatan  didalam  kabinet  dapat  menghisap udara  dingin  yang  keluar  dari perforated  tiles dan tidak  mengganggu  dalam  pengangkatan  ubin  depan dan belakang dari kabinet.
a)  Dalam    kabinet  menyediakan    power  strip berkapasitas 20A, 120V serta menyediakan kapasitas colokan  yang  memadai.  Power  strip  yang  akan digunakan  adalah  merek  APC  type  ap7830  vertical, mempunyai  fitur monitoring pemakaian  daya  hingga per outlet, mempunyai alarm, pengendali outlet jarak jauh  (remote  via  internet)  dan  memiliki  proteksi circuit breaker .
Berikut Gambar 9 desain susunan perangkat kabinet dan Gambar 10 denah perencanaan posisi cabinet.
Gambar 9. Desain susunan perangkat kabinet
Gambar 10. Denah perencanaan posisi kabinet Desain Cable Tray Listrik dan Data Cable tray pada data center difungsikan untuk kabel listrik dan  data. cable  tray listrik  terletak  dibawah raised  floor atau  dikenal  dengan cable  tray  under  floor dan  harus dikuatkan  sesuai  dengan  aturan  pemasangan  yang berlaku, sedangkan cable tray data berada di atas  langit- langit  ruang  server  (Elfanuary  et  al.,  2017). Cable  tray yang  digunakan  adalah  jenis wire  basket berbahan
alumunium  yang memilki dimensi lebar dan tinggi adalah 20x10cm.  Berikut  Gambar  11  desain cable  tray listrik dan Gambar 12 desain cable tray data .
Gambar 11. Desain cable tray listrik dibawah raised floor
Gambar 12. Desain kabel data terpasang diatas langit-

## langit
Desain proteksi kebakaran Peralatan  proteksi  kebakaran  pada data  centre menggunakan gaseous  suppression yang  tidak  merusak elektrikal  pada  ruangan  server.  Berikut  Gambar  13 denah sistem fire suppression .
Gambar 13. Denah struktur pengkabelan
Pada  Gambar  13  terlihat  bahwa  peletakan nozzle dan sensor berada pada ruangan server. Pada ruangan server terdapat  enam  pemasangan nozzle beserta  sensor detectornya  yang  terbagi  menjadi  dua  bagian  yaitu
terletak  di  under  floor  dan over  head .  Pada over  head pemasangan dilakukan pada hot aisles dan dekat  HVAC. Sedangkan under floor diletakan pada jalur tray kabel data yang  banyak    penyambungan  kabelnya  yaitu  mda  dan didekat  panel  circuit.  Cara  kerja  sistem  ini  adalah  jika sensor  mendeteksi  asap  maka  akan  memberikan  sinyal ke fenwall  control  unit dan  dari fenwall  control  unit menugaskan  gas  fm-200  untuk  dikeluarkan  melalui nozzle yang berdekatan dengan sensor yang mendeteksi asap tersebut.

## Desain Sistem Monitoring Lingkungan
Sistem  monitoring  lingkungan  atau  bisa  disebut Environment  Monitoring  System (EMS)  berfungsi  untuk pemantauan  perangkat  berdasar  suhu,  kelembaban  dan memberikan alarm apabila terjadi kerusakan atau terjadi bencana.  Setiap  perangkat  pada  ruang  server  akan dimonitor,  apabila  terjadi  gangguan  sistem  EMS  akan memberikan  peringatan  di  ruang monitoring .  Berikut Gambar 14 diagram pengkabelan EMS.
Gambar 14. Diagram Pengkabelan EMS ( Sumber : www.infinialogic.com )

