## Evaluasi Sistem Proteksi Listrik Kantor Bupati Landak

## Ya’ Suharnoto
Program Studi Teknik Elektro Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura email : harya21suharnoto@yahoo.co.id
Abstract- Electrical protection systems in Landak Regent office is inadequate and not well integrated. The analysis shows  that  external  protection  of  Landak  Regent  office consisting  of  a  single  lightning  rod  installed  on  the building, has not been able to protect whole of the office building.  Landak  Regent  office  building  length  is  161,50 meters,  while  the  calculation  of  lightning  protection radius  obtained  by  73,46  meters.  The  results  shows  that there is part of Regent office building that have not been protected by the lightning rod or outside the cone incline of  7,29  meters  on  the  left  side  and  7,29  meters  on  the right  side,  so  we  need  to  add  another  electrostatic lightning  rod  by  changing  the  electrostatic lightning  rod installation  position  on  the  edge  of  the  left  side  and  the right  side  of  the  building  or  increase  the  height  of  the lightning  rod.  Lightning  rod  conductor  installed  on Landak  Regent  office  was  meet  the  standart  of  PUIL Indonesia  published  in  the  year  2000  and  meet  the standard of PUIPP Indonesia which using BC 50 copper wire without insulation.
The g rounding resistance value is 7,8 Ω, so that  can be  declared  not  good.  Solution  for  a  small  grounding resistance  value  is  by  increasing  the  depth  of  the  earth electrode,  increasing  the  number  of  electrodes  and parallelize those electrode implanted. Internal protection in  the  form  of  overvoltage  protection  on  the  computer network  (LAN)  LPSE  room  currently  not  ideal,  because the  protection  which  installed  only  using  UPS.  To improve the reliability of lightning protection at computer network (LAN)  LPSE room, overvoltage arresters should be installed in the line before it goes into the equipment.
Keywords:  Lightning,  External  Protection,  Internal Protection, Protection Radius

## 1. Pendahuluan
Bangunan  gedung  bertingkat  rawan  terhadap gangguan secara mekanik dan gangguan alam. Gangguan alam  yang  sering  terjadi  adalah  sambaran  petir.  Hari guruh  di  Indonesia rata-rata  pertahun  sangat tinggi  (100- 200  hari  pertahun)  dengan  kerapatan  sambaran  petir sangat  besar  yaitu  12/km 2 /tahun  dan  energi  yang dihasilkan  oleh  satu  sambaran  petir  mencapai  55  KWh. Statistik menunjukkan bahwa besaran arus petir umumnya sekitar 30 – 80 kA dan pernah juga terdeteksi sampai 300 kA[7].
Efek  dari  sambaran  petir  langsung  dapat  terlihat  tetapi efek sekunder yang diakibatkan oleh samparan petir tidak dapat dilihat secara langsung, efek ini berupa gelombang elektromagnetis  yang  menimbulkan spike/transient  over voltage. yang dapat merusak peralatan elektronik di dalam gedung.  Untuk  mengatasi  bahaya  sambaran  petir  secara langsung maupun  tidak  langsung  perlu  diterapkan  sistem proteksi  listrik  yang  memadai  dan  terintegrasi  pada bangunan, peralatan dan instalasi[5].
Kantor Bupati Landak merupakan pusat pemerintahan  yang  memiliki  arsitektur  atau  ciri  khas Kabupaten  Landak  dan  merupakan  gedung  yang  cukup tinggi,  sehingga  perlu  memiliki  sistem  proteksi  listrik yang  memadai  dan  terintegrasi  dengan  baik  terhadap bahaya sambaran petir.
Memperhatikan  kondisi-kondisi  di  atas  maka  perlu adanya  evaluasi  sistem  proteksi  listrik  kantor  Bupati Landak  yang  meliputi  proteksi  eksternal  dan  proteksi internal  sehingga  dapat  diketahui  apakah  sistem  proteksi listrik kantor Bupati Landak sudah baik atau belum untuk mengatasi bahaya sambaran petir.

## 2. Tinjauan Pustaka
2.1    Petir
Petir merupakan proses alam yang terjadi di atmosfir bumi pada waktu hujan (thunderstorm) . Jenis awan yang dapat  mengakibatkan  petir  adalah  awan cumulonimbus yaitu terjadi karena pemisahan muatan (polarisasi) akibat adanya angin keras yang mendorong awan lebih tinggi[7]. Awan cumulonimbus ini terbentuk dalam atmosfir dengan kondisi  tidak  tetap[8].  Muatan-muatan  tersebut  akan terkonsentrasi  di  dalam  awan  atau  bagian  dari  awan  dan muatan  yang  berlawanan  akan  timbul  pada  permukaan tanah  di  bawahnya.  Jika  muatan  bertambah,  beda potensial  antara  awan  dan  tanah  akan  naik,  maka  kuat medan  listrik  di  udara  pun  akan  meningkat.  Jika  kuat medan  listrik  ini  melebihi  kekuatan  dielektrik  diantara awan-awan tersebut, maka akan terjadi pelepasan muatan petir[5].

## 2.2   Kepadatan Sambaran Petir
Kepadatan  sambaran  petir  didefinisikan  sebagai jumlah sambaran petir yang terjadi persatuan luas selama selang  waktu  tertentu.  Secara  umum  dapat  disimpulkan bahwa  maksimum  kepadatan  sambaran  petir  di  dunia akan  terjadi  pada  daerah  khatulistiwa  dan  yang  paling terendah  terjadi  pada  daerah-daerah  kutub[3].  Untuk
menghitung  jumlah  sambaran  petir  ke  bumi  untuk Indonesia adalah[5] :
N = 0,15 IKL (1)
dimana :
N = Jumlah sambaran per km 2 /tahun IKL = Jumlah hari guruh per tahun

## 2.3  Frekuensi Sambaran Petir
2.3.1 Sambaran Petir Langsung[10]
Jumlah  rata-rata  frekuensi  sambaran  petir  langsung pertahun  (Nd)  dihitung  dengan  perkalian  kepadatan  petir ke  bumi  pertahun  (Ng)  dan  luas  daerah  perlindungan efektif pada gedung  (Ae).
Nd = Ng . Ae (2) Kerapatan  sambaran  petir  ketanah  dipengaruhi  oleh hari guruh rata-rata per tahun  di daerah tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh persamaan berikut :
Ng = 4 . 10 -2 . T 1.26 (3) sedangkan luas  daerah  perlindungan  efektif  pada  gedung ditunjukkan dengan persamaan berikut :
Ae = ab + 6h b ( a + b ) + 9 πh b 2 (4)
Sehingga  dari  substitusi  persamaan  (2)  dan  (3)  ke persamaan  (2),  maka  nilai  Nd  dapat  dicari  dengan persamaan berikut :
Nd = 4.10 -2 .T 1.26 ( ab + 6h b ( a + b ) + 9 πh b 2 (5) dimana : a     =  panjang atap gedung (m) b     =  lebar atap gedung (m) h b =  tinggi atap gedung (m) T     =  hari guruh per tahun Ng  =  kerapatan sambaran petir ketanah (sambaran/Km 2 /tahun)
Ae   =  luas  daerah  yang masih memiliki  angka  sambaran petir  sebesar Nd (Km 2 )
2.3.2 Sambaran Petir Tidak Langsung[10]
Rata-rata  frekuensi  tahunan  Nn  dari  petir  yang mengenai  tanah  dekat  gedung  dihitung  dengan  perkalian kerapatan  petir  ke  tanah  pertahun  Ng  dengan  cakupan daerah di sekitar gedung yang disambar Ag.
Nn = Ng . Ag (6)

## 2.3.3 Sistem Penangkal Petir Kantor Bupati Landak
Penangkal petir kantor Bupati Landak yang ada saat ini  menggunakan  satu  buah  penangkal  petir  non konvensional  jenis  elektrostatik  sistem  3000,  sistem penangkal petir elektrostatik mengadopsi sebagian sistem penangkal  petir  radioaktif  dengan  menambah  muatan pada  ujung  batang  penangkal  petir  agar  petir  selalu memilih ujung ini untuk disambar.

