## Kajian Pemanfaatan Potensi Suhu Air Laut  Sebagai Sumber Energi Terbarukan Menghasilkan Energi Listrik
Sugeng Riyanto Program Studi Teknik Elektro, Universitas Borneo Tarakan Jl. Amal lama no 1, Indonesia sugeng.riyanto1972@yahoo.co.id/sazkya@borneo.ac.id/sugeng072.sr@gmail.com

## Abstrak
Tenaga  yang  dihasilkan  pada pompa  0,97 kj/kg,  entalpi  fluida  sebelum  dipompa  122,62  kj/kg,  entalpi  fluida  sesudah dipompa  123,86  kj/kg,  daya pompa air laut dingin 3200 Watt = 3,2 kW, daya pompa air laut hangat 980 Watt = 0,98 kW maka daya total pada pompa adalah 3200 Watt + 980 Watt = 4180 Watt atau 4.18 kW.Kerja yang dihasilkan oleh turbin adalah 93,56 kj/kg, perubahan entalpi uap air laut akan sama dengan kecepatan uap turbin 398,7 m/s. Maka daya yang dibangkitkan generator adalah 1,25 kW atau 1250 Watt.
Kata kunci: Kajian Pemanfatan, Pompa dan Generator  pada OTEC

## Abstract
Power generated at the pump 0.97 kj / kg, the enthalpy of the fluid before it is pumped 122.62 kj / kg, the enthalpy of the fluid pumped after 123.86 kj / kg, cold sea water pump power of 3200 Watts = 3.2 kW, power water pumps warm sea 980 Watt = 0.98 kW then the total power on the pump is 3200 Watt + 980 Watt = 4180 Watt or 4:18kW.Work produced by the turbine is 93.56 kJ / kg, steam enthalpy change sea water will be equal to the speed of the steam turbine 398.7 m / s. Then the generated power generator is 1,25 kW or 1250 Watt key: UtilizationStudy, Pumps and Generatorson OTEC

## 1. PENDAHULUAN
Energi  terbarukan  adalah  sumber  energi  yang berasal  dari  sumber  daya  alam    yang  secara kontinu  terus  menerus  selalu  ada,  Energi terbarukan  akan  menggantikan  energi  fosil  yang lambat  laun  akan  punah/habis  seperti  (minyak bumi,  gas  alam  dan  batubara).  Sumber  daya energi  tersebut  dapat  dikembangkan  dan dilakukan    dengan  aman  dan  tidak  mengancam kehidupan biota laut. Dimana sumber daya energi kelautan  merupakan  sumber  energi  terbarukan yang  berasal  dari  laut  dan  perairan.  Indonesia. Indoesia    adalah    negara  kepulauan  yang wilayahnya  sebagian  besar  adalah  laut,  selat  dan teluk.  Potensi  energi  kelautan  sangat  besar  di negara yang memiliki lautan yang luas. Beberapa sumber  daya  energi  kelautan,  seperti:  energi pasang  surut  air  laut,  gelombang  laut  (ombak), arus laut (arus bawah  laut) dan energi panas laut. Di  Indonesia,  semua  energi  kelautan  tersebut masih  dalam  tahap  penelitian,  sedangkan  di beberapa  Negara  (Eropa,  Amerika  Serikat, Kanada, Jepang, Korea, India dan Afrika) energi- energi  ini  sudah  dikembangkan.  Dari  energi terbarukan yang ada di Indonesia Ocean Thermal Energy  Conversion  (OTEC) merupakan  konversi
energi  panas  suhu  air  laut  menjadi  energi listrik memanfaatkan siklus perbedaan  suhu temperature  air  laut  dengan  suhu  laut kedalaman,  peraian  wilayah  pulau  tarakan dan  bunyu  adalah  daerah  yang  dilalui khatulistiwa dimana daerah tersebut menghasilkan perbedaan air suhu permukaan dan  air  suhu  kedalaman.  Pemanfaatan potensi  suhu  panas  air  laut  sebagai  sumber energi  terbarukan  menghasilkan  daya  pada pompa,  turbin  dan  generator  menghasilkan energi  listrik.  Beberapa  hal  yang  akan dilakukan dalam penelitian yakni Perhitungan daya turbin dan daya pompa dan daya  generator.Lokasi  penelitian  adalah  di wilayah  Indonesia  Tengah  (khususnya perairan  wilayah  Tarakan  dan  Bunyu)  dan data yang dipakai adalah data sekunder.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Potensi  energi  air  laut  belum  banyak diketahui masyarakat pada umumnya  adalah sebagai  potensi  energi  baru  terbarukan dimana  potensi  suhu  air  laut  dan  samudra dapat menghasilkan energi listrik. Dalam hal banyak  negara  maju  melakukan  penelitian dan  pengembangan  potensi  energi  baru
terbarukan  guna  untuk  menghasilkan  energi listrik.
Ada  beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan diantaranya adalah: Calvin E. J. Mamahit , (2011) Pengembangan  Konversi  Energi  Panas  Laut Development  Of  Ocean  Thermal  Energy Conversion OTEC (Konversi Energi Panas  Laut) memiliki  potensi  dan  prospek  yang  sangat  baik untuk dikembangkan.
Putu  Yoga  Perdana,  Dadang  Karmen  (2012) Studi  Distribusi  Panas  Laut  Untuk Ocean Thermal  Energy  Conversion  (OTEC) ,  Untuk Perairan  Utara  Bali,  menghasilkan  suhu permukaan sebesar 30,30 0 C dan pada kedalaman 600m  mencapaisuhu  sebesar  6,40 0 C  dengan efisiensi  carnott  sebesar  0,788813,  dan  Untuk Perairan  Laut  Banda,  menghasilkan  suhu permukaan sebesar 31,20 0 C dan pada kedalaman 600m  mencapai  suhu  sebesar  7,30 0 C  dengan efisiensi carnott sebesar 0,766059. Nison Hastari  Raharjo,(2001) Studi Pemanfaatan Energi  Panas  Laut  dan  Gelombang  Laut  Untuk Sistem  Kelistrikan  di  Kabupaten  Karangasem Bali.  Dimana  sumber  energi  terbarukan khususnys  diindonesia  sangatlah  relevan  ditinjau dari sisi letak geografisnya  yang sebagiaan besar wilayahnya terdiri dari laut dan kepulauan.

## 2.1 Dasar Teori
Energi  Panas  Laut Thermal  Energy  Conversion (OTEC) adalah  pembangkit  listrik  dengan memanfaatkan perbedaan temperatur suhu air laut di  permukaan  dan  suhu  air  laut  dalam  dimana lautan yang meliputi dua pertiga luas permukaan bumi,  menerima  panas  yang  berasal  dari penyinaran  matahari.  Selain    dari  pada  itu,  air lautan  juga  menerima  panas  yang  berasal  dari panas  bumi  yaitu  magma,  yang  terletak  dibawah dasar  laut.  Energi  termal  ini  dapat  dimanfaatkan dengan  mengkonversinya  menjadi  energi  listrik dengan  suatu  teknologi  yang  disebut Ocean Thermal  Energy  Conversion  (OTEC), atau Konversi  Energi  Panas  Laut  (KEPL) .  Suatu jumlah energi yang besar yang diserap oleh lautan dalam bentuk panas yang berasal dari penyinaran matahari  dan  yang  berasal  dari  magma  yang terletak  dibawah  dasar  laut.  Suhu  permukaan  air laut disekitar garis khatulistiwa berkisar antara 25
sampai  30 0 C.  Selisih  suhu  ini  dapat dimanfaatkan  untuk  menjalankan  mesin penggerak  berdasar  prinsip  termodinamika, dengan mempergunakan suatu zat kerja yang mempunyai  titik  mendidih  yang  rendah; pada  dasarnya  mesin  penggerak  ini  dapat digunakan  untuk  pembangkitan  listrik.  Gas Fron    R-22  (CHCLF 2 ),  Amonia  (NH 3 )    dan gas  Propan  (C 3 H 6 )  mempunyai  titik mendidih  yang sangat rendah, yaitu antara  - 30  sampai  -50 0 C  pada  tekanan  atmosferik, dan +30 0 C pada tekanan antara 10 dan 12,5 kg/cm 2 . Gas-gas inilah yang prospektif untuk digunakan  zat  kerja  pada  konversi  panas laut.
Gambar 1 . Skema Prinsip Konversi Energi Panas Laut (KEPL)
Pada  gambar  1  memperlihatkan  prinsip konversi  energi  panas  laut  menjadi  energi listrik.  Air  hangat,  dengan  suhu  antara  25 dan  30 0 C  dibawa  ke  evaporator.  Bahan  zat kerja, Freon R-22, yang berada dalam bentuk cair,  dipanaskan  oleh  air  hangat  ini, mendidih,  dan  kemudian  menguap  menjadi gas  dengan  tekanan  sekitar  12  kg/cm 2 .  Gas dengan  tekanan  melalui  ke  turbin,  yang menggerakan  generator.  Gas  yang  telah dipakai setelah meninggalkan turbin, didinginkan dalam kondensator oleh air laut dingin, yang mempunyai suhu sekitar 5-7 0 C, sehingga  Fron  R-22  kem  bali  menjadi  cair. Siklus berulang setelah Fron R-22 yang cair dipompa  kembali  ke  dalam evaporator. Dengan  demikian  terdapat  suatu  siklus  dari medium,  dalam  hal  ini  Fron  R-22  dari
keadaan  cair  menjadi  gas  kembali  menjadi  cair dan seterusnya.
a. Kelebihan  dan  Kekurangan  Energi  Panas
Air Laut Menjadi Listrik
i. Kelebihan
Keuntungan  dari  teknologi Ocean  Thermal Energy  Conversion  (OTEC) ini  antara  lain adalah:
1. Sumber  daya  energi Ocean  Thermal Energy  Conversion  (OTEC) merupakan sumber terbarukan secara alamiah.
2. Tidak  ada  dampak  terhadap  lingkungan, bahkan dari sisi ekologi berdampak positif karena  akan  memperkaya  nutrisi  pada permukaan  air  laut.
3. Tidak  menghasilkan  gas  rumah  kaca ataupun limbah lainnya.
4. Tidak  membutuhkan  bahan  bakar  yang besar, biaya operasional relatif rendah
5. Produksi listrik stabil

## ii. Kekurangan
Biaya  investasi  awal Ocean  Thermal
Energy  Conversion  (OTEC) masih  terlalu mahal
2.2 Prinsip Kerja Ocean Thermal Energy Conversion(OTEC) Sistem power Ocean Thermal Energy Conversion ( OTEC) dapat dibagi kedalam dua kategori siklus tertutup  ( closed  cycle) dan  siklus  terbuka  ( open cycle) .Pada  siklus  tertutup  ( closed  cycle) ,  fluida kerja  ( working  fluid) di  pompa  ke  dalam evaporator setelah mengalami kondensasi.   Pada Siklus   terbuka  ( Open  cycle) merupakan  pelopor dari  variasi  siklus Ocean  Thermal  Energy Conversion  (OTEC), dimana  pada  siklus  terbuka ( Open  cycle) berhubungan    pada  penggunaan  air lautsebagai  fluida  kerja  ( working  fluid) .  Sebuah skema  di  bawah  merupakan  gambaran  umum komponen-komponenyang  ada  di  model Ocean Thermal  Energy  Conversion  (OTEC) siklus terbuka.  Siklus  tersebut  merupakan  dasar  dari siklus  Rankine    yang  mengkonversienergi  panas ( thermalenergy )  dari  air  hangat  permukaan menjadi  energi  listrik.  Dalam  siklusnya,  air  laut yang hangat dilewatkan kedalam ruang evaporasi,
dimana  bagian  dari  air  laut  di  konversi  ke dalam  uap  bertekanan  rendah.  Uapnya kemudian dilewatkan melalui turbin, dimana mengekstraksi  energi,  lalu  kemudian  keluar kedalam  kondensor.  Sebaliknya,  air  yang mengalami  kondensasi  dapat  digunakan sebagai  desalinisasi  air  karena  tidak dikembalikan kedalam evaporator.
Gambar 2 Ocean Thermal Energy Conversion ( OTEC )siklus terbuka( open cycle ) (Sumber: Renewable Energy from the Ocean, Oxford)
Gambar 3 Ocean Thermal Energy Conversion ( OTEC )siklus tertutup ( closed cycle) (Sumber: Renewable Energy from the Ocean, Oxford )
Siklus  Tertutup (Closed  cycle) merupakan proses  dimana  heat  digunakan  untuk mengevaporasikan fluida pada tekanan yang tetap  di  dalam  sebuah  tangki  pemanas  atau evaporator ,  dimana  uap  masuk  ke  piston mesin atau turbin dan berekspansi melakukan  kerja.  Uap  keluar  kemudian masuk  ke  dalam  suatu  wadah  dimana  heat ditransfer  dari  uap  ke  cairan  pendingin, menyebabkan  uap  terkondensasi  menjadi cair lalu cairan tersebut dipompa kembali ke dalam evaporator  untuk melengkapi siklus.
Gambar 4 Siklus Rankine yang diterapkan pada Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) (Sumber: Renewable Energy from the Ocean, Oxford)
Siklus  Rankine  pada  gambar.4  menunjukkan perbedaan tekanan dan suhu dari waktu ke waktu pada saat berlangsungnya sistem Ocean Thermal Energy  Conversion  (OTEC), dimana  fluida  kerja ( working fluid) yang mengalir ke evaporator akan di  evaporasikanter  lebih  dahulu  hingga  suhu  dan tekanan  tertentu  sehingga  dapat  menggerakkan turbin lalu dialirkan kembali kekondensator untuk dijadikan  cair  kembali  dengan  suhu  dan  tekanan yang telah diatur [4]

## 2.3 Pompa
Pompa  adalah  suatu  alat  atau  mesin  yang digunakan  untuk  memindahkan  cairan  dari  suatu tempat  ke  tempat  yang  lain  melalui  suatu  media perpipaan dengan cara menambahkan energi pada cairan  yang  dipindahkan  dan  berlangsung  secara terus menerus. dengan:
Mpa P Mpa P kg m v 101325 , 0 074045 , 1 / 001004 , 0 1 2 3    Maka daya pada pompa menghasilkan.
) ( . 1 2 P P v
W ps   .............................. (2.1)
Jika  efisiensi  pompa  80%  untuk  mengerakan pompa.
 ps p W
W 
....................................... (2.2)
Entalpi fluida sebelum dipompa (h 1 )
) ( . 1 2 1 P P v ha h    ........................... (2.3) Entalpi fluida setelah dipompa (h 2 )
p W h h   1 2 ....................................... (2.4) Temperatur sebelum masuk keevaporator (T)
£ ) ( 1 2 ps p W W T T   
........................... (2.5)
dengan:
T 1 = Temperatur permukaan air laut (26,7 o C sampai  30,2 o C  diambil  dari  penelitian sebelumnya)
T 2 = Temperatur sebelum melalui evaporator .
£  = Panas jenis air laut (4,186 kj/kg) Maka Keadaan uap jenuh 26,7 o C dengan  h 3 = 2547,2 kj/kg h f = 54,6 kj/kg h fg = 2470,7 kj/kg Perhitungan daya pompa air laut dingin
g V D f Q P . 2 . . . . 8 , 9 2 1   ............................ (2.6)
dengan:
g  =  percepatan  gravitasi  bumi (m/detik) Q  = debit air laut (m 3 /detik) f   = faktor gesekan ℓ   = panjang pipa (m) D  = diameter pipa (m) V 2 =  kecepatan  air  laut  dalam  pipa (m/s)
Perhitungan daya pompa air laut hangat
g V D f Q P . 2 . . . . 8 , 9 2 2   ............................ (2.7)
dengan: g   : percepatan gravitasi bumi (m/detik) Q  : debit air laut (m 3 /detik) f   : faktor gesekan ℓ  : panjang pipa (m) D  : diameter pipa (m) V 2 :kecepatan air laut dalam pipa (m/s) Total daya pompa air laut dingin dan hangat
2 1 P P P total   ..................................... (2.8)
dengan:
P total : pompa air laut dingin dan hangat P 1 : pompa air laut dingin P 2 = pompa air laut hangat

## 2.4 Turbin
Turbin  Uap  adalah  salah  satu  komponen  dasar dalam  pembangkit  listrik  tenaga  uap.  Dimana komponen  utama  dari  sistem  tersebut  yaitu  : Ketel,  kondensor,  pompa  air  ketel,  dan  turbin. Turbin  Uap  yang  berfungsi  sebagai  fluida  kerja dihasilkan  oleh  katel  uap,  yaitu  suatu  alat  yang berfungsi untuk mengubah air menjadi uap. Kerja yang dihasilkan oleh turbin adalah
4 3 s ts h h
W   ........................................ (2.9) efisiensi turbin 85%
 . ts t W W  .......................................... (2.10) Sehingga
t W h h . 3 4  ........................................ (2.11)
Efisensi siklus turbin
% 100 ) ( x Q W W g p t turbin g    ............... (2.12)
Perubahan entalpi uap air laut akan sama dengan kecepatan  tenaga  uap  yang  keluar  dari nozzle . Maka kecepatan uap untuk turbin adalah.
4 3 . 72 , 44 h h C
  ........................  (2.13)
Uap  yang diperlukan persatuan  waktu  mensuplai tenaga keturbin adalah.
) . ( . p t t m t W W P m  
..............................  (2.14)

## 2.5 Generator
Generator adalah suatu sistem yang menghasilkan tenaga  listrik  dengan  masukan  tenaga  mekanik. Generator  berfungsi  untuk  mengubah  tenaga mekanik  menjadi  tenaga listrik  yang mempunyai prinsip kerja.Pada listrik yang mempunyai prinsip kerja.  Pada  pembangkit  listrik  panas  laut digunakan  generator  arus  bolak-balik  (AC) dimana  generator  ini  akan  membangkitkan  daya sebesar  100  kW.  Jika  efisiensi  pada  generator tersebut  85%  maka  daya  yang  dibangkitkan generator tersebut adalah.
 out m P P  ......................................... (2.15)
Gambar 5. Peta Wilayah Indonesia
Gambar 6 . Peta Pulau Tarakan dan Pulau Bunyu

## 3. METODELOGI PENELITIAN
Konsep penelitian ini dalam bentuk diagram alir  seperti  pada  gambar  3.1.  Pada  diagram alir dijelaskan tentang konsep dari penelitian memberikan  gambaran  energi  terbarukan dengan suhu panas air laut sebagai pengganti bahan  bakar  fosil  yaitu  minyak,  gas  alam, batu bara dan lain-lainnya yang diperkirakan atau  diprediksi  akan  habis.  Maka  dari  itu energi terbarukan suhu panas air laut adalah solusi  untuk  mengatasi  kelangkaan  atau habisnya    bahan  bakar  yang  dapat diperbaharui  pada  tahun  yang  akan  datang. Didalam  penelitian  ini  difokuskan  pada energi terbarukan suhu panas air laut dimana suhu  panas  air  laut  adalah  sebagai  sumber energi  yang dapat diperbaharui tidak pernah punah  ataupun  habis  dan  menghitung  besar
daya  yang dihasilkan oleh turbin maupun pompa pada siklus. [1]
Energi Terbarukan Matahari / sun Angin / bayu Laut / sea Arus Laut Gelombang Laut Pasang Surut Air Laut Panas Laut (Ocean Thermal Energi Conversion) Turbin dan Pompa
Gambar 7. Diagram Alir Penelitian Energi Terbarukan

## a. Variabel Penelitian
Variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah turbin, pompa dan generator menghasilkan daya  listrik.

## b. Hipotesis
Hipotesis  dalam  penelitian  ini  bahwa  turbin, pompa dan generator melalui siklus menghasilkan daya listrik.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Pembahasan dan Analisis
Perairan  di  Indonesia  merupakan  perairan  yang termasuk  dalam  wilayah  kawasan  laut  tropis. Dimana perairan Indonesia menghasilkan potensi sumber panas air laut di Indonesia sangat banyak manfaatnya terutama dalam bidang sumber energi terbarukan  seperti Ocean  Thermal  Energy Conversion ( OTEC ). Pada gambar 4.1
menunjukan peta yang berisikan kondisi perairan laut di seluruh dunia
Gambar 8. Penyebaran  Panas Permukaan laut didunia (Sumber : Ocean Surface temperature ,NASA)
4.2 Pompa dengan: Mpa P Mpa P kg m v 101325 , 0 074045 , 1 / 001004 , 0 1 2 3    Daya pada pompa menghasilkan. 3 1 2 10 ) ( . P P v W ps   kg kj / 97 , 0 10 ) 101325 , 0 074045 , 1 ( 001004 , 0 3   
Jika efisiensi pompa 80% untuk mengerakan pompa.
 ps p W W  kg kj / 21 , 1 8 , 0 97 , 0  
Entalpi fluida sebelum dipompa (h 1 ) ha = 121,65
) ( . 1 2 1 P P v ha h    kg kj / 62 , 122 10 ) 101325 , 0 074045 , 1 ( 001004 , 0 65 , 121 3     Entalpi fluida setelah dipompa (h 2 )
p W h h   1 2 Temperatur sebelum masuk keevaporator (T) kg kj / 86 , 123 21 , 1 65 , 122   
£ ) ( 1 2 ps p W W T T   
dengan:
T 1 : Temperatur permukaan air laut (30,2 o C) T 2 : Temperatur sebelum melalui evaporator. £  : Panas jenis air laut (4,186 kj/kg)
C o 22 , 27 186 , 4 97 , 0 22 , 1 7 , 26    maka
Keadaan uap jenuh 26,7 o C dengan  h 3 = 2547,2 kj/kg h f = 54,6 kj/kg h fg = 2470,7 kj/kg
Perhitungan daya pompa air laut dingin
g V D f Q P . 2 . . . . 8 , 9 2 1  
dengan: g  :percepatan gravitasi bumi (m/detik) q  : debit air laut (m 3 /detik) f   : faktor gesekan ℓ   : panjang pipa (m) d  : diameter pipa (m) v 2 : kecepatan air laut dalam pipa (m/s) dengan :
g = 9,8 m/detik v = 1,004 m/detik f  = 0,05
ℓ = 100 meter d = 5 q = 6,52
             8 , 9 . 2 004 , 1 5 100 05 , 0 . 52 , 6 . 8 , 9 2 1 P = 3200 Watt = 3,2 kW
Perhitungan daya pompa air laut hangat
g V D f Q P . 2 . . . . 8 , 9 2 2  
dengan: g :percepatan gravitasi bumi (m/detik) q : debit air laut (m 3 /detik) f : faktor gesekan ℓ: panjang pipa (m)
d : diameter pipa (m) v 2 : kecepatan air laut dalam pipa (m/s)
dengan : g = 9,8 m/detik v = 1,004 m/detik f  = 0,05
ℓ = 30 meter d = 5 q = 6,52
             8 , 9 . 2 004 , 1 5 30 05 , 0 . 52 , 6 . 8 , 9 2 1 P
= 980 Watt = 0,98 kW
Total daya pompa air laut dingin dan hangat dengan:
P total : pompa air laut dingin dan hangat P 1 : pompa air laut dingin P 2 : pompa air laut hangat
2 1 P P P total   = 3200 Watt + 980 Watt
= 4180 Watt
= 3,2 kW + 0,98 kW
= 4,18 kW
Tabel. 4.1 Hasil Perhitungan Pompa padasiklus Ocean
Thermal Energy Conversion (OTEC) No POMPA 01  Daya pada pompa 0,97 kj/kg 02  Efisiensi pompa 80% 1,21 kj/kg 03  Entalpi fluida sebelum dipompa (h1) 122,62 kj/kg 04  Entalpi fluida setelah dipompa (h2) 123,86 kj/kg 05  Temperatur sebelum masuk keevaporator (T) 27,22 o C 06  Perhitungan daya pompa air laut dingin 3200 Watt = 3,2 kW 07  Perhitungan daya pompa air laut hangat 980 Watt = 0,98 kW 08  Total daya pompa air laut dingin dan hangat 4180 Watt = 4,18 kW Sumber hasil perhitungan

## 4.3 Turbin
Kerja yang dihasilkan oleh turbin adalah
4 3 s ts h h W   kg kj kg kj kg kj / 56 , 93 / 64 , 2453 / 2 , 2547   
efisiensi turbin 85%  . ts t W W  kg kj / 52 , 79 85 , 0 . 56 , 93   Sehingga entalpi fluida t W h h   . 3 4 kg kj kg kj kg kj / 68 , 2467 / 52 , 79 / 2 , 2547
  

## Efisensi siklus turbin
% 100 ) ( x Q W W g p t turbin g    % 23 , 3 % 100 3 , 2423 97 , 0 52 , 79
   x
Perubahan entalpi uap air laut akan sama dengan kecepatan  tenaga  uap  yang  keluar  dari nozzle . Maka kecepatan uap untuk turbin adalah.
4 3 . 72 , 44 h h C   68 , 2467 2 , 2547 . 72 , 44   = 398,7 m/detik Uap  yang diperlukan persatuan waktu  mensuplai daya keturbin adalah.
) . ( . p t t m t W W P m   kg kj / 77 , 18 ) 22 , 1 56 , 79 ( 8 , 0 47 , 1176
  
Tabel4.2  Hasil  Perhitungan  Turbin  padasiklus Ocean Thermal   Energy Conversion (OTEC) No TURBIN 01 Kerja yang dihasilkan oleh turbin 93,54 kj/kg 02 Efisiensi turbin 85% 79,56 kj/kg 03 Entalpi fluida (h 4 ) 2467,68 kj/kg 04 Efisensi siklus turbin 2,23 % 05 Kecepatan uap untuk turbin 398,7 m/detik 06 Uap yang diperlukan persatuan waktu mensuplai daya keturbin 18,77 kj/kg Sumber hasil perhitungan

## 4.4 Generator
Pembangkit listrik panas laut digunakan generator arus bolak-balik (AC) dimana generator ini akan membangkitkan  daya  sebesar  100  kW.  Jika
efisiensi  pada  generator  tersebut  85%  maka daya  yang  dibangkitkan  generator  tersebut adalah.
 out m P P  kW 25 , 1 85 , 0 100   Tabel 4.4 Hasil Perhitungan daya pada Generator siklus Ocean Thermal   Energy Conversion (OTEC) No Generator 01 Daya yang dibangkitkan pada generator (P m ) 1,25 kW = 1250 Watt Sumber hasil perhitungan

## 5. KESIMPULAN
Dari  hasil  analisis  data  didapat bahwa:
a) Daya  pada  pompa  0,97  kj/kg,  entalpi fluida  sebelum  dipompa  122,62  kj/kg, entalpi  fluida  sesudah  dipompa  123,86 kj/kg,  daya  pompa  air  laut  dingin  3200 Watt  =  3,2  kW,  daya  pompa  air  laut hangat 980 Watt = 0,98 kW, maka daya total  pada  pompa  air  laut  dingin  dan hangat  adalah 3200 Watt + 980 Watt = 4180 Watt atau 4.18 kW. b) Kerja yang dihasilkan oleh turbin adalah 93,56  kj/kg,  Efisiensi  turbin  85% 79,56  kj/kg,  Entalpi  fluida  (h4) 2467,68  kj/kg,  Efisensi  siklus  turbin
2,23  %,  perubahan  entalpi  uap  air  laut akan sama dengan kecepatan uap turbin 398,7  m/s.  Uap  yang  diperlukan persatuan waktu mensuplai daya keturbin 18,77 kj/kg
c) Daya  yang  dibangkitkan  generator adalah 1,25 kW atau 1250 Watt.
Dari  hasil  kajian  ini  maka  untuk  energi terbarukan  khususnya  energi  panas  suhu  air laut  tidak  layak  untuk  dibangun,  karena investasi  yang  sangat  besar  dan  daya  yang dihasilkan kecil. Kajian selanjutnya akan menghitung seberapa  besar  daya  yang  dihasilkan  dari pasang  surut  air  laut  wilayah  diperairan
Tarakan  dan  Bunyu  menghasilkan  energi terbarukan.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH
T erima  kasih  kepada  semua  pihak  yang  telah terlibat dalam penelitian ini, Program Studi Teknik Elektro,  Universitas  Borneo  Tarakan  yang  telah mendukung penelitian  ini  sehingga  dapat menyelesaikanya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Kadir  Abdul  1995,  Energi  :  sumber  daya, inovasi,  tenaga  listrik  dan  potensi ekonomis,  edisi  kedua,  cetakan  pertama 1995.
[2] General  Elektric,  1983. Close  cycleOTEC power  plan  final  report,  General  Electric Co, Schenectady, N.Y.
[3] Rahmat,Y,2008.OTEC: Ocean  Thermal Energi  Conversion  (OTEC) ,  Institut Teknologi Bandung, Press, Bandung.
[4] Avery,W.H.  and  Wu  Chih,  1994.  Renewable Energi From the Ocean: a guide to OTEC. Oxfoed University Press.Inc. New York.
[5] Majalah  Energi  dan  Listrik  Volume  X  no.  3 Pemberdayaan Potensi Panas Laut Sebagai  Sumber  Daya  Ketenaga  listrikan
Pulau Ambon 1-9 September 2000