## Desain Sistem Pengamanan
Perancangan  sistem  keamanan  data  center  harus memenuhi  aspek availbility , confidentiality dan integrity (Bima  Priatmoko  Endang  Siti  Astuti  Riyadi,  2016). Komponen-komponen pengaman minimal standart TIA- 942  secara  fisik  seperti closed-circuit  television (CCTV) dan access  door terpasang  di  ruang  server  (Verma  and Tripathi,  2010).  Penggunaan  CCTV  sebanyak  dua  unit yang terletak pada pojok atas ruangan sedangkan access door hanya digunakan untuk ruang server. Ukuran tinggi dan  lebar  pintu  masuk data  center serta ruang  server adalah  2,13  x  1,20  meter  bahan  besi  seperti  pada Gambar 15.
Gambar 15. Sistem pengamanan pintu acces door
Simpulan Dan Saran Perancangan  dan  implementasi data  center harus memenuhi  standar    tertentu  untuk  menjamin  aspek ketersediaan  ( availbility ),  privasi  ( confidentiality ),  dan keutuhan  ( integrity )  data  yang  disimpan.  Penyusunan perencanaan  perangkat data  center Diskominfo    Prov. Kalteng  dilakukan  dengan  menggunakan  Standarisasi TIA-942, yakni pendekatan perencanaan data center tier I Basic.  Konsep  desain data  center dianalisis  berdasar kebutuhan  perangkat  keras  dan  lunak  dan  diuraikan  ke dalam  beberapa  proses  yaitu  penentuan  lokasi,  desain raised  floor,  desain  pendinginan,  desain  kelistrikan, desain  sturktur  kabel,  desain  proteksi,  desain monitoring, dan desain pengamanan.
Adapan saran dan harapan yang diberikan penulis untuk penelitian  selanjutnya  adalah  perhitungan  kebutuhan biaya  dan  membuat  perencanaan  perangkat data  center dengan  pendekatan  standarisasi  TIA-942  T ier II  agar tingkat down time tolerant lebih kecil dari 28,8 jam/tahun.

## Daftar Pustaka
Aamir, M., Ahmed Kalwar, K., Mekhilef, S., 2016. Review: Uninterruptible  Power  Supply  (UPS)  system. Renew.  Sustain.  Energy  Rev.  58,  1395–1410. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.1
2.335
Association  Telecommunications  Industry,  2012.  Tia Standard 1–148.
Bima  Priatmoko  Endang  Siti  Astuti  Riyadi,  D.,  2016.
Analisis  Penerapan  Sistem  Keamanan  Fisik  Pada Data  Center  Untuk  Melindungi  Data  Organisasi (Studi  Kasus  Pada  Unit  Penerimaan  Mahasiswa Baru  Dan  Sistem  Informasi  (PMBSI)  IKIP  PGRI MADIUN). J. Adm. Bisnis (JAB)|Vol 40, 160–169. Dewandaru, D.S., Bachtiar, A., 2014. Perancangan Desain
Ruangan  Data  Center  Menggunakan  Standar  Tia- 942  (Studi  Kasus:  Puslitbang  Jalan  Dan  Jembatan). Semin. Nas. Sist. Inf. Indones. 3, 441–448.
Diminico,  C.,  2004.  Standard  for  Data  Centers.
Distribution 41, 36.
Elfanuary, F., Rohmat, R., Hediyanto, U.Y.K.S., 2017. Dan
Data  Center  Layout  Berdasarkan  Tiering  Level Standar  Tia-942  Dengan  Metode  Ppdioo  Di Pemerintah  Kabupaten  Bandung  Best  Practice Design  Building  Facilities  and  Data  Center  Layout Based  on  Tiering  Level  of  Tia-942  Standard  Using Ppdioo Method in 4, 205–216.
Ismail,  A.,  Ridwan,  M.,  2018.  Desain  Data  Center
Berbasis  Hyper  Converged  Infrastructure  Dengan Standar  Tia-942  Untuk  Green  Campus.  J.  Penelit. Dan Karya Ilm. 18, 1–14. https://doi.org/10.33592/pelita.v18i1.27 MaishaShahrani,  T.,  Ramdhania,  A.N.,  Lubis,  M.,  2019. Implementation  of  Building  Construction  and Environment  Control  for  Data  Centre  Based  on ANSI/TIA-942 in Networking Content Company. J. Phys. Conf. Ser. 1361. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1361/1/012074
Pratama,  Y.S.,  Budiono,  A.,  Almaarif,  A.,  2020.  Analisis Dan  Perancangan  Cooling  Management  Data Center Berdasarkan Standar Tia-942 Menggunakan Ppdioo  Life-Cycle  Approach  Di  Pemerintahan Kabupaten  Bandung  Barat  Analysis  And  Designing Of  Cooling  Management  Data  Center  Based  On Tia-942 Standards Using PP 7, 6656–6663.
Putra,  I.D.P.G.W.,  Aristana,  M.D.W.,  2019.  Perancangan
Desain  Ruangan  Data  Center  Menggunakan Standar  Tia-942.  J.  Resist.  (Rekayasa  Sist. Komputer) 2, 1–5. https://doi.org/10.31598/jurnalresistor.v2i1.370 Rasmussen,  N.,  2014.  Raised  Floors  vs  Hard  Floors  for Data  Center  Applications  Executive  summary Raised  Floors  vs  Hard  Floors  for  Data  Center Applications.
Verma, G.K., Tripathi, P., 2010. A Digital Security System with  Door  Lock  System  Using  RFID  Technology. Int. J. Comput. Appl. 5, 6–8. https://doi.org/10.5120/957-1334