## Tabel 1. Parameter Perlindungan Penangkal Petir
Elektrostatik Sistem 3000 Tinggi bangunan (m) Tinggi penangkal petir Total ketinggian Level tinggi 98% (m) Level menengah 93 % (m) 5 7 12 33 49 10 5 15 39 56 15 5 20 43 60 20 5 25 45 66
25 5 30 49 74 30 5 35 48 80 40 5 45 48 86 50 5 55 47 90 60 5 65 44 90 70 5 75 42 90 80 5 85 40 90 90 5 95 38 90 100 5 105 37 90
Sumber: Data Katalog Penangkal Petir Elektrostatik Sistem 3000

## 2.3.4 Indek Resiko Sambaran Petir
Penentuan Indek  Resiko  Sambaran  Petir  pada Kantor  Bupati  Landak  di  tentukan  dengan  menggunakan standar  Peraturan  Umum  Instalasi  Penangkal  Petir (PUIPP), National  Fire  Protection  Association (NFPA) 780 dan International Electrotechnical Commission (IEC) 1024-1-1.
2.4   Ruang Proteksi Non Konvensional Teori elektrogeometri adalah teori yang mengkorelasikan  hubungan  antara  sifat  fisik  listrik sambaran  petir  dengan  geometri  sistem  penangkal petir[4].
Hubungan  besar  arus  dengan  jarak  sambaran  (rs) ditunjukkan persamaan berikut[9] :
r s = 10 Î 0,65 (7) dimana : rs = jarak sambaran (m) Î = arus puncak petir (kA)
Besarnya sudut perlindungan dari sebuah penangkal petir  dapat  ditentukan  dengan  menggunakan  rumus empiris dari Hasse dan Wiesinger : φ = arc sin {1 -(h/r s )} (8) dimana : h =  Tinggi  batang tegak  penangkal  petir  dari  permukaan tanah (m) r s = Jarak sambar (m) φ = Sudut perlindungan ( 0 ) Radius daerah perlindungannya (r) dapat ditentukan dengan persamaan berikut[1] :
= 2 ℎ − ℎ (9) dimana : r    = Radius daerah perlindungan (m) r s = Jarak sambar (m) h  = Tinggi batang  tegak penangkal petir dari permukaan
2.5   Sistem Pentanahan
elektroda  pentanahan  berguna  untuk  memudahkan surja  petir  didisipasikan  ke  bumi.  Untuk  menentukan besarnya tahanan pembumian dengan satu buah elektroda batang dengan persamaan berikut[6] :
R bt = (ln   – 1) (10) dimana :
R bt = tahanan pembumian elektroda batang (Ω)
ρ = tahanan jenis tanah (Ω.m)
L   = panjang batang yang tertanam (m)
d   = diameter elektroda batang (m)
2.6 Perlindungan Terhadap Sambaran Petir 2.6.1 Proteksi Eksternal[4]
Proteksi eksternal yaitu instalasi dan alat-alat di luar sebuah  struktur  untuk  menangkap  dan  menghantar  arus petir  ke  sistem  pentanahan  atau  berfungsi  sebagai  ujung tombak  penangkap  muatan  listrik/arus  petir  di  tempat tertinggi.
2.6.2 Proteksi Internal[4]
Proteksi  internal,  merupakan  proteksi  peralatan elektronik  terhadap  efek  dari  arus  petir.  Terutama  efek medan magnet dan medan listrik pada instalasi metal atau sistem  tenaga  listrik.  Proteksi  internal  ini  salah  satunya berupa  penangkal  petir  internal  ditujukan  menghindari bahaya  langsung  maupun  tidak  langsung  akibat  suatu sambaran  petir  di  suatu  tempat,  pada  peralatan-peralatan elektronik,  telekomunikasi,  komputer  dan  instalasi  lain yang berada di dalam bangunan atau gedung.
Pada  saat  mengalirnya  arus  petir  pada  konduktor penyalur (down  conductor) maka  akan  timbul  tegangan elektromagnetis  yang  diinduksikan  oleh  kecuraman maksimum dari arus petir ( di/dt ) maks pada suatu instalasi atau  konstruksi  yang  tertutup  atau  yang  terletak  didekat konduktor  yang  dilalui  arus  petir.  Besarnya  tegangan induksi dapat dicari dengan persamaan berikut :
V L = L. ( di/dt ) Maks (11)
dimana :
L = induktansi sendiri (di/dt) Maks
= kecuraman arus petir maksimum

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1  Penyajian Data Karakteristik Kantor Bupati Landak
Tabel 2. Karakteristik Gedung Kantor Bupati Landak
3.2  Analisa Indeks Faktor Penentu Resiko Sambaran Petir
3.2.1 Indeks Faktor Penentu Resiko Sambaran Petir Untuk Bangunan  Kantor  Bupati  Landak  Berdasarkan
PUIPP
Tabel 3.  Perkiraan Bahaya Sambaran Petir Berdasarkan PUIPP
R = A+B+C+D+E Perkiraan bahaya Instalasi petir <11 Diabaikan Tidak perlu 11 Kecil Tidak perlu 12 Sedang Agak dianjurkan
13 Agak besar Dianjurkan 14 Besar Sangat dianjurkan >14 Sangat besar Sangat perlu
Sumber  :    Direktorat  Penyelidikan  Masalah Bangunan,  PUIPP untuk Bangunan di Indonesia (1983)
Dari  hasil  perhitungan  faktor  resiko  sambaran  petir berdasarkan  PUIPP  untuk    bangunan  kantor  Bupati Landak diperoleh nilai perkiraan bahaya (R) dengan nilai 15  sehingga  menunjukkan  bahwa  gedung  kantor  Bupati Landak memiliki perkiraan bahaya sambaran petir sangat besar dan sangat perlu memiliki sistem proteksi petir yang baik.
3.2.2 Indeks Faktor Penentu Resiko Sambaran Petir Untuk Bangunan  Berdasarkan National  Fire  Protection Association (NFPA) 780
Tabel 4.   Perkiraan Bahaya Sambaran Petir berdasarkan NFPA 780
Sumber : National Fire Protection Association 780 (1992)
Dari  hasil  perhitungan  faktor  resiko  sambaran  petir berdasarkan NFPA 780  untuk  bangunan  kantor  Bupati Landak  diperoleh  nilai  perkiraan  bahaya  (R)  =  25 sehingga  menunjukkan  bahwa  gedung  kantor  Bupati Landak  sangat  perlu  untuk  mendapat  sistem  proteksi penangkal petir yang baik.
3.2.3 Sistem Proteksi Petir Berdasarkan Standar IEC 1024-1-1
Luas  daerah  perlindungan  efektif  pada  gedung  (Ae) pada  kantor  Bupati  Landak  yang  mempunyai  panjang bangunan  (a  =  161,50  m),  lebarnya  (b  =  61  m),  dan ketinggian (h b = 23,48 m).
Ae = ab + 6h b ( a + b ) + 9 πh b 2
= 56.777,331904 m 2 = 0,0568 km 2
Kerapatan  sambaran  petir  ke  tanah  (Ng)  di Kabupaten Landak adalah :
Ng
= 4 . 10 -2 . T 1,26
= 4 . 10 -2 . 105 1,26
=  14,08  sambaran/km 2 /tahun
Jumlah  rata-rata  frekuensi  sambaran  petir  langsung pertahun (Nd) dapat dihitung dengan perkalian kepadatan petir ke bumi pertahun (Ng) dan luas daerah perlindungan efektif pada gedung  (Ae) adalah :
Nd = Ng . Ae = 0,79/Tahun
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Stasiun Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Supadio Pontianak,  diperoleh  nilai  frekuensi  sambaran  petir setempat  (Nc)  sebesar  0,1/tahun,  karena  nilai  rata-rata frekuensi  sambaran  petir  langsung  pertahun  (Nd)  lebih besar  dari  nilai  frekuensi  sambaran  petir  setempat  (Nc) maka  diperlukan  suatu  sistem  proteksi  dengan  efisiensi berdasarkan persamaan :
No   Data Karakteristik Bangunan Ukuran 1 Tinggi Bangunan 23,48 m 2 Panjang Bangunan 161,50 m 3 Lebar Bangunan 61 m 4 Tinggi Finial Penangkal Petir dari Atap Bangunan 7,33 m 5 Sambaran Petir Bulan November 2011 s/d Juli 2012 25.276 Sambaran 6 Hari Guruh Tahun 2010 105 Hari Guruh/Tahun 7 Tahanan Jenis Tanah (tanah liat) 20 Ω.m 8 Permukaan Luar Gedung Beton 9 Jenis Bangunan Biasa 10 Karakteristik Material Rangka Beton R Pengamanan 0-2 Tidak perlu 2-3 Dianjurkan 3-4 Dianjurkan 4-7 Sangat dianjurkan Lebih dari 7 Sangat perlu
≥ 1 − 1 − = 1 − 0.1 0.799
= 0,87 = 87%
3.3   Analisa Proteksi Eksternal Kantor Bupati Landak
3.3.1 Jarak Sambaran Petir
Besarnya arus puncak petir untuk Kabupaten Landak ditentukan  berdasarkan  rata-rata  harga  puncak  arus  petir pada  bumi  non  ideal sebesar  36,16  kA[2].  Hubungan besar  arus  puncak  dengan  jarak  sambaran  (rs)  diperoleh adalah : r s = 10 Î 0,65 = (10)(36,16 0,65 ) = 103,002 meter
3.3.2 Sudut  Perlindungan  Penangkal  Petir  Kantor  Bupati Landak
Tinggi bangunan kantor Bupati Landak 23,48 meter, saat  ini  memiliki  satu  buah  finial  penangkal  petir elektrostatik  dengan  ketinggian  dari  atap  bangunan  7,33 meter  dan  ketinggian  penangkal  petir  dari  permukaan tanah  adalah  30,81  meter.  Sehingga  Besarnya  sudut perlindungan  penangkal  petir  yang  telah  terpasang  dapat dihitung dengan adalah :
φ = arc sin {1-(h/r s )} = arc sin {1-(30,81/103,002)}
= 44,49º
3.3.3 Radius Perlindungan Penangkal Petir Kantor Bupati Landak
Radius  perlindungan  (r)  penangkal  petir  Kabupaten Landak yang telah terpasang dapat dihitung adalah :
= 2 ℎ − ℎ = [(2 . 103,002 .  30,81) − (30,81 )] = 73,46
Gambar  daerah  perlindungan  sesuai  perhitungan  di atas dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1.  Daerah Perlindungan Satu Penangkal Petir Elektrostatis
Dilihat  dari  gambar  1  di  atas  maka  ada  bagian bangunan  yang  belum  terlindungi  oleh  penangkal  petir atau  berada  di  luar  bidang  miring  kerucut  sebesar  7,29 meter  sisi  kiri  dan  7,29  meter  sisi  kanan.  Solusi  untuk mendapatkan  perlindungan  efektif  dari  penangkal  petir pada kantor Bupati Landak, perlu ditambah satu buah lagi penangkal  petir  elektrostatik  sistem  3000,  dengan merubah  posisi  pemasangannya  atau  menambah  panjang
tiang  penangkal  petir  yang  digunakan  seperti  gambar  2 dan gambar 3.
Gambar 2. Radius Perlindungan Dengan Dua Penangkal Petir
Apabila  Kantor  Bupati  Landak  ditambah  menjadi dua  penangkal  petir  elektrostatik  dengan  merubah  posisi pemasangannya  di  pinggir  sisi  kiri  dan  sisi  kanan bangunan, diambil jarak lebih dari 7,29 meter sisi kiri dan sisi kanan maka radius perlindungan penangkal petir akan semakin  besar  sehingga  seluruh  bangunan  dapat terlindungi dari sambaran petir.
Kemudian  solusi  untuk  mendapatkan  daerah perlindungan  penangkal  petir  semakin  besar  juga  dapat dilakukan  dengan  menambah  ketinggian  tiang  penangkal petir  menjadi  16,52  meter,  dengan  total  ketinggian gedung dan penangkal petir menjadi 40 meter dan didapat radius  perlindungan  dari  penangkal  petir  menjadi  81,48 meter  seperti  persamaan  dibawah  ini  dan  ditunjukkan pada gambar 3.
Besar  arus  puncak  dengan  jarak  sambaran  (rs) diperoleh adalah :
r s = 10 Î 0,65 = (10)(36,16 0,65 ) = 103,002 meter Besarnya sudut perlindungan penangkal petir setelah dievaluasi dapat dihitung adalah : φ = arc sin {1-(h/r s )} = arc sin {1-(40/103,002)}
= 37,70º
Radius  perlindungan  (r)  penangkal  petir  kantor Bupati Landak setelah dievaluasi dapat dihitung adalah :
= 2 ℎ − ℎ
= [(2 . 103,002 .  40) − (40 )]
= 81,48
Gambar 3.  Radius Perlindungan Dengan Menambah Ketinggian Tiang Penangkal Petir
3.3.4 Konduktor Pentanahan dan Tahanan Pentanahan Konduktor  pentanahan  (penghantar  penyalur)  pada kantor  Bupati  Landak  terbuat  dari  bahan  tembaga  pilin tidak  terbungkus  isolasi  dengan  luas  penampangnya  50 mm 2 (BC  50  mm 2 ),  berdasarkan  hasil  pengamatan konduktor  pentanahan  tersebut  tertanam  di  dalam  pilar gedung.

## Gambar 4.  Denah Rute Konduktor Pentanahan Kantor Bupati Landak
Jenis tanah pada kantor Bupati Landak adalah tanah liat  lateritik,  untuk  jenis  tanah  ini  tahanan  jenis  tanah adalah  sebesar  20  Ω.m. Untuk  bahan  elektroda pentanahan  kantor  Bupati  Landak  digunakan  bahan tembaga jenis elektroda batang.
Tahanan  pentanahan  pada  kantor  Bupati  Landak  dapat dihitung  dengan    persamaan  matematis  dengan  data-data sebagai berikut :
- jika  tahanan jenis tanah (ρ) = 20 Ω.m
- panjang elektroda = 2,16 m
- diameter penampang elektroda batang = 5/8 inchi = 0,015875 m
maka tahanan pentanahannya adalah :
= 2. . 4. − 1
= 20 2 3.41 2.16 4 2.16 0.015875 − 1
= 7,8 
Nilai  tahanan  pentanahan  ini  masih  belum  baik, sehingga  solusi  untuk  mendapatkan  nilai  tahanan pentanahan  yang  kecil  yaitu  dengan  menambah kedalaman  dari  elektroda  pentanahan  seperti  persamaan dibawah ini :
= 2. . 4. − 1
= 20 2 3.41 11 4 11 0.015875 − 1
= 2,005  Nilai tahanan pentanahan tersebut sudah sangat baik untuk  menyalurkan  arus  petir  ke  bumi,  sehingga  tidak terjadi bahaya tegangan langkah dan bahaya loncatan api yang  bisa  membahayakan  manusia  dan  bangunan  kantor Bupati  Landak.  Solusi  lain  untuk  mendapatkan  nilai tahanan pentanahan yang kecil dengan menambah jumlah elektroda serta memparalelkan kedudukan  elektroda yang ditanam tersebut.
III.4  Analisa Proteksi Internal Kantor Bupati Landak III.4.1 Tegangan Induksi
Kecuraman  arus  petir  puncak  (di/dt  maks) menyebabkan  timbulnya  induksi  elektromagnetik  pada
loop yang terdapat di dalam suatu instalasi atau konstruksi yang  tertutup  atau  yang  terletak  didekat  konduktor  yang dilalui  arus  petir.  Tegangan  induksi  dapat  terjadi  pada grounding konduktor apabila ada arus petir yang mengalir pada  konduktor  luar  kabel  koaksial  menuju  peralatan, tegangan  induksi  juga  dapat  timbul  diantara  instalasi terpisah  yang  berada  didekatnya.  Induktansi  L  dari  suatu down  conductor dapat  diambil  harga  1  mikrohenry sebagai  pendekatan[4]  dan  rata-rata  harga  puncak  arus petir  non  ideal  sebesar  36,16  kA[2],  maka  tegangan induksi pada kantor Bupati Landak dapat dihitung dengan perolehan data-data sebagai berikut :
- jika  arus  petir  yang  mengalir  menuju  peralatan sebesar 36,16 kA
- time  to  crest  dari  arus  petir  pada  saluran  koaksial sebesar 2 µs
- induktansi L dari down conductor sebesar 1 µH Maka  tegangan  induksi  yang  terjadi  di  dalam  suatu instalasi  yang  tertutup  atau  yang  terletak  didekat konduktor yang dilalui arus petir adalah :
= .
= 1 10 36160
2 10 = 18. 080 Volt
= 18, 06 kV Tegangan  induksi  ini  dapat  menimbulkan side flashing antara peralatan yang satu dengan peralatan yang lainnya  dan dapat merusak peralatan tersebut.
3.4.2 Proteksi Tegangan Lebih
Sistem  pencatuan  daya  listrik    pada  gedung  kantor Bupati  Landak  adalah  dari  sumber  listrik  3  phasa  PLN, dengan  pengaman  sumber  utama  jala-jala  berupa  MCCB 3  phasa  630  A,  beban  tersambung  pada  kantor  Bupati Landak  sebesar  457,485  kW  (phasa  R  =  154.588  Watt, phasa  S  =  147.600  Watt,  phasa  T  =  155.297  Watt), 571,856  kVA.  Salah  satu  bagian  ruangan  kantor  Bupati Landak  yang  perlu  diproteksi  terhadap  tegangan  lebih adalah  ruangan  jaringan  komputer  (LAN)  LPSE Kabupaten  Landak.  Ruangan  jaringan  komputer  (LAN) LPSE  Kabupaten  Landak  merupakan  pusat  layanan informasi  ( server )  untuk  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah.
Proteksi  internal  berupa  proteksi  tegangan  lebih pada ruangan jaringan komputer (LAN) LPSE Kabupaten Landak  saat  ini  belum  ideal,  karena  proteksi  yang dipasang  hanya  menggunakan  UPS  sehingga  jika  ada tegangan  lebih  petir  yang  masuk  melalui  saluran  daya maka  akan  merusak  peralatan  elektronik  yang  ada  di dalamnya.  Untuk  meningkatkan  keandalan  proteksi  petir maka  pada  ruangan  jaringan  komputer  (LAN)  LPSE Kabupaten Landak perlu dipasang arrester tegangan lebih pada saluran sebelum masuk ke peralatan.
Jika  arus  petir  sebesar  36,16  kA,  mengalir  pada salah  satu  fasa  keluaran  penghantar  NYY  (4  x  1  x  300 mm 2 )  dari  trafo  distribusi,  maka    besar  arus  maksimum yang  mengalir  menuju  beban  (gedung  kantor  Bupati Landak) adalah :
I = 1 2 x 36,16 kA = 18,08 kA
maka  peralatan  harus  diberikan  proteksi  yang  dapat memotong  arus  petir  minimal  18,08  kA,  yaitu arrester discharge  gap yang  dapat  melalukan  arus  petir maksimum  50  kA  dengan  level  proteksi  maksimum  12 kV. Arrester ini  dipasang  pada  panel  utama  pada  kantor Bupati  Landak,  kemudian  untuk  mengamankan  jaringan komputer  (LAN)  pada  ruang  LPSE  Kabupaten  Landak perlu  dipasang  kembali  sebuah arrester yang  mampu menurunkan  tegangan  lebih  maksimal  20  volt. Arrester kedua ini dipasang sebelum masuk keperalatan elektronik (komputer), arrester kedua  yang  digunakan  adalah  jenis suppressor dioda  yang  memiliki  arus disharge 3  kA dengan level proteksi 20 volt.
Untuk  membuat  perlindungan  terpadu  peralatan elektronik yang ada sebaiknya dibuatkan pengadaan PEB (Potensial  Equalizing  Bonding) dengan  pentanahan  satu titik (one point earthing) .

## 4.   Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  diperoleh  dari  hasil  analisa dan  evaluasi  sistem  proteksi  petir  eksternal  dan  internal Kantor Bupati Landak yaitu :
1. Hasil analisa dan evaluasi menurut PUIPP, NFPA 780 dan  IEC  1024-1-1  menunjukkan  bahwa  berdasarkan faktor  resiko  sambaran  petir,  kantor  Bupati  Landak sangat perlu  memiliki proteksi petir yang baik.
2. Hasil  analisa  dan  evaluasi  proteksi  petir  eksternal menunjukkan  bahwa  penangkal  petir  yang  dipasang sebanyak 1 buah belum sepenuhnya dapat melindungi gedung  kantor  Bupati  Landak  yang  panjang bangunannya 161,50 meter, dimana radius perlindungan  yang  diperoleh  hanya  73,46  meter, sehingga  diperlukan  penambahan  satu  buah  lagi penangkal  petir  elektrostatik  sistem  3000  dengan mengubah  posisi  pemasangannya  atau  menambah panjang tiang penangkal petir yang digunakan.
