Darmawan, M., Gunawan, T. A., & Juliana, I. C. (2023). Kajian Sistem Distribusi Air Bersih Berdasarkan Indikator Debit dan Tekanan Air Kpspams Kuro Sejahtera 1, Desa Kuro Kabupaten Oki , Syntax Literate (8)
12, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i12
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 12, Desember 2023

## KAJIAN  SISTEM  DISTRIBUSI  AIR  BERSIH  BERDASARKAN  INDIKATOR DEBIT DAN TEKANAN AIR KPSPAMS KURO SEJAHTERA 1, DESA KURO KABUPATEN OKI
Muhamad Darmawan, Taufik Ari Gunawan, Imroatul C. Juliana Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya, Indonesia Email: muhdarmawan1995@gmail.com

## Abstrak
Sistem  distribusi  air  bersih  umumnya  merupakan  suatu  jaringan  pemipaan  yang tersusun  atas  sistem  pipa,  pompa,  reservoir  dan  perlengkapan  lainnya.  Dengan sistem pengolahan dan sistem jaringan perpipaan yang ada, pihak pengelola dalam hal ini KPSPAMS Kuro Sejahtera 1 diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang ada di Desa Kuro Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan  Komering  Ilir.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  diharapkan  bisa  memberikan kontribusi  mengenai  analisa  jaringan  air  bersih  untuk  desa  tersebut.  Penentuan analisa  yang  tepat  diharapkan  masyarakat  dapat  terlayani  dengan  baik  dalam kebutuhan  air  bersih  untuk  tahapan  pengembangan  di  Desa  Kuro,  melakukan simulasi  jaringan  pipa  distribusi  air  bersih  di  Desa  Kuro  dengan  menggunakan software EPANET 2.0, dan membandingkan hasil simulasi jaringan pipa distribusi air bersih dengan menggunakan software EPANET 2.0 dengan hasil perencanaan sistem  jaringan  pipa  distribusi  kondisi  eksisting  saat  ini.  Dari  hasil  perhitungan diperoleh  kebutuhan  rata-rata  harian  sebesar  0,89  L/detik  sudah  cukup  memadai dengan produksi air IPA KPSPAMS Kuro Sejahtera 1 yang memproduksi air 1.9 L/detik.  Berdasarkan  hasil  simulasi  diperoleh  nilai  tekanan  untuk  jam  puncak pemakaian  air  yaitu  pada  pukul  07.00  WIB,  dan  pressure  tertinggi  11,90m sedangkan pressure terendah yaitu 0,11m.
Kata Kunci: KPSPAMS, Jaringan Pipa, Tekanan Air, EPANET 2.0

## Abstract
The clean water distribution system is generally a piping network consisting of a system of pipes, pumps, reservoirs and other equipment. With the existing treatment system and piping network system, the management in this case KPSPAMS Kuro Sejahtera 1 is expected to be able to meet the clean water needs of the community in Kuro Village, Pampangan District, Ogan Komering Ilir Regency. The purpose of this study is to contribute to the analysis of the clean water network for the village. It is hoped that the determination of the right analysis will serve the community well in terms of clean water needs for the development stage in Kuro Village, simulate the  clean  water  distribution  pipe  network  in  Kuro  Village  using  EPANET  2.0 software, and compare the results of the simulation of the clean water distribution
pipe  network  using  EPANET  software.  2.0  with  the  results  of  the  distribution pipeline system planning for the current condition. From the calculation results, it is found that the average daily requirement of 0.89 L/second is sufficient for the water  production  of  KPSPAMS  Kuro  Sejahtera  1  which  produces  water  of  1.9 L/second. Based on the simulation results, the pressure value for the peak hour of water usage is at 07.00 WIB, and the highest pressure is 11.90m while the lowest pressure is 0.11m..

