## ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM(STUDI KASUS KECAMATAN JAMBI TIMUR KOTA JAMBI)
ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM

## ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM

## ( STUDI KASUS KECAMATAN JAMBI TIMUR KOTA JAMBI )
Marhadi Dosen Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Batanghari Email : marhadi54@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Sistem  penyaluran  air  limbah  merupakan  bagian  penting  dalam  sistem prasarana  perkotaan.  Tujuan  penelitian  ini  merancang  desain  sistem  penyaluran air  limbah  domestik menggunakan off  site  system di  Kecamatan  Jambi  Timur. Data penelitian berupa data sekunder dari instansi terkait, studi pustaka, dan hasil beberapa  penelitian  terdahulu.  Perkiraan  jumlah  penduduk  dikecamatan  pada tahun  perencanaan  2037  menggunakan  metode  eksponensial.  Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  survei  lapangan  dan waktu  penelitian dilakukan pada tanggal 1 April sampai dengan 1 Agustus 2016
Dalam  perencanaan  blok  layanan  paling  kecil  di  Kelurahan    Tanjung Pinang  dan  Tanjung  Sari  untuk  luas  daerah  layanan  1,69 km 2 dan  kebutuhan  air bersih  sebesar  20,31  liter/orang/detik  dan  volume  air  limbah  16,24 liter/orang/detik, dan  yang terbesar di daerah sijenjang 7,88 km 2 . Dan kebutuhan air  bersih  sebesar  64.29  liter/orang/detik  dan  volume  air  limbah  51.42 liter/orang/detik. Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL)  dibangun  di  lokasi Kelurahan  Kasang  Jaya.  Perencanaan  blok  pelayanan  sebanyak  5  buah  zona. Perecanaan  debit  air  limbah  20  tahun  kedepan  pada  tahun  2037  sebesar  0,12 m 3 /detik  dengan  infiltrasi  sebesar  0,024  m 3 /detik. diameter  pipa  yang  digunakan pipa  air  limbah  adalah  6 – 8  inchi  dan  diameter  pipa  yang  digunakan  pada perencanaan  ini  adalah  150  mm  dan  200  mm  dengan  jenis  pipa  PVC  tipe  D. Proses  pengolahan  air  limbah  domestic  mengunakan instalasi  pengolahan  air limbah  (IPAL)  dengan  jenis  biofilter  aneraob. Panjang  pipa  yang  dibutuhkan  di wilayah zona A untuk Keluahan Payo Selincah adalah 1650 meter, untuk wilayah zona  B  Kelurahan  Talang  Banjanr,  Budiman  dan  Sulanjana  adalah    2460  meter, untuk wilayah zona C Kelurahan  Tanjung Pinang dan Tanjung Sari adalah 2492 meter,  untuk  wilayah  zona  D  Kelurahan  Kasang,  Rajawali  dan  Kasang  Jaya adalah  1391  meter  dan    untuk  wilayah  zona  E  Kelurahan  Sijenjang  adalah  3854 meter
Kata Kunci : penyaluran air buangan domestik,  air bersih, debit air limbah, off site system

## ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM(STUDI KASUS KECAMATAN JAMBI TIMUR KOTA JAMBI)
ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM
Sewerage system is an important part of urban infrastructure systems. The purpose  of  this  study  design  the  water  delivery  system  using  off-site  domestic wastewater system in the Eastern District of Jambi. The research data is secondary data from relevant agencies, literature, and the results of several previous studies. Estimates  of  the  total  population  in  the  district  in  the  year  2037  planning  using methods  exponentially.  Data  collection  methods  used  surveys  conducted  field research took place on April 1 until Agustus 1, 2016.
In  most  small  block  planning  services  in  Tanjung  Pinang  and  Tanjung Sari's  broad  service  area  of 1.69  km2  and  clean  water  needs  of  20.31  liters  / person  /  sec  and  the  volume  of  waste  water,  16.24  liters  /  person  /  sec,  and  the largest in the area Sijenjang 7.88 km2. And the clean water needs of 64.29 liters / person / sec and the volume of waste water, 51.42 liters / person / sec. Wastewater Treatment  Plant  (WWTP)  built  on  the  location  Kasang  Jaya  village.  Planning ministry blocks of 5 pieces zones. Wastewater discharge planning 20 years ahead in  2037  amounted  to  0.12  m3  /  sec  with  infiltration  of  0,024  m3  /  sec.  diameter pipe  used  waste  water  pipes  is  6-8  inches  and  the  diameter  of  the  pipes  used  in this plan is 150 mm and 200 mm with PVC pipe types of type D. The process of domestic  wastewater  using  the  wastewater  treatment  plant  (WWTP).  The  length of  the  pipeline  is  needed  in  the  area  of zone  A  for  the  Village  Payo  Selincah  is 1650  meters,  for  the  region  of  zone  B  Village  Talang Banjar,  Budiman  and Sulanjana  is  2460  meters,  for  the  area  zones  C  Village  Tanjung  Pinang  and Tanjung Sari is 2492 meters, for the region of zone D Sub Kasang, Rajawali and Kasang Jaya is 1391 meters and for the region of zone E Village Sijenjang is 3854 meters
Keywords:  domestic  sewerage,  water  supply,  waste  water  discharge,  off  site system