3. Hasil  analisa  dan  evaluasi  sistem  pentanahan  pada kantor Bupati Landak didapat  nilai tahanan pentanahan  yang  kurang  baik  yaitu  sebesar  7,8  Ω, untuk  mendapatkan  nilai  tahanan  pentanahan  yang baik, elektroda pentanahan ditanam dengan kedalaman 11 meter sehingga diperoleh nilai tahanan pentanahan sebesar 2,005 Ω atau memparalelkan bagian elektroda yang ditanam.
4. Proteksi  petir  internal  pada  kantor  Bupati  Landak belum sepenuhnya dapat melindungi jaringan komputer  (LAN)  LPSE  Kabupaten  Landak,  karena proteksi  yang  dipasang  hanya  menggunakan  UPS sehingga  jika  ada  tegangan  lebih  petir  baik  langsung maupun  tidak  langsung  yang  masuk  melalui  saluran daya  maka  akan  merusak  peralatan  elektronik  yang ada  di  dalamnya,  untuk  meningkatkan  keandalan proteksi petir internal pada ruangan jaringan komputer (LAN)  LPSE  Kabupaten  Landak  perlu  dipasang arrester tegangan  lebih  pada  saluran  daya  dan sebelum  masuk  ke  peralatan  yaitu  menggunakan lightning  arrester 50  kA  dan over  voltage arrester 3 kA.

## Referensi
[1] Anderson, J.G., Transmission Line Referensi, Book 345 kV and  Above  Electric  Power  Research  Institude ,  2 nd ,  Ed, Chapter 12, 1982.
[2] Danial., Pengaruh  Bumi  Terhadap  Propagasi  Gelombang Medan Elektrik Akibat Sambaran Petir , Tesis, ITB, 1995.
[3] Gani, Usman., Korelasi Kepadatan Sambaran Petir Awan ke  Tanah  Dengan  Suhu  Basah  dan  Curah  Hujan ,  Tesis, ITB, 1998.
[4] Gitokarsono,  Darwanto,  D., Konsep  Dasar  Sistem Penangkal  Petir  Eksternal  dan  Internal  Terintegrasi , Teknik Tegangan dan Arus Tinggi, Elektro, ITB.
[5] Hutauruk,  T.S., Gelombang  Berjalan  dan  Proteksi  Surja , Erlangga, Jakarta, 1991.
[6] Hutauruk,  T.S., Pengetanahan  Netral  Sistem  Tenaga  dan Pengetanahan Peralatan , Erlangga, Jakarta, 1991.
[7] Hardiansyah., Sistem  Proteksi  Petir  Terpadu ,  Proteksi Sistem  Tenaga,  Buku  Ajar  Universitas  Tanjungpura, Pontianak, 2009.
[8] Kristianto, Juki., Sistem Penangkal Petir Bangunan , Paket Pelatihan  Electrical  System  dan  Design  for  Building, Angkatan 1, 1995.
[9] Lambert,  R.,  Xemard,  A.,  Fleury,  G.,  Tarasiewicz,  E., Morched, A., Probability Density Function of the Lighting Crest  Curren  at  Ground Level  Estimation  of the  Lighting Strike  Incidence  on  Transmission  Line ,  International Confrence  on  Power  System  Transmission.  Budapest, 1999.
[10] Syakur, Abdul, Yuningtyastuti., Sistem Proteksi Penangkal Petir Gedung Widya Puraya , Undip, 2006. Biografi
1 Ya’  Suharnoto lahir  di  Ngabang  pada tanggal  21  Januari  1979.  Sebelum menempuh  pendidikan  S1  di  Fakultas Teknik  Universitas  Tanjungpura,  Penulis telah mendapatkan  gelar  Profesional  Ahli Madya  Teknik  Elektro  Politeknik  Negeri Pontianak Tahun 2000  dan  mendapatkan pendidikan dan pelatihan melalui program IMM Japan di Jepang mulai Tahun 2000 sampai Tahun 2004.