## Keywords : KPSPAMS, Pipe Networking, Water Pressure, EPANET 2.0

## Pendahuluan
Sistem distribusi air bersih umumnya merupakan suatu jaringan pemipaan yang tersusun atas sumber air, pompa, reservoir dan perlengkapan lainnya(Kusumawardani & Astuti,  2018).  Sistem  penyediaan  air  bersih  sering  sekali  bermasalah  dalam  distribusi debit  dan  tekanan  yang  berkaitan  dengan  kriteria  hidrolis  yang  harus  terpenuhi  dalam sistem pengaliran air bersih (Meicahayanti, Muryono, & Setiawan, 2021).
Sistem  penyediaan  air  bersih  di  Desa  Kuro  dikelola  oleh  KPSPAMS  Kuro Sejahtera  1.  KPSPAMS  ada  Kelompok  Pengelola  Sarana  Penyediaan  Air  Minum  dan Sanitasi yang dibentuk oleh pihak desa sebagai usaha kemandirian air bersih desa. Air yang bersumber dari sumur bor eksisting diproses di reservoar dan didistribusikan kepada pelanggan-pelangggan  KPSPAMS  Kuro  Sejahtera  1.  Pada  Proses  pendistribusian dilakukan pengukuran terhadap penggunaan air pada tiap-tiap rumah di desa tersebut.
Desa Kuro kontur tanahnya landai dan cukup namun dusun 2 berada cukup jauh dari  titik  pengelolaan  air  sehingga  ada  beberapa  wilayah  pelanggan  KPSPAMS  Kuro Sejahtera 1 yang masih mendapatkan air secara optimal dan calon pelanggan yang baru belum dapat memasang jaringan perpipaan yang baru.
Oleh  karena  sistem  pendistribusian  air  bersih  kepada  pelanggan  yang  belum maksimal  dan  untuk  pengembangan  lebih  lanjut,  maka  diperlukan  evaluasi  terhadap jaringan sistem penyediaan air bersih yang ada di Desa Kuro, terutama sistem jaringan pipa  distribusinya(Rizky,  2022).  Suatu  model  sistem  jaringan  pipa  distribusi  air melibatkan  pengetahuan  yang  menyangkut  persamaan-persamaan  dalam  hidrolika saluran tertutup (Zamzami, Azmeri, & Syamsidik, 2018);(Fauzi, 2014). Dalam penelitian ini parameter yang digunakan adalah debit dan tekanan air.
Air  yang  didistribusikan  dalam  sistem  penyediaan  air  bersih/minum  haruslah memenuhi  baku  mutu  tertentu  sebagai  bahan  baku  untuk  air  bersih/minum  (Umum, 2007). Air ini disebut air baku. Air baku diperoleh dari berbagai sumber air, antara lain adalah air permukaan, air hujan, air tanah dan mata air (Peavy, Rowe, & Tchobanoglous, 1985);(Peavy, Rowe, & Tchobanoglous, 1987). Pada sistem pengaliran air baik dalam sistem transmisi maupun distribusi harus memperhatikan kriteria teknis yaitu besarnya tekanan  dan  kecepatan  aliran  dalam  pipa(Agustina,  2007).  Sedangkan  untuk  dapat mengetahui besarnya kedua nilai di atas, salah satunya harus diketahui besarnya ukuran diameter yang akan dipasang.

## Tabel 1 Kecepatan aliran air dalam pipa
Kecepatan minimum V. min 0,3 - 0,6 m/det Kecepatan maksumum Pipa PCV atau ACP V. max 3,0 - 4,5 m/det Pipa baja atau DCIP V. max 6,0 m/det Sumber: Permen PU 18/2007
Besar perhitungan kebutuhan air dihitung dengan persamaan berikut: Qmd = jumlah penduduk x q dimana: Qmd = kebutuhan air (liter/hari), q = konsumsi air per orang per hari (liter/orang/hari)
Kebutuhan domestik meliputi: Sambungan rumah tangga adalah lima orang untuk kota sedang. Metode kehilangan tekanan Hazen- William digunakan untuk menghitung kerugian gesek (headloss) akibat gesekan yang terjadi anatara fluida dan pipa(Waspodo, 2017). Rumusan ini dapat ditulis sebagai berikut:
H 𝑓 = " # $,&'().+., -,./ 0 1,() x L
dimana:
Hf = kerugian gesekan dalam pipa (m)
Q = laju aliran dalam pipa (m³/s) L = panjang pipa (m)
C = koefisien kekasaran pipa Hazen – Williams
D = diameter pipa (m) (Sumber: Bambang triadmojo, Hidrolika)
Tabel 2 Tabel koefisien kekasaran pipa Hazen – Williams
Jenis Pipa Koefisien Kehalusan "C" Pipa besi cor, baru 130 Pipa besi cor, tua 100 Pipa baja, baru 120-130 Pipa baja, tua 80-100 Pipa dengan lapisan semen 130-140 Pipa dengan lapisan asphalt 130-140 Pipa PVC 140-150 Pipa besi galvanis 110-120 Pipa beton (baru, bersih) 120-130 Pipa beton (lama) 105-110 Alimunium 135-140 Pipa bambu (betung, wulung, tali) 70-90 Sumber: Scobey (1930)
Setelah diketahui kehilangan tekanan yang di dapat di setiap node yang ada di Desa Kuro dapat menggunakan rumusan sisa tekanan yang tersisa di setiap blok dengan mengetahui elevasi awal dan elevasi akhir.
Sisa Tekanan = 1 bar = 10 m Htotal = 27 m
Hf = 1.106 m Sisa Tekanan = Htotal –Hf
EPANET  2.0  (EnviromentalProtection  Agency  Network)  adalah  paket programcomputer yang dibuat oleh U.S Enviromental Protection Agency Cincinati Ohio (1995)(Ardiansyah,  Juwono,  &  Ismoyo,  2012).  EPANET  dapat  mengidentifikasikan aliran atau debit tiap-tiap pipa, tekanan pada tiap-tiap titik simpul, ketinggian air pada tandon,  dan  perubahan  konsentrasi  senyawa  kimia  yang  ditambahkan  pada  jaringan dalam sebuah distribusi selama periode simulasi.(Kencanawati & Ramdhan, 2016)
Adapun tujuan dari penelitian ini: 1) Menentukan jaringan pipa distribusi untuk tahapan pengembangan di Desa Kuro. 2) Memberikan masukan kepada pihak yang terkait mengenai  penentuan  jaringan  pipa  distribusi  primer  untuk  tahap  pengembangan sambungan rumah selanjutnya.