## 1. PENDAHULUAN
Air limbah domestik merupakan air yang telah digunakan oleh masyarakat yang mengandung bahan material – material organik maupun anorganik yang berasal dari air bekas memasak, mandi, cuci dan kakus, air limbah domestik dibagi menjadi dua yaitu greywater dan blackwater. Di  Indonesia  sebagian  besar  penyaluran air  limbah dometikmasih mengunakan greywater dan blackwater telah  terpisah  akan  tetapi pongolahannya kurang tepat. (Sugiharto, 1987:5)
Air limbah domestik ini tidak memenuhi persyaratan baku mutu badan air, maka  diperlukan  adanya  penanganan  yang  berupa  pengolahan  yang  optimal sebelum  dialirkan  ke  badan  air.  Pada  umumnya,  pengolahan  dilakukan  secara

## ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM(STUDI KASUS KECAMATAN JAMBI TIMUR KOTA JAMBI)
optimal di suatu tempat yang disebut sebagai Bangunan Pengolahan Air Buangan (BPAB).  Sistem  penyaluran  air  buangan  bertujuan  untuk  mengalir  air  buangan dari  suatu  pemukiman  secara  cepat  ke  suatu  tempat atau  BPAB  yang  tidak  akan menimbulkan bahaya atau kerusakan bagi manusia dan lingkungan.
Seiring  dengan  pertambahan  kebutuhan  akan  penyediaan  air  untuk masyarakat, maka pihak pengelola air bersih dan limbah perkotaan, dalam hal ini perusahaan daerah air minum, tidak hanya memanfaatkan sumber daya air bersih dan  air  tanah  dan  mata  air,  melainkan  mengambil  air  permukaan,  seperti  sungai sebagai  alternatif  untuk  pemenuhan  kebutuhan  air  bersih.  Oleh  karena  itu,  perlu dilakukan pengolahan air limbah yang lebih seksama dan terpadu, agar kualitas air permukaan  yang  akan  digunakan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  air  dapat memenuhi  standar  kualitas  badan  air  sesuai  dengan  baku  mutu  yang  ditetapkan oleh  Kepmen  LH  No.  112  Tahun  2003 tentang baku mutu air limbah domesik, mensyaratkan pH 6 – 9, BOD 100 mg/l, minyak dan lemak 10 mg/l serta TSS 100 mg/l.
Kota Jambi dengan jumlah penduduk sebanyak 568.062 jiwa termasuk dengan kota  sedang  dengan  kebutuhan  air  bersih  domestik  sebanyak  120  lt/orang/hari, dan  non  domestik  untuk  niaga kebutuhan  air  bersih  sebanyak  1500  lt/orang/hari (Ditjen Cipta Karya Dinas PU, 1996:15).
Kecamatan  Jambi  Timur terdiri dari  8  kecamatan  yang  ada  di  Kota  Jambi dengan luas 20,21 km ² dengan jumlah penduduk sebanyak 79.906 jiwa, dibatasi wilayah  Utara  Sungai  Batanghari  dan  bagian  Selatan  Kecamatan  Jambi  Selatan dan terletak 10 meter diatas permukaan laut. (BPS Kota Jambi 2013:51)
Adapun  permasalahannya  adalah kualitas  air  Sungai  Batanghari  mengalami penurunan  kualitas  akibat  pencemaran  limbah  domestik  dengan  meningkatnya konsentrasi  parameter    pH,  BOD, Fecal  Coliform dan Total  Coliform,  dimana BOD mencapai nilai 3,22 mg/L ,Nilai pH berada pada range 5 – 6,9 berada pada kondisi  asam  atau mendekati  kondisi  asam.  Konsentrasi Fecal  Coliform maupun Total  Coliform semakin  meningkat  pada  lokasi  pemantauan  semakin  ke  hilir sungai Batang Hari dengan konsentrasi yang bervariasi, sekitar 78,33 % dari total pemantauan  dimana  konsentrasi Fecal  Coliform melebihi  baku  mutu  yang dipersyaratkan sedangkan untuk parameter Total Coliform sekitar 30 % dari total pemantauan konsentrasi yang melebihi baku mutu. Peningkatan konsentrasi Fecal

## ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM(STUDI KASUS KECAMATAN JAMBI TIMUR KOTA JAMBI)
ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM
Coliform dan Total  Coliform tersebut  terjadi  pada  setiap  waktu  pemantauan sepanjang tahun 2014. (Buku Data SLHD Provinsi Jambi Tahun 2014 )
Tujuan penelitian ini merencanakan desain sistem penyaluran air buangan di daerah  Kecamatan  Jambi  Timur  ini  bertujuan  merencanaan sistem jaringan penyaluran air buangan dengan menggunakan off site system.Dengan menghitung 1). pembagian wilayah layanan, 2.) Perhitungan debit air limbah. 3). Perhitungan proyeksi  penduduk 4.)  Pembuatan desain atau  gambar  jaringan  penyaluran  air buangan domestik.
Pada  penelitian  ini,  ruang  lingkup  penelitian  mencakup  1). Besarnya  debit air  limbah  buangan  domesik,  2.)  Proyeksi  penduduk  dalam  20  tahun  kedepan  di Kecamatan  Jambi  Timur,  3). Kebutuhan  air  bersih  dan  pemakian  air  bersih domestik  dan  non  domestik  di  Kecamatan  Jambi  Timur  4). Gambarjaringan sistem penyaluran air buangan domestik dengan off site system.
Kerangka Pemikiran
ambar 1. Kerangka Pemikiran Sistem Jaringan Penyaluran Air Buangan Domestik  di

## Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi
Menurut  (Metcalf  dan  Eddy,2004:43),  yang  dimaksud air  limbah  (waste water) adalah kombinasi dari cairan dan sampah – sampah dan air yang berasal dari
Penggunaan air limbah yang berasal dari kamar mandi, dapur, cuci dan limbah tinja rumah tangga
Domestik Terdiri : Rumah Tangga, Hidran Umum Non Domestik Terdiri : Pendidikan, Peribadatan, Olah Raga, Perkantoran, Rumah Sakit, dan Puskesmas Desain Sistem Jaringan Pipa Penyaluran Air  Buangan Domestik Di Kecamatan Jambi Timur
Pembagian Wilayah Layanan Perzona pada Peta Perencanaan Proyeksi Penduduk, Proyeksi Kebutuhan Air Bersih dan Mengitung Debit Limbah Cair

## ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM(STUDI KASUS KECAMATAN JAMBI TIMUR KOTA JAMBI)
ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM
daerah  permukiman,  perdagangan,  perkantoran,  dan  industry, bersama – sama dengan air tanah, air permukaan dan air hujan yang mungkin ada.
Air  limbah  sebagai  sumber  pencemar  dapat  berasal  dari  berbagai  sumber yang  pada  umumnya  karena  hasil  perbuatan  manusia  dan  kemajuan  teknologi. Sumber – sumber  air  limbah  tersebut  dibedakan  menjadi, 1). Air  limbah  rumah tangga  (domestic  wasted  water),  air  limbah  dari  permukiman ini  umumnya mempunyai komposisi yang terdiri atas ekskreta(tinja dan urin), air bekas cucian dapur dan kamar mandi, dimana sebagian besar merupakan bahan organik. 2). Air limbah kotapraja (municipal wasted water), air limbah ini umumnya berasal dari daerah  perkotaan,  perdagangan,  sekolah,  tempat – tempat  ibadah  dan  tempat – tempat  umum  lainnya  seperti  hotel dan restoran.  3). Air  limbah  industri (Industrial  wasted  water),  air  limbah  yang  berasal  dari  berbagai  jenis  industri akibat  proses  produksi  ini  pada  umumnya  lebih  sulit  dalam  pengolahannya  serta mempunyai variasi yang luas menurut (Sugiharto,1987:3).

## Sistem Pengolahan Air Buangan
Menurut  Departemen  Permukiman  dan  Prasarana  Wilayah,  Pekerjaan Umum, 2003.  Hal  yang  perlu  diperhatikan  dan  dipertimbangkan  dalam perencanaan  desain  suatu  sistem  penyaluran  air  buangan meliputi    1). Sistem perpipaan  merupakan  saluran  yang  tertutup,  sehingga  terhindar  dari  gangguan terhadap  lingkungan  di  sekitarnya  dan  saluran  tidak  terganggu  oleh  kegiatan  di sekitarnya,  2). Air  bekas dibuang  dari  pemukiman  penduduk  agar  tidak mengganggu  keindahan  dan  kesehatan  lingkungan  yang  ditimbulkan  oleh  proses penguraian  maupun  lalat  dan  binatang  lain  yang  mungkin  hidup  sehingga  harus disalurkan  ke  pengolahan,  3). Waktu  pengaliran  air  buangan dari  titik  terjauh  ke lokasi  pengolahan  tidak  boleh  lebih  dari  18  jam  untuk  menghindari  terjadinya proses  penguraian  dalam  saluran,  4). Penyaluran  air  buangan  dilakukan  dengan cara  gravitasi  dalam  saluran  tidak  bertekanan,  5). Jaringan  sistem  pengumpul harus melayani semua daerah pelayanan
Sistem pengelolaan air limbah setempat (On Site System), merupakan sistem pengelolaan dimana fasilitas pengolahan air limbah berada dalam persil atau batas tanah  yang  dimiliki sistem  setempat  merupakan  sistem  penyaluran  air  buangan

## ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM(STUDI KASUS KECAMATAN JAMBI TIMUR KOTA JAMBI)
yang dialirkan ke dalam suatu tempat penampungan seperti tangki septik sebagai tempat  pengolahan. sistem  ini  biasanya  digunakan  dalam  skala  kecil,  tetapi  ada juga  yang  digunakan  dalam  skala  besar  (WC  Umum).  Sistem  ini  biasanya digunakan pada daerah yang tidak ada riol kota.Kriteria perencanaan untuk sistem setempat  (on  site Sistem)  meliputi ;  kemampuan  ekonomi  rendah,  pemakaian  air kurang dari 120 liter/orang/hari, jumlah penduduk yang terlayani kurang dari 200 jiwa/ha,  pendapatan  ekonomi  penduduk  rendah,  persyaratan  badan  air  penerima rendah.
Sistem pengelolaan air limbah terpusat (Off Site  System), Sistem pengelolaan  air limbah terpusat adalah sistem pengelolaan air limbah dengan menggunakan suatu sistem jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat  untuk  selanjutnya  diolah.  Sistem  penyaluran  terpusat merupakan fasilitas sanitasi yang berada diluar persil. Contoh sistem ini adalah sistem penyaluran air limbah yang kemudian dibuang ke suatu tempat pembuangan (disposal site) yang aman dan pembuangan air limbah domestik di daerah kepadatan penduduk tinggi, kemiringan tanah di daerah tersebut > 1%, rumah yang sudah dilengkapi dengan tangki  septik  tetapi  tidak  mempunyai  cukup  lahan  untuk  bidang  resapan  atau bidang  resapan  tidak  efektif  atau  karena  permeabilitas  tanah  tidak  memenuhi syarat (Hardjosuprapto, 2000:5).
Menurut(Hardjosuprapto,  2000:9).Jaringan sistem pipa  pengumpul terpusat (Off Site System) terdiri atas 1). Conventional Sewer, merupakan jaringan penyaluran  air  limbah  domestik  yang  terdiri  dari  pipa  persil,  pipa  service,  pipa lateral  dan  pipa  induk.  Sistem  ini  melayani  daerah  pelayanan  yang  cukup  luas. Karena  pembangunan  sistem  penyaluran  secara  konvensional  merupakan  pilihan yang memerlukan  biaya  tinggi,  maka  hanya  cocok  bila  tidak  ada  pilihan  lain. Penerapan untuk sistem  ini untuk pusat kota dengan kepadatan tinggi, penduduk umumnya  menggunakan  air  tanah,  permeabilitas  tanah  rendah,  air  tanah  sudah tercemar  dan  lahan  terbatas,  dan  pendapatan  penduduk  tinggi  sehingga  mampu memikul  biaya  operasi  dan  pemeliharaan. 2). Shallow  Sewer, pada  prinsipnya sama  dengan conventional  sewer, hanya  pada  pemasangan  pipa  kemiringannya lebih landai daripada conventional sewer

## ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM(STUDI KASUS KECAMATAN JAMBI TIMUR KOTA JAMBI)
ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM
Gambar 2. Sistem Pembuangan Air Limbah Off-Site Sistem

## METODEPENELITIAN
Penelitian  dilaksanakan  di  Kecamatan  Jambi  Timur  Kota  Jambi,  dan  waktu penelitian  ini  berlangsung  selama 4(satu) bulan  pada  tanggal1 Aprilsampai dengan 1 Agustus tahun 2016. Adapun peta wilayah penelitian dapat dilihat pada gambar 3.
Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian Kecamatan Jambi Timur Adapun sumber data yang diperlukan merupakan data primer dan skunder, adapun data primer meliputi, jumlah proyeksi penduduk 20 tahun kedepan, jumlah penduduk  yang akan dilayani berdasarkan pembagian wilayah layanan, kuantitas air buangan pada 20 tahun kedepan berdasarkan kebutuhan air bersih dan respon

## ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM(STUDI KASUS KECAMATAN JAMBI TIMUR KOTA JAMBI)
ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM
penduduk  sekitar  terhadap  pembangunan  jaringan  penyaluran  air  buangan.  Dan untuk  data  skunder  meliputi,  peta  Topografi,  data  jumlah  penduduk,  peta kepadatan penduduk, data luas wilayah Kecamatan dan peta Administrasi.Pengumpulan data yang digunakan survei lapangan, data peta lokasi dan  jumlah  penduduk  untuk  menentukan  jumlah  limbah  yang  dihasilkan  dan pemakaian  air  bersih  domestik  dan  non  domestik  dan peta  lokasi  wilayah perencanaan, peta administrasi, peta topografi dan data fasilitas umum.
Metode  yang  digunakan  untuk  menganalisis  data  pada  suatu  analisa penelitian yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian data tersebut diolah dalam suatu  perhitungan  untuk  memperoleh  hasil  penelitian  yang  selanjutnya  akan diambil kesimpulan dari tujuan penulisan ini. Adapun cara analisis penelitian ini adalah :
1. Kebutuhan  air  bersih  dihitung  berdasarkan  jumlah  pemakaian  air  yang  telah diproyeksikan  untuk  20  tahun  mendatang  dan  kebutuhan  rata-rata  setiap pemakaian  setelah ditambah  20%  sebagai  faktor  kehilangan  air  (kebocoran), kebutuhan  total  dipakai  untuk  mengecek  apakah  sumber  air  dipilih  dapat digunakan  dengan  perhitungan  sebagai  berikut,  menurut  Departemen Pekerjaan  Umum,  Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya.  1996  tentang  Analisis Kebutuhan Air Bersih :
a. Hitung  kebutuhan  air  bersih  dengan  mengkalikan  jumlah  jiwa  yang  akan dilayani  sesuai  dengan  tahun  perencanaan  (P)  dikali  kebutuhan  air perorang  perhari  (q)  dikali  faktor  hari  maksimum  (Hardjosuprapto 2000:10)
(f md =1.05- 1.15) ……………………………………………………….. (1 )
Q = P x q         Q md = Q x f md
b. Hitung  kebutuhan  total  air  bersih  (Qt)  dengan  faktor  kehilangan  air  20% dengan persamaan = Qt = Q md x 100/80

## ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM(STUDI KASUS KECAMATAN JAMBI TIMUR KOTA JAMBI)
ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM
2. Merencanakan  dan  mengetahui  besaran debit  air  limbah  buangan  domesik dengan metode rumus sebagai berikut, Menurut (Hardjosuprapt o 2000:10) :
Qmd = fp. Qab ......................................................................  (2) Dimana : Qmd = debit hari maksimum (l/dt) Fp = faktor peak Qab = debit air buangan rata-rata (l/dt) P = jumlah penduduk dalam ribuan (jiwa)
3. Menghitung proyeksi penduduk dalam 20 tahun kedepan di kecamatan Jambi Timur  dengan  mengunakan  Metode  eksponensial, Jika  metode  yang digunakan  adalah  metode  eksponensial,  maka  pertambahan  penduduk  dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :
lnPt=lnPi+Kg(tf – ti)    .................................................................(3)
Kg = ti tf pi pf   ln ln Dimana :
Pt = jumlah penduduk akhir tahun proyeksi Pi = jumlah penduduk awal tahun proyeksi Kg = konstanta geometrik
tf - ti   = jumlah tahun proyeksi
4. Merencanakan  pemilihan  daerah  layanan  mengunakan  sistem Perhitungan Kuantitas  air  buangan  yang  dihasilkan  tiap  blok.  Menurut  (Azimah  dan Marsono, 2014)
5. Pola jalur jaringan pemasangan perpipaan pada sistem penyaluran air buangan domestik  dengan  menggunakan  pola  Zona, dengan  pertimbangan  topografi, jaringan jalan, serta perlintasan sungai. Jalur perpipaan di buat tegak lurus

## ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM(STUDI KASUS KECAMATAN JAMBI TIMUR KOTA JAMBI)
ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM
PENGOLAHAN DAN

## METODE ANALISIS DATA
HASIL

## PERHITUNGAN
GAMBAR SISTEM JARINGAN
PENYALURAN AIR
BUANGAN DOMESTIK OFF
SITE SISTEM

## 3.3. Tahapan penelitian
Gambar 4.Tahapan Perencanan penyaluran Air Buangan

## HASIL DAN PEMBAHASAN Proyeksi Penduduk dengan Persamaan Eksponensial
Hasil  perhitungan  proyeksi  penduduk  Kecamatan Jambi  Timur  pada perencanaan tahun 2033 dengan menggunakan metode eksponensial, pertumbuhan penduduk Kecamatan Jambi Timur meningkat setiap tahun proyeksi laju  pertumbuhan  penduduk  sebesar 0,35 %  setiap  tahun dengan  kepadatan
MULAI

## PENGAMBILAN DATA
PREMIER SEKUNDER
A. PETA ADMINISTRASI
B. DATA KEPENDUDUKAN
C. DATA FASILITAS UMUM D. PETA TOPOGRAFI E. PETA WILAYAH
PERENCANAAN
A. DATA OBSERVASI LAPANGAN B. DATA HASIL PERHITUNGAN C. DESAIN PETA JARINGAN PIPA

## SELASAI

## STUDI LITERATUR
- Menentukan area layanan - Menghitung jumlah penduduk dan proyeksi penduduk 20 tahun kedepan - Menghitung kebutuhan air bersih domestik dan non domestik - Menghitung debit air buangan

## ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM(STUDI KASUS KECAMATAN JAMBI TIMUR KOTA JAMBI)
ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM
penduduk sebesar 3,9448 jiwa/km 2 . Jumlah penduduk tahun 2013 sebesar 79.906 jiwa  dan  meningkat  sebanyak 86.598 jiwa  pada  tahun  2033. Adapun  hasil proyeksi penduduk disajikan pada grafik 1
:
Grafik.1. Proyeksi Jumlah Penduduk Kecamatan Jambi Timur Tahun 2013-2033 Grafik 1.  dapat  dilihat  bahwa  pertumbuhan  penduduk  dari  tahun  2013 sampai 2033 meningkat, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Tahun  2013  dari  jumlah  penduduk  sebanyak 81157  jiwa  menjadi  sebanyak  81421  jiwa  pada  tahun 2014.  Jumlah  penduduk setiap tahun naik sebanyak 264 jiwa/tahun. Kenaikan jumlah penduduk dari tahun 2013 sampai 2033 sebanyak 86598 jiwa, data tersebut bahwa perencanaan untuk penyediaan kebutuhan air bersih harus ditingkatkan setiap tahunnya.
Tabel 1. Proyeksi Jumlah Penduduk Kecamatan Jambi Timur Tahun 2013-2033
Tahun ∑ Penduduk Proyeksi Penduduk Tahun ∑ Penduduk Proyeksi Penduduk 2013 79906 81157 2024 84106 2014 81421 2025 84379 2015 81685 2026 84653 2016 81951 2027 84928 2017 82217 2028 85204

## ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM(STUDI KASUS KECAMATAN JAMBI TIMUR KOTA JAMBI)
ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM
penduduk sebesar 3,9448 jiwa/km 2 . Jumlah penduduk tahun 2013 sebesar 79.906 jiwa  dan  meningkat  sebanyak 86.598 jiwa  pada  tahun  2033. Adapun  hasil proyeksi penduduk disajikan pada grafik 1
:
Grafik.1. Proyeksi Jumlah Penduduk Kecamatan Jambi Timur Tahun 2013-2033
Grafik 1.  dapat  dilihat  bahwa  pertumbuhan  penduduk  dari  tahun  2013 sampai 2033 meningkat, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Tahun  2013  dari  jumlah  penduduk  sebanyak 81157  jiwa  menjadi  sebanyak  81421  jiwa  pada  tahun 2014.  Jumlah  penduduk setiap tahun naik sebanyak 264 jiwa/tahun. Kenaikan jumlah penduduk dari tahun 2013 sampai 2033 sebanyak 86598 jiwa, data tersebut bahwa perencanaan untuk penyediaan kebutuhan air bersih harus ditingkatkan setiap tahunnya.
Tabel 1. Proyeksi Jumlah Penduduk Kecamatan Jambi Timur Tahun 2013-2033
Tahun ∑ Penduduk Proyeksi Penduduk Tahun ∑ Penduduk Proyeksi Penduduk 2013 79906 81157 2024 84106 2014 81421 2025 84379 2015 81685 2026 84653 2016 81951 2027 84928 2017 82217 2028 85204

## ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM(STUDI KASUS KECAMATAN JAMBI TIMUR KOTA JAMBI)
ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM
penduduk sebesar 3,9448 jiwa/km 2 . Jumlah penduduk tahun 2013 sebesar 79.906 jiwa  dan  meningkat  sebanyak 86.598 jiwa  pada  tahun  2033. Adapun  hasil proyeksi penduduk disajikan pada grafik 1
:
Grafik.1. Proyeksi Jumlah Penduduk Kecamatan Jambi Timur Tahun 2013-2033
Grafik 1.  dapat  dilihat  bahwa  pertumbuhan  penduduk  dari  tahun  2013 sampai 2033 meningkat, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Tahun  2013  dari  jumlah  penduduk  sebanyak 81157  jiwa  menjadi  sebanyak  81421  jiwa  pada  tahun 2014.  Jumlah  penduduk setiap tahun naik sebanyak 264 jiwa/tahun. Kenaikan jumlah penduduk dari tahun 2013 sampai 2033 sebanyak 86598 jiwa, data tersebut bahwa perencanaan untuk penyediaan kebutuhan air bersih harus ditingkatkan setiap tahunnya.
Tabel 1. Proyeksi Jumlah Penduduk Kecamatan Jambi Timur Tahun 2013-2033
Tahun ∑ Penduduk Proyeksi Penduduk Tahun ∑ Penduduk Proyeksi Penduduk 2013 79906 81157 2024 84106 2014 81421 2025 84379 2015 81685 2026 84653 2016 81951 2027 84928 2017 82217 2028 85204

## ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM(STUDI KASUS KECAMATAN JAMBI TIMUR KOTA JAMBI)
ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM
2018 82484 2029 85481 2019 82752 2030 85759 2020 83021 2031 86038 2021 83291 2032 86317 2022 83562 2033 86598 2023 83833
Sumber : Hasil Perhitungan 2016

## Pembagian Wilayah Layanan
Pembagian  wilayah  layanan dilakukan  dikarena  topografi  daerah  studi tidak  datar  sehingga  tidak  dapat  dilakukan  penggabungan  sistem  perpipaan  air limbah  domestik.  Karena  perbedaan  elevasi  yang  berbeda  dari  blok  wilayah layanan maka perhitungan jalur sistem penyaluran air limbah dipisah dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel.2. Pembagian Wilayah Layanan Jaringan Air Buangan yang Dihasilkan
Tiap Blok No Nama Kelurahan Blok Luas Daerah layanan ( km 2 ) Jumlah Penduduk (jiwa) KebutuhanAir Bersih Domestik(liter/orang/detik) Volume air limbah (liter/orang/detik) 1 Payo Selincah A 4.47 12.253 13.61 10.88 2 Talang Banjar B 2.43 15.808 17.56 14.05 3 Budiman 4 Sulanjana 5 Tanjung Pinang C 1.69 18.279 20.31 16.24 6 Tanjung Sari 7 Rajawali D 3.74 19.550 21.72 17.37 8 Kasang 9 Kasang Jaya 10 Sijenjang E 7.88 4.232 4.70 3.76 Luas Total 20.21 64.29 51.42
Sumber : Hasil Perhitungan 2016

## ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM(STUDI KASUS KECAMATAN JAMBI TIMUR KOTA JAMBI)
ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM
Adapun  sistem Pembagian  Wilayah  Layanan  Jaringan  Air  Buangan di Kecamatan Jambi Timur dapat dilihat pada gambar 4.
Gambar 5.. Peta Sistem Pembagian Wilayah Blok Layanan Jaringan Air Buangan di Kecamatan Jambi Timur

## Desain Sistem Jaringan Penyaluran Air Limbah
Sistem  pengolahan  air  limbah  domestik  Kecamatan Jambi  Timur direncanakan menggunakan sistem  terpusat  (off  site),  yaitu  sistem  dimana air limbah dari seluruh daerah pelayanan dikumpulkan dalam saluran riol pengumpul, kemudian dialirkan ke dalam roil pusat menuju bangunan Pengolahan air buangan sebelum  dibuang  ke  badan  air  penerima. Dalam  perencanaan  ini  direncanakan menggunakan Separate  System,  dimana  air limbah  domestik  dan  air  hujan dialirkan  secara  terpisah melalui  saluran  atau  riol  yang  terpisah. Pertimbangan dalam  merencanakan  sistem  terpusat  (off  site)  adalah  karena  Kecamatan Jambi Timur termasuk daerah yang berpenduduk padat dan pada masa yang akan datang tidak mempunyai lahan lagi untuk pengolahan secara on site

## ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM(STUDI KASUS KECAMATAN JAMBI TIMUR KOTA JAMBI)
Perhitungan  sistem  penyaluran  air  buangan  domestik  diawali  dengan pembuatan blok layanan  pada  peta  Kecamatan  Jambi  Timur  sejumlah  lima  blok layanan.  Blok  layanan  dengan  kepadatan  tertinggi  sebesar  19550  jiwa/km2 terdapat  di  Kelurahan  Rajawali,  Kasang  dan  Kasang  Jaya.  Blok  layanan  dengan kepadatan  terendah  sebesar  4323  jiwakm2  di  Kelurahan  Sijenjang.  Sistem perpipaan  dibuat  mengikuti  jalan  dan  jaringan  PDAM  serta  sistem  pengaliran diusahakan  secara  gravitasi  sehingga  perencanaan  jaringan  perpipaan  harus memperhatikan kontur. Penyaluran air limbah diusahakan melalui jalur dan waktu air. Adapun desain Peta jaringan sistem penyaluran air buangan Kecamatan Jambi Timur disajikan pada gambar 5.
Gambar 6. Desain Peta jaringan sistem penyaluran air buangan di Kecamatan Jambi Timur

## Proyeksi Debit Air Limbah
Debit  air  limbah  yang  dihasilkan  akan  sangat  tergantung  pada  jenis kegiatan dari masing-masing sumber limbah, untuk mengetahui volume air limbah domestik  untuk  akhir  tahun  pada  studi  yang  dilakukan,  harus  dilakukan  terlebih dahulu proyeksi terhadap jumlah penduduk sampai 20 tahun kedepan. Pada awal tahun 2017di Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi. Adapun rekapitulasi proyeksi debit air buangan dapat disajikan pada tabel 3.

## ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM(STUDI KASUS KECAMATAN JAMBI TIMUR KOTA JAMBI)
ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM
Tabel 3. Rekapitulasi Total Proyeksi Debit Air Buangan
Tahun Domesik (lt/o/dtk) Non Domestik (lt/o/dtk) Infiltasi (m 3 /dtk) Total Debit Domestik dan Non Nomestik (m 3 /detik) 2017 113,82 4,430 0,0231 0,1182 2018 114,19 4,460 0,0232 0,1186 2019 114,56 4,480 0,0233 0,1190 2020 114,93 4,491 0,0233 0,1194 2021 115,30 4,511 0,0234 0,1198 2022 115,68 4,581 0,0235 0,1202 2023 116,05 4,601 0,0236 0,1206 2024 116,81 4,611 0,0237 0,1214 2025 117,19 4,642 0,0238 0,1218 2026 117,57 4,652 0,0239 0,1222 2027 117,95 4,712 0,0239 0,1226 2028 118,33 4,722 0,0240 0,1230 2029 118,72 4,742 0,0241 0,1234 2030 119,10 4,753 0,0242 0,1238 2031 119,49 4,763 0,0242 0,1242 2032 119,88 4,833 0,0243 0,1247 2033 120,27 4,853 0,0244 0,1251 2034 120,60 4,864 0,0245 0,1254 2035 121,27 4,874 0,0246 0,1261 2036 121,66 4,884 0,0247 0,1265 2037 122,20 4,964 0,0248 0,1271

## Sumber : Data Perhitungan 2015

## Desain Instalasi Pengolahan Air Limbah Domesti (IPAL) Domestik
Seluruh air limbah  yang dihasilkan dari kegiatan domestik  yaitu air limbah dapur,  air  limbah  kamar  mandi,  air  limbah  pencucian,  air  limbah wastafel,  air limbah  limpasan  dari  tangki  septik  tank  dan  limbah  lainnya  masuk  ke  instalasi pengolahan  air  limbah  dengan  mengalirkan  ke  bak  pemisah  lemak  atau  minyak diteruskan  ke  bak  ekualisasi  dilanjutkan  ke  pengendap  awal  dan  selanjutnya dialirkan  ke  bak  kontraktor  anerob  (biofilter  Anaerob)  dan  dialirkan  ke  bak pengendap  akhir  sehingga  bisa  dialirkan  ke  bak  kholirin  dan  bisa  dibuang kesaluran umum
Skema proses pengolahan air limbah domestik dapat dilihat pada gambar6.

## ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM(STUDI KASUS KECAMATAN JAMBI TIMUR KOTA JAMBI)
ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM
Gambar 7. Proses Pengolahan Air Limbah Domestik Rumah Tangga

## ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM(STUDI KASUS KECAMATAN JAMBI TIMUR KOTA JAMBI)

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari  hasildanpembahasan  serta  melihat  pada  tujuan  penelitian  ini  maka  didapat disimpulkan bahwa  perencanaan  saluran  air  buangan  dilakukan  dengan  mempertimbangkan kepadatan penduduk, volume air limbah yang dihasilkan dari aktifitas dari pemukiman rumah tangga sebesar 0,1182m 3 /detik tahun 2017 Sehingga pada tahun 2037jumlah total air limbah yang  dihasilkan  sebesar 0,1271m 3 /detik.Kebutuhan  air  bersih  untuk domestik  pada  tahun 2023 sebesar 96.05 liter/detik dan untuk non domestik sebesar 4,51 liter/detik. Untuk sistem jaringan dibuat mengikuti jalan negara dan blok layanan dengan kepadatan tertinggi sebesar 19550  jiwa/km 2 terdapat  di  Kelurahan  Rajawali,  Kasang  dan  Kasang  Jaya.  Blok  layanan dengan  kepadatan  terendah  sebesar  4323  jiwa/km 2 di  Kelurahan  Sijenjang dan Sedangkan pipa 200 mm digunakan pada saluran pipa induk yang menuju ke IPAL. Panjang pipa  yang dibutuhkan di wilayah zona A adalah 1650 meter, untuk wilayah zona B adalah  2460 meter, untuk  wilayah  zona  C  adalah  2492  meter,  untuk  wilayah  zona  D  adalah  1391  meter  dan untuk wilayah zona E adalah 3854 meter.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :
1. Untuk  menentukan  teknologi  pengelolaan  air  limbah  domestik  dengan off  site  sistem di Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi diperlukan kajian teknis sebab dalam penelitian ini lebih  diutamakan  partisipasi  dan  kebijakan  pemerintah  daerahdalam peraturan  daerah tentang pengelolaan air limbah domestik.
2. Untuk  menjamin  keberhasilan  pengelolaan  air  limbah  domestik  maka  keterlibatan masyarakat serajak dari perencanaan sehingga oprasional mutlak harus dilakukan

## ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM(STUDI KASUS KECAMATAN JAMBI TIMUR KOTA JAMBI)

## DAFTAR PUSTAKA
Allen, K, dan Nura A. D. 2014. Perencanaan Sistem penyaluran Air Limbah Domestik Kota Bogor  Menggunakan  Air  Hujan  Unruk  debit  Penggelontoran.  Jurnal  Manusia  dan Lingkungan vol.22 No.1 (Institut Pertanian Bogor) IPB, Bogor.
Aristo,  D.A.  2004. Rejuvinasi  Peran Perencana  Dalam  Menghadapi  Era  Perencanaan Partisipatif  “Sebuah  Tahapan  Awal  dalam  Pembentukan  Kultur  Masyarakat Partisipatif” .  Disampaikan  Dalam  :  Seminar  Tahunan  ASPI  (Asosiasi  Sekolah Perencana  Indonesia)  Universitas  Brawijaya,  Malang  Juli  2004.  Teknik Planologi ITB. Bandung
Azimah,  U,  dan  Marsono  J.B    2014,  Jurnal  Perencanaan  SPAL  dan  IPAL  Komunal  di Kabupaten  Ngawi  (Studi  Kasus  Perumahan  Karangtengah  Prandon,  Perumahan Karangasri  danKelurahan  Karangtengah),  Teknik  Lingkungan,  FTSP,  Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Aulia N. H dan Eddy S.S.(2012) Sistem Penyaluran Air Limbah Domestik Komunal dengan Menggunakan  Simplified  sewerage  dan  Smallbore  Sewer.  Jurnal  Pufifikasi,  ITSN Surabaya
Badan Pusat Statistik Propinsi Jambi, 2013. Jambi Dalam Angka Tahun 2013,: BPS Provinsi Jambi
Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2013. Jambi Dalam Angka Tahun 2013,: BPS Kota Jambi
BLHD Provinsi, 2014, Data Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi 2014.

## Jambi
Departemen  Pemukiman  dan  Prasarana  Wilayah. 2003.  Pedoman  Pengelolaan  Air  Limbah Perkotaan. Jakarta
.
Departemen  PU,  Dirjen  Cipta  Karya  (1996),  Pedoman  Teknis  Pelaksanaan  Pembangunan Komponen Prasarana dan Sarana Dasar (PSD), Jakarta
Hardjosuprapto, M, (Moduto). 2000. Penyaluran Air Buangan Volume II. ITB : Bandung.
Hindarko, S., 2003, Mengolah Air Limbah : Supaya Tidak Mencemari Orang Lain, Penerbit ESHA, Jakarta.
Jogiyanto H.M. 1997, Sistem Informasi Berbasis Komputer,BPFE,  Yogyakarta
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Jakarta.
Kindler,J  and  C.S.  Russel,  1984.  Modeling  Water  Demands.Academic  Press Inc.London

## ANALISIS SISTEM PENYALURAN AIR BUANGAN DOMESTIK DENGAN OFF SITE SYSTEM(STUDI KASUS KECAMATAN JAMBI TIMUR KOTA JAMBI)
Khairuddin. 1992. Pembangunan Masyarakat. Tinjauan Aspek; Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan. Liberty. Yogyakarta.
Metcalf  dan  Eddy,  Inc.,  2004.  Wastewater  Engineering:  Treatment  and  Reuse,  4th  edition.: Mc Graw-Hill. New York
Rahmani,S,N  2008,    Pemilihan    Jalur    Alternatif    Penyaluran    Air    Buangan    Kecamatan Ujung  Berung – Kota  Bandung,  Fakultas  Teknik  Sipil    dan  Lingkungan  ITB, Banduang
Sa’id, G dan Intan, A.H. 2001. Manajemen Agribisnis. Ghalia Indonesia. Jakarta
Singarimbun,M. 1995. Metode Penelitian Survey. : PT. Pustaka LP3ES. Jakarta
Suriawiria,  U.  1996.  Air  Dalam  Kehidupan  dan  Lingkungan  yang  sehat.  Peneribit  Alumni Bandung
Sugiharto. 1987. Dasar-Dasar Pengelolaan Air Limbah. UI Press. Jakarta .
Sugiharto,  2001, Teknik Sampling, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Sudjarwo,  2001.  Teknik  Wawancara  dan Proses Data  untuk  Tujuan  Penelitian,  Gramedia Jakarta
Soedjono,  E.S,  2001.Diktat  Kuliah  :  Sistem  Penyaluran  Air  Buangan.  Jurusan  Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITS. Surabaya.
Tchobanoglous,  G.  dan  Burton,  F.L.  (1991),  Wastewater  Engineering:  Treatment, Disposal, and Reuse, McGraw-Hill Book Co., New York.
Puji,  R.W.  2014, Perencanaan  Pengolahan  Air  Limbah  System  Terpusat  di  Perumahan  PT. Pertamina  Unit  Pelayanan  III  Plaju,  Sumatera  Selatan,  Jurnal  Teknik  Sipil  dan Lingkungan Unsri, Palembang
Wilujeng, S, 2007, Pengantar Manajemen, Graha Ilmu, Yokyakarta
Widiana,  S,  2012  ,  Perencanaan  Teknis  Sistem  Penyaluran  dan  Pengolahan  Air  Buangan Domestik  (Studi  Kasus  :  Kelurahan  Bojongsalaman  Kecamatan  Semarang  Barat Kota Semarang). Teknik Lingkungan Undip Semarang