## Metode Penelitian
Teknik pengumpulan data adalah sekumpulan cara yang akan digunakan untuk mengumpulkan data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder, melalui survei yang dilakukan pada wilayah penelitian.(Arikunto, 2010) Adapun survei yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan tersebut adalah:

## Data Primer
Bertujuan untuk mencari data yang sifatnya tidak tertulis, ataupun merupakan data yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Survei yang dilakukan pengamatan lapangan. Tujuannya  untuk  menghasilkan  data-data  tidak  tertulis  yang  hanya  bisa  didapatkan dengan pengamatan secara langsung mengenai kondisi pelayanan distribusi air bersih di Desa  Kuro.  Kegiatan  yang  dilakukan  dapat  berupa  pengukuran  tekanan  air,  dan  debit air,dan melihat kondisi fisik air bersih yang dialirkan kepelanggan pada beberapa sampel rumah. Data yang dibutuhkan antara lain diameter pipa, panjang pipa, elevasi tiap node, debit yang keluar dari reservoir, dan data-data lain yang dibutuhkan untuk melakukan simulasi mengunakan EPANET 2.0.(Putro & Ramadhani, 2023)

## Data Sekunder
Merupakan  kegiatan  pencarian  data  melalui  kajian  literatur,  hasil  penelitian terdahulu,  peta-peta  yang  dibutuhkan,  data  kependudukan,  kondisi  wilayah  penelitian, ataupun data tertulis lainnya, yang didapatkan langsung dari instansi yang terkait. Tujuan dari survei ini adalah untuk mendapatkan data-data instansional yang selanjutnya akan diolah dengan alat analisis yang telah tersedia.
Data sekunder yang dibutuhkan adalah peta jaringan pipa distribusi, data jumlah rumah, fasilitas umum di Desa Kuro, dan data produksi air bersih. Selain itu data-data
sekunder didapat juga dari hasil diskusi penulis dengan pihak pengelola KPSPAMS Desa Kuro Sejahtera 1. Kegiatan pelaksanaan penelitian tentang kajian pengembangan jaringan distribusi air bersih KPSPAMS Desa Kuro Sejahtera 1, yang terletak di Desa Kuro adalah sebagai berikut:
1) Mengetahui diameter pipa eksisting
2) Elevasi diambil dengan bantuan alat Waterpass
3) Mengukur panjang pipa berdasarkan survey di lapangan
4) Pengecekan Presure pada daerah tertentu (elevasi puncak dan elevasi terendah)
dengan menggunakan Pressure Gauge.
5) Menghitung jumlah pelanggan di Desa Kuro.
6) Menghitung jumlah kebutuhan air bersih pelanggan dalam satuan per orang per liter per hari.
7)  Melakukan  analisa  jaringan  air  bersih  berdasarkan  data  debit  bulanan  pada rumah-rumah yang dijadikan sampel, untuk dapat mengetahui tingkat keandalan, serta kerawanan jaringan sistem distribusi tersebut. Tingkat layanan air bersih pada pelanggan diidentifikasikan berdasarkan tekanan air dan debit aliran yang sampai ke  pelanggan,  dengan  asumsi  bahwa  jumlah  air  yang  terdistribusikan  pelanggan mencerminkan kemampuan layanan jaringan. Melakukan simulasi pengoperasian jaringan air bersih menggunakan program EPANET 2.0 berdasarkan data yang telah diperoleh, yaitu kondisi konfigurasi jaringan dan topografi, dengan input data yang meliputi  data  fisik  jaringan,  interkoneksi  jaringan,  sumber-  sumber  air,  serta aksesoris jaringan pipa.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Perbandingan Hasil Simulasi Dengan Data Lapangan
Adapun  data  yang  akan  dibandingkan  adalah  data  tekanan,  pemakaian  air (demand), dan kecepatan untuk jam puncak pemakaian air (pukul 08.00). dalam hal ini yang  akan  kita  bandingkan  data  terukur  lapangannya  dengan  hasil  simulasi  EPANET 2.0 dengan perbandingan antara blok per blok.
Tabel 3 Perbandingan hasil simulasi epanet 2.0 dengan data lapangan
Lapangan NO Blok Sisa Tekanan (m) Demand/Kebutuhan (l/dtk) Kecepatan (m/dtk) 1 A 9,1 0,11 0,17 2 B 8,20 0,07 0,15 3 C 8,12 0,06 0,11 4 D 8,11 0,07 0,11 5 E 8,10 0,08 0,10 6 F 7,03 0,08 0,10 7 G 8,04 0,10 0,10 8 H 6,27 0,08 0,06 9 I 7,14 0,05 0,08 10 J 7,15 0,06 0,09 11 K 6,11 0,07 0,08 12 L 6,28 0,06 0,09
Tabel 4 Perbandingan hasil simulasi epanet 2.0 dengan data lapangan Lapangan NO Blok Sisa Tekanan (m) Demand/Kebutuhan (l/dtk) Kecepatan (m/dtk) 1 A 9,24 0,11 0,15 2 B 8,22 0,07 0,14 3 C 8,18 0,06 0,10 4 D 8,08 0,07 0,10 5 E 8,24 0,08 0,09 6 F 7,24 0,08 0,09 7 G 8,26 0,10 0,08 8 H 6,06 0,08 0,06 9 I 7,08 0,05 0,08 10 J 7,30 0,06 0,08 11 K 6,12 0,07 0,08 12 L 6,24 0,06 0,70
Dari  Tabel  3  dan  Tabel  4  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  perbeaan  tekanan  hasil pengukuran dengan hasil dari simulasi EPANET 2.0 ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
Terjadinya kebocoran pada jaringan pipa distribusi yang mengakibatkan tekanan air pada saat pengukuran tekanan menjadi kecil. Pada perhitungan EPANET 2.0 faktor kebocoran  dapat  di  abaikan  sehingga  nilai  tekanan  tidak  berubah.  Sedangkan  pada kenyataan di lapangan menunjukan bahwa kebocoran dapat menyebabkan pengurangan nilai tekanan pada titik distribusi.
Faktor  umur  pipa  sangat  berpengaruh  pada  koefisien  pada  Hazen-William. Semakain tua pipa menyebabkan kekasaran pipa bertambah sehingga kecepatan aliran dalam  pipa  berkurang.  Sedangkan  dalam  perhitungan  EPANET  2.0,  koefisien  Hazen- William dianggap tetap sesuai dengan jenis pipa yang digunakan sehingga aliran dalam pipa dianggap tidak berubah.

## Kesimpulan
Berdasarkan  kebutuhan  air  rata-rata  harian  (Qmd)  pelanggan  KPSPAMS  Kuro Sejahtera 1 yang ada di Desa Kuro yaitu 76.896 L/Hari bila di ubah dengan kebutuhan air perdetiknya  dengan  0,89L/detik  sudah  mencukupi  dengan  produksi  air  yang  ada  di reservoir yaitu sebesar 1.9 L/detik. 1. Berdasarkan kebutuhan air rata-rata harian (Qmd) pelanggan KPSPAMS Kuro Sejahtera 1 yang ada di Desa Kuro yaitu 76.896 L/Hari bila di ubah dengan kebutuhan air perdetiknya dengan 0,89L/detik sudah mencukupi dengan produksi air yang ada di reservoir yaitu sebesar 1.9 L/detik.
Setelah di simulasi EPANET 2.0 dengan jaringan yang ada, maka dapat dipastikan untuk  permasalahan  belum  maksimalnya  pelayanan  di  Desa  Kuro,  terletak  pada penjaringan  distribusi  yang  ada  belum  dapat  melayani  dengan  maksimal  kondisi eksisting,  diperlukannya  tahap  pengembangan  jaringan  lebih  lanjut  untuk memaksimalkan pelayanan.
Dari hasil simulasi EPANET 2.0 diperoleh bahwa untuk jam puncak pemakaian air 07.00 WIB, pressure tertinggi yaitu 11,90 m sedangkan pressure terendah yaitu 0.11 m.  Kecepatan  tertinggi  yaitu  0.10  m/detik  sedangkan  kecepatan  terendah  yaitu  0,02 m/detik. Maka di perlukan pengembangan jaringan dengan cara looping pipa existing, untuk pelayanan yang lebih baik untuk tahap perkembangan dan untuk sambungan baru selanjutnya di Desa Kuro.

## BIBLIOGRAFI
Agustina, Dian Vitta. (2007). Analisa Kinerja Sistem Distribusi Air Bersih PDAM Kecamatan Banyumanik di Perumnas Banyumanik (Studi Kasus Perumnas Banyumanik Kel. Srondol Wetan) . program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
Ardiansyah, Ardiansyah, Juwono, Pitojo Tri, & Ismoyo, M. Janu. (2012). Analisa Kinerja Sistem Distribusi Air Bersih Pada PDAM Di Kota Ternate. Jurnal Teknik Pengairan: Journal of Water Resources Engineering , 3 (2), 211–220.
Arikunto, Suharsimi. (2010). Metode peneltian. Jakarta: Rineka Cipta , 173 .
Fauzi,  Muhammad.  (2014).  Perencanaan  Jaringan  Distribusi  Pada  Peningkatan  Sistem Penyediaan  Air  Minum  (SPAM)  Di  Wilayah  Pelayanan  Kota  Balikpapan  Kelurahan Manggar. Kurva MahasiswA , 4 (1), 100–110.
Kencanawati,  Martheana,  &  Ramdhan,  M.  (2016).  Analisis  Sistem  Distribusi  Air  Bersih Berdasarkan Parameter Debit Dan Tekanan Air: Studi Kasus Perumahan Nusantara Lestari KM. 8 Balikpapan. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil TRANSUKMA , 2 (1), 1–6.
Kusumawardani, Yustika Kusumawardani Yustika, & Astuti, Widi. (2018). Evaluasi pengelolaan sistem penyediaan air bersih di PDAM Kota Madiun. Neo Teknika , 4 (1).
Meicahayanti, Ika, Muryono, Septi Mediana, & Setiawan, Yunianto. (2021). Evaluasi Jaringan Pipa  Distribusi  Air  Bersih  Pada  District  Meter  Area  Loa  Buah  Kota  Samarinda. Jurnal Teknologi Lingkungan UNMUL , 4 (2), 37–45.
Peavy,  Howard  S.,  Rowe,  Donald  R.,  &  Tchobanoglous,  George.  (1985). Environmental engineering (Vol. 2985). McGraw-Hill New York.
Peavy, Howard S., Rowe, Donald R., & Tchobanoglous, George. (1987). Cited in environmental engineering. McGraw-Hill International Editions, New Delhi , 28 .
Putro, Raden Kokoh Haryo, & Ramadhani, Alvia Nuriati. (2023). Pemodelan dan Optimalisasi Kinerja Jaringan Perpipaan Sistem Distribusi Air Bersih Menggunakan Epanet 2.2 (Studi Kasus: Desa Sumberejo, Kabupaten Madiun). Prosiding ESEC , 4 (1), 27–33.
Rizky,  Putri  Nurhanida.  (2022).  BAB  4  Sub  Sistem  Perairan  Air  Tawar. Pengantar  Ilmu Perikanan Dan Kelautan , 56.
Umum, Peraturan Menteri Pekerjaan. (2007). Penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum. Jakarta: Kementrian Pekerjaan Umum .
Waspodo,  Waspodo.  (2017).  Analisa  Head  Loss  Sistem  Jaringan  Pipa  Pada  Sambungan  Pipa
Kombinasi Diameter Berbeda. Suara Teknik: Jurnal Ilmiah , 8 (1).
Zamzami,  Zamzami,  Azmeri,  Azmeri,  &  Syamsidik,  Syamsidik.  (2018).  Sistem  Jaringan Distribusi Air Bersih Pdam Tirta Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Jurnal Arsip Rekayasa Sipil Dan Perencanaan , 1 (1), 132–141.
Copyright holder: Muhamad Darmawan, Taufik Ari Gunawan, Imroatul C. Juliana (2023)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: