Jurnal Energi Baru & Terbarukan, 2023, Vol. 5, No. 1, pp 1 – 13
Received : 09 Oktober 2023 Accepted : 20 Februari 2024 Published : 18 Maret 2024
Copyright: © 2022 by the authors. Jurnal Energi Baru dan Terbarukan (p-ISSN: 2809-5456 and e-ISSN: 2722-6719 ) published by Master Program of Energy, School of Postgraduate Studies. This article  is an open access article distributed under the terms and condition of the Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).

## Penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Surya pada Kelompok Usaha Bersama Rumput Laut di Desa Kemujan Karimunjawa
Denis 1 , Jaka Windarta 1 , Kukuh Eko Prihantoko 2 , Fauzan Rafi Miraj 1 , Gifhar Rahman 1
1 Departemen Teknik Elektro, Universitas/ Diponegoro, Indonesia;
2 Departemen Perikanan Tangkap, Universitas/ Diponegoro, Indonesia;
Email  : denisginting@elektro.undip.ac.id (D.G), jakawindarta@lecturer.undip.ac.id (J.W), kukuhekoprihantoko@lecturer.undip.ac.id (K.E.P), fauzanrafim@student.undip.ac.id (F.R.M), gifharrahman@student.undip.ac.id (G.R)
Abstrak  :  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUB)  Jaya  Karya  Mandiri  merupakan  kelompok  budidaya rumput laut untuk menghimpun kegiatan budidaya dan wirausaha rumput laut yang terletak di Dusun Merican, Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa. KUB Jaya Karya Mandiri memiliki permasalahan berupa  tidak  adanya  teknologi  pengeringan  dan  mahalnya  biaya  operasional  produksi  ketika menggunakan  teknologi  tersebut  berupa  oven  listrik.  Selain  memiliki  potensi  rumpur  laut,  Desa Kemujan  memiliki  potensi  iradiasi  matahari  yang  potensial  untuk  implementasi  Pembangkit  Listrik Tenaga Surya (PLTS). Berdasarkan data hasil pengukuran langsung, diperoleh iradiasi matahari sebesar 1050 Watt/m2, Dengan demikian, implementasi PLTS guna mendukung operasional KUB Jaya Karya Mandiri  memiliki  urgensi  tersendiri.    Pengembangan  dan  pemanfaatan  PLTS  bertujuan  untuk mendukung  produktivitas  KUB  Jaya  Karya  Mandiri  untuk  menggunakan  oven  listrik  dalam  proses pengeringan  rumput  laut  sehingga  dihasilkan  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  produksi  rumput laut.  Implementasi  PLTS  menggunakan  3  buah  panel  350  Wp  dengan  konfigurasi  seri  dan  akan terkoneksi  dengan  inverter  grid-tie  1000  Watt  yang  akan  terkoneksi  ke  beban  secara  on-grid. Berdasarkan hasil pengujian instalasi PLTS yang dilakukan di Kantor Kesekretariatan KUB Jaya Karya Mandiri,  diperoleh  standar  kemanan  yang  baik  dimana  diperoleh  resistansi  grounding  sebesar  686 Mohm dengan tingkat efisiensi PLTS mencapai ±100% ketika penyinaran sedang optimal.

## Kata Kunci : Budidaya, Pengeringan, PLTS, Rumput Laut
Abstract : The Jaya Karya Mandiri Local Business Group (KUB) is a seaweed cultivation group to collect seaweed  cultivation  and  entrepreneurial  activities  located  in  Merican  Hamlet,  Kemujan  Village, Karimunjawa District. KUB Jaya Karya Mandiri has problems such as the absence of drying technology and the high operational costs of production when using this technology in the form of an electric oven. The development and utilization of Solar Panel aims to support the productivity of KUB Jaya Karya
Vol. 5, No. 1, pp 1 – 13 doi: 10.14710/jebt.2024.20515
Mandiri to use an electric oven in the sea-weed drying process so as to increase the quality and quantity of  seaweed  production.  Implementation  of  Solar  panels  using  3  panels  of  350  Wp  with  a  series configuration and will be connected to a 1000 Watt grid-tie in-verter which will be connected to the load with  on-grid  system.  Based  on  the  results  of  the  Solar  Panel  installa-tion  testing  conducted  at  the Secretariat Office of KUB Jaya Karya Mandiri, a good safety standard was ob-tained where a grounding resistance of 686 Mohm was obtained with the Solar Panel efficiency level reaching ±100% when the irradiation was optimal.

## Keywords : Cultivation, Drying Technology, Seaweed, Solar Cell

## 1. Pendahuluan
Pemanfaatan  sumberdaya  maritim  di  Indonesia  memiliki  urgensi  tersendiri  dalam  memenuhi sumber pangan dan komoditi perdagangan. Dengan tersedianya potensi yang besar, sektor kelautan dapat  menjadi  jalan  bagi  masyarakat  Indonesia  menuju  kemakmuran  yang  akan  mengantarkan Indonesia  sebagai  negara  yang  maju  perekonomiannya  pada  tahun  2030  (Suman,  2017).  Salah  satu diantara  komoditas  pada  sektor  maritim  dengan  potensi  yang  sangat  besar  di  Indonesia  adalah budidaya rumput laut. Rumput laut merupakan salah  satu komoditi hasil laut yang penting karena mudah  dibudidayakan  dan  mempunyai  kegunaan  yang  sangat  luas,  seperti  untuk  bahan  makanan, industri farmasi, industri kosmetik, industri kulit, dan obat-obatan (Peranginangin, 2013).
Rumput laut merupakan salah satu komoditas ekspor yang potensial karena mudahnya budidaya dan banyaknya rumput laut yang tumbuh serta tersebar di seluruh perairan Indonesia. Hal tersebut yang mengakitbatkan Indonesia menjadi salah satu negara eksportir rumput laut terbesar di Asia. Pada dinamika  budidaya  rumput  laut,  rumput  laut  yang  telah  melalui  proses  pengeringan  yang  akan menjadi  produk  di  pasar  lokal  maupun  global.  Sebanyak  70%  produksi  bahan  mentah  rumput  laut kering di ekspor ke China, Uni Eropa, dan Filipina serta Pasar dalam negeri masih menyerap 30% bahan mentah  rumput  laut  kering  (Dasion,  2015).  Terdapat  dua  garis  besar  dalam  metode  pengeringan rumput laut, diantaranya yaitu menggunakan metode tradisional dan metode modern.
Pengeringan  rumput  laut  dengan  metode  tradisional  yaitu  melakukan  pengeringan  secara langsung  menggunakan  media  hembusan  angin  dan  sinar  matahari.  Metode  ini  memiliki  beberapa kelemahan yaitu adanya fluktuasi kondisi alam dan tidak efektifnya penyinaran matahari ketika masuk ke musim penghujan. Metode pengeringan modern yaitu pengeringan yang menggunakan teknologi bantu  yang  salah  satunya  yaitu  menggunakan  oven  pengering.  Oven  pengering  merupakan  sebuah teknologi berupa ruang termal terisolasi yang digunakan untuk proses pengeringan rumput laut pada kadar  suhu  tertentu  dan  intensitas  kelembaban  tertentu.  Penggunaan  oven  memiliki  beberapa kelebihan  diantaranya  yaitu  laju  pengeringan  yang  lebih  3  kali  lebih  cepat  dibandingkan  metode konvensional, kelarutan rumput laut yang mudah larut dalam air, dan harga teknologi oven yang lebih murah dibandingkan, serta memiliki operasional yang mudah (Orilda, 2022).
Kelompok  Usaha  Bersama  (KUB)  Jaya  Karya  Mandiri  merupakan  suatu  kelompok  budidaya rumput  laut  untuk  menghimpun  para  nelayan  dan  masyarakat  sekitar  dalam  rangka  melakukan kegiatan  budidaya  dan  wirausaha  rumput  laut  yang  terletak  di  Dusun  Merican,  Desa  Kemujan, Kecamatan  Karimunjawa.  Dalam  proses  budidaya  rumput  laut,  KUB  Jaya  Karya  Mandiri menggunakan metode tradisional dengan memanfaatkan penyinaran matahari secara alami. Metode
Vol. 5, No. 1, pp 1 – 13 doi: 10.14710/jebt.2024.20515
tersebut  memiliki  beberapa  kekurangan  diantaranya  yaitu  terbatasnya  waktu  pengeringan,  tingkat sinar matahari yang fluktuatif, dan tidak maksimalnya proses pengeringan ketika masuk dalam musim penghujan. Metode dan teknologi pengeringan rumput laut menggunakan oven listrik dipercaya akan menunjang  proses  pengeringan  rumput  laut.  Namun,  penggunaan  oven  listrik  membutuhkan  daya listrik yang cukup besar sehingga berpotensi adanya kenaikan biaya produksi pada budidaya rumput laut. Dengan demikian, dibutuhkan pemanfaatan energi terbarukan dalam menunjang implementasi oven listrik pada proses pengeringan rumput laut di KUB Jaya Karya Mandiri.
Menurut Rencana Umum Energi Nasional, tentang bauran energi nasional tahun 2015 diperoleh bahwa  penggunaan  energi  baru  dan  terbarukan  (EBT)  di  Indonesia  masih  sekitar  5%  dan  masih didominasi  penggunaan  energi  fosil  (PPRI,  2015).  Indonesia  memiliki  potensi  energi  matahari  yang sangat besar dengan isolasi harian rata-rata 4,5 – 4,8 kWh/m² per-hari (Yuliananda, 2015). Oleh karena itu, dengan potensi yang dimiliki, pengembangan dan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk mendukung produktivitas KUB Jaya Karya Mandiri memiliki urgensi tersendiri.
Pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia selama 5 tahun terakhir  masih  memiliki  permasalahan  akan  lambatnya  pertumbuhan  dalam  memenuhi  target penggunaan EBT sebesar 23% untuk bauran energi nasional pada tahun 2030 (Humas EBTKE, 2021). Hal tersebut sangat disayangkan mengingat Indonesia memiliki berbagai potensi sumber daya untuk pengembangan EBT di segala aspek, salah satunya yaitu tersedianya energi matahari sepanjang tahun. Desa  kemujan  memiliki  potensi  tersendiri  dalam  pengembangan  PLTS.  Berdasarkan  data  Global Horizontal  Irradiation  (GHI)  dari  Global  Solar  Atlas,  Desa  Kemujan  memiliki  rata-rata  penyinaran matahari sebesar 4,041 kWh/hari dengan suhu rata-rata 27,3oC (Global Solar Atlas, 2022). Penggunaan listrik Kantor Kesekretariatan KUB Jaya Karya Mandiri berasal dari PLN dengan daya sebesar 1300 VA, pihak  pengelola  KUB  Jaya  Karya  Mandiri  harus  membayar  sebesar  Rp  1.444/kWh.  Berdasarkan wawancara dengan Ketua KUB Jaya Karya Mandiri, Bapak Eko Susilowanto, KUB Jaya Karya Mandiri harus  membayar  sebesar  Rp  300.000,00/bulan  untuk  biaya  operasional.  Hal  tersebut  tentunya  akan meningkat seiring implementasi oven listrik yang akan dilakukan.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  dilakukan  suatu  pengembangan  dan  pemanfaatan  dalam skema  pengabdian  kepada  masyarakat  berupa  “Penerapan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  pada Kelompok  Usaha  Bersama  Rumput  Laut  di  Desa  Kemujan  Karimunjawa”  yang  diharapkan  dapat meningkatkan nilai produksi dan ekonomis untuk keberlangsungan KUB Jaya Karya Mandiri sebagai pelaku budidaya serta wirausaha rumput laut. PLTS yang diimplementasikan akan memiliki kapasitas 1050 watt peak (Wp) yang terdiri dari 3 buah Panel Surya Monocystalline OSDA dengan kapasitas 350 Wp dengan konfigurasi on-grid (terhubung ke jaringan PLN) menggunakan grid-tie inverter Solis 1000 4G  kapasitas  1000  Watt.  Dengan  adanya  implementasi  tersebut,  diharapkan  dapat  meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil produksi rumput laut oleh KUB Jaya Karya Mandiri serta sebagai sarana edukasi bagi masyarakat sekitar mengenai pentingnya pemanfaatan EBT dan urgensinya bagi seluruh aspek kehidupan.

## 2. Metode
Proses implementasi PLTS untuk mendukung proses produksi rumput laut oleh KUB Jaya Karya Mandiri dilakukan dengan beberapa metode, alat, dan skema yang baik untuk mencapai hasil yang maksimal.
Vol. 5, No. 1, pp 1 – 13 doi: 10.14710/jebt.2024.20515

## 2.1 Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian implementasi PLTS untuk mendukung operasional KUB Jaya Karya Mandiri ditunjukkan  pada  Gambar  1  yang  digunakan  guna  menghasilkan  implementasi  dengan  target  yang tepat sasaran.

## Gambar 1. Tahapan Penelitian
Berdasarkan Gambar 1, diperoleh penelitian yang dilakukan terdapat tiga tahapan utama, yaitu: 1. Tahap Perencanaan
Tahap  perencanaan  merupakan  tahap  awal  dari  penelitian  untuk  mendapatkan  informasi mengenai permasalahan, potensi, serta regulasi yang berlaku berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh.
2. Tahap Implementasi
Tahap  ini  merupakan  tindak  lanjut  dari  data  yang  diperoleh  dengan  cara  menentukan perancangan,  perencanaan,  dan  pemasangan  PLTS  secara  langsung  berdasarkan  informasi yang diperoleh.
3. Tahap Akhir
Tahap akhir dari penelitian yang dilakukan adalah melakukan pengujian atau commissioning PLTS  yang  telah  terancang  dan  melakukan  edukasi  kepada  masyarakat  sekitar  mengenai urgensi  EBT,  bagaimana  mengoperasikan  panel  PLTS,  serta  bagaimana  melakukan pemeliharaan PLTS.

## 2.2 Metode Penelitian
Pada pemanfaatan dan pengembangan PLTS untuk mendukung proses pengeringan rumput laut di KUB Jaya Karya Mandiri, digunakan beberapa metode penelitian untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang dibutuhkan. Metode yang digunakan diantaranya yaitu:
1.  Studi Literatur
Metode studi literatur dilakukan untuk mendapatkan data penunjang dengan mengumpulkan berbagai tinjauan pustaka, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan PLTS dan metode pengeringan rumput laut menggunakan oven listrik.
2.  Research and Development (R&D)
Vol. 5, No. 1, pp 1 – 13 doi: 10.14710/jebt.2024.20515
Metode  R&D  meliputi  langkah-langkah  dalam  mengembangkan  atau  menyempurnakan perancangan yang diteliti dan pengembangan secara integrasi.
3.  Observasi Lapangan
Metode  Observasi  lapangan  merupakan  metode  yang  digunakan  untuk  mendapatkan  data primer berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Metode ini digunakan untuk mengamati bagaimana  medan  peletakan  PLTS,  mengetahui  seberapa  potensial  nilai  radiasi  matahari, mengetahui kapasitas serta sistem instalasi listrik aktual.
4.  Wawancara
Metode  ini  digunakan  untuk  mengetahui  dan  mendapatkan  informasi  secara  langsung  dari pelaku atau subjek penelitian.

## 2.3 Komponen Penyusun PLTS
PLTS yang diimplementasikan menggunakan konfigurasi on-grid dengan menghubungkan antara jaringan PLN dengan sistem PLTS. Adapun komponen utama implementasi PLTS on-grid panel surya dan inverter grid-tie dengan spesifikasi sebagai berikut:
1. Panel Surya Monocrystalline OSDA 350 Wp
Panel surya merupakan sebuah perangkat yang mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik  dengan  proses  efek  photovoltaic  yang  memanfaatkan  energi  foton  pada  gelombang elektromagnetik  yang  dibawa  oleh  cahaya  matahari  untuk  menumbuk  elektron  pada  silikon semikonduktor  (Purwoto,  2018).  Panel  surya  yang  digunakan  yaitu  keluaran  dari  pabrikan  OSDA dengan spesifikasi seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Spesifikasi Panel Surya Monocrystalline OSDA 350 Wp Electrical Data (STC) Peak Power 350 Wp Short Circuit Current 10,93 A Maximum Power Voltage 33,75 V Cell Efficiency 23,15 % Maximum Power Current 10,38 V Module Efficiency 20,65 % Open Circuit Voltage 41,34 V Mechanical Characteristic Cell Type 158,75 x 79,38 Mono Weight 18,8 kg Dimension 1690 * 1002*35 (mm) No of Cells 12 x 10 Temperature & Maximum Ratting Maximum System Voltage 1500/1000 V Maximum Series Fuse 20 A Operating Temperature -40 – +85 o C Power Tolerance 0 – +3 %
Berdasarkan Tabel 1. panel surya tersebut memiliki tegangan produksi maksimal sebesar 33,75 V; arus  produksi  maksimal  sebesar  10,88  A;  tegangan  open  circuit  sebesar  41,34  V;  arus  short  circuit sebesar  10,93  A;  suhu  maksimal  sebesar  45oC;  dimensi  sebesar  690  mm  x  1002  mm  x  35  mm;  berat sebesar 18,8 kg; dan daya keluaran sebesar 350 + 3% Wp. Untuk menghasilkan daya sebesar 1050 Wp, maka digunakan 3 buah panel yang dirangkai secara seri lalu dihubungkan ke sebuah inverter.
2. Inverter Grid-Tie Solis 1000 4G 1000 Watt
Vol. 5, No. 1, pp 1 – 13 doi: 10.14710/jebt.2024.20515
Inverter  merupakan  suatu  komponen  yang  digunakan  untuk  mengubah  tegangan  dengan  arus searah/Direct  Current  (DC)  menjadi  arus  bolak-balik/Alternating  Current  (AC).  Pada  implementasi PLTS dengan kapasitas 1050 Wp, digunakan Inverter dari pabrikan Solis dengan Tipe 1000 4G yang memiliki kapasitas seperti pada Tabel 2.
Tabel 2. Spesifikasi Inverter Grid-Tie Solis 1000 4G Recommended max. PV Power 1,5 kW Ratted Output Power 1 kW Self Consumtion < 1W Rated Grid Frequency 50 / 60 Hz Operating Temperature -25 – +60 o C Weight 7,4 kg
Berdasarkan Tabel 2, diperoleh suatu detail mengenai Inverter Solis 1000 4G yaitu: Perbandingan DC input : AC output = 3:2; daya input DC maksimal sebesar 1500 W;  daya output AC maksimal sebesar 1000 W; frekuensi keluaran 50 Hz – 60 Hz; dimensi sebesar 310 mm x 373 mm x 160 mm; berat sebesar 7,4  kg;  rentang  suhu  operasional  sebesar  25°C  –  60°C;  dan  memiliki  konektivitas  internet  untuk mendukung monitoring berbasis internet of things; dan efisiensi maksimal sebesar 97.2%.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Hasil Pengolahan Data Primer dan Sekunder
Berdasarkan data Global Horizontal Irradiation (GHI) dari Global Solar Atlas, Desa Kemujan memiliki rata-rata  penyinaran  matahari  sebesar  4,041  kWh/hari  dengan  suhu  rata-rata  27,3 o C.  Hal  tersebut dibuktikan dengan pengambilan data radiasi matahari yang dilakukan di lokasi pengeringan rumput laut oleh KUB Jaya Karya Mandiri menggunakan irradiant meter dengan hasil pengukuran seperti pada Gambar 2.

## Gambar 2. Pengukuran radiasi matahari di lokasi pemasangan PLTS.
Berdasarkan Gambar 2, diketahui bahwa potensi penyinaran mencapai 1,050 kWh/m 2 . Nilai yang diperoleh  menggambarkan  bahwa  potensi  energi  surya  di  daerah  tersebut  sangat  cukup  untuk membangun PLTS yang efisien untuk mendukung proses pengeringan menggunakan oven listrik.
Berdasarkan hasil studi literatur mengenai peningkatan efektivitas penggunaan oven listrik pada produksi  rumput  laut  dan  hasil  wawancara  dengan  Ketua  KUB  Jaya  Karya  Mandiri,  Bapak  Eko Susilowanto,  mengenai  terjadinya  kondisi  yang  mengkhawatirkannya  produksi  rumput  laut  ketika masuk  ke  musim  penghujan  pada  proses  pengeringan.  Dengan  demikian,  KUB  Jaya  Karya  Mandisi berencana  untuk  menggunakan  oven  listrik  sebagai  metode  pengeringan  dan  instalasi  PLTS  sebagai sumber energi alternatif untuk menekan biaya produksi rumput laut memiliki urgensi tersendiri.
Desa  Kemujan  memiliki  potensi  iradiasi  matahari  yang  baik  dalam  mendukung  pemanfaatan PLTS. Berdasarkan data observasi pengukuran langsung di lapangan, diperoleh nilai rata-rata radiasi
Vol. 5, No. 1, pp 1 – 13 doi: 10.14710/jebt.2024.20515
matahari sebesar 1,050 kWh/m 2 dan berdasarkan data dari Global Solar Atlas sebesar 4,041 kWh/hari dengan suhu 27,3 o C.  Dengan menggunakan panel surya  monocrystalline pabrikan OSDA 3 x 350 Wp (45 o C) dan  inverter 1000 Watt pabrikan Solis 1000 4D (60 o C) yang memiliki  ratting suhu operasional yang tinggi, akan dihasilkan suatu implementasi PLTS yang efisien dengan medan dan kondisi iklim di Desa Kemujan.
Berdasarkan hasil obeservasi lapangan, KUB Jaya Karya Mandiri memiliki Kantor Kesekretariatan yang  terletak  di  tepi  Pantai  Merican,  Desa  Kemujan,  Karimunjawa.  Kantor  Kesekretariatan  tersebut memiliki kapasitas daya listrik sebesar 1300 VA. Dengan demikian, implementasi PLTS sebesar 1050 Wp akan dilakukan di Kantor Kesekretariatan KUB Jaya Karya Mandiri secara on-grid yang merupakan tempat perencanaan implementasi oven listrik.

## 3.2 Skema Perancangan dan Instalasi PLTS On-Grid
Konfigurasi  PLTS  yang  akan  diimplementasikan  pada  KUB  Jaya  Karya  Mandiri  adalah menggunakan konfigurasi on-grid system dengan skema seperti pada Gambar 3 dengan wiring diagram system yang dirancang menggunakan software Helioscope seperti pada Gambar 4.
Gambar 3. Diagram Blok PLTS On-Grid.
Gambar 4. Konfigurasi 3 Panel Surya Secara Seri
PLTS  dengan  sistem  on-grid  adalah  sistem  dimana  sumber  listrik  yang  dihasilkan  oleh  panel  surya langsung dihubungkan dengan sumber listrik dari PLN. Berdasarkan Gambar 3, sistem yang bekerja pada PLTS yang diimplementasikan diawali dari 3 buah Panel Surya OSDA 350 Wp yang dirangkai secara  seri  seperti  pada  Gambar  4  akan  dihubungkan  ke  Inverter  grid-tie  1000  4G  1000  Watt  untuk mengonversi gelombang tegangan DC sehingga menjadi tegangan keluaran sebesar 220 VAC; 50 Hz yang merupakan konfigurasi sistem kelistrikan di Indonesia. Setelah itu, keluaran dari inverter akan dihubungkan ke kWh meter agar pemasangan PLTS diketahui oleh pihak PLN dan tidak melanggar regulasi yang berlaku.
Dengan  demikian,  secara  berganti  kedua  sistem  ini  akan  saling  mengisi  daya  listrik  kebutuhan rumah ketika terjadi kekurangan daya listrik atau pemadaman. Energi listrik hasil produksi panel surya
Vol. 5, No. 1, pp 1 – 13 doi: 10.14710/jebt.2024.20515
akan  langsung  di-supply  ke  beban  dengan  sistem  switching  antara  panel  surya  dan  sistem  distribusi PLN, sehingga ketika terjadi optimasi panel surya, penggunaan listrik dari PLN akan berkurang dan biaya operasional penggunaan listrik pun akan berkurang.
Tahap  selanjutnya  yaitu  melakukan  instalasi  atau  pemasangan  PLTS  di  Kantor  Kesekretariatan KUB Jaya Karya Mandiri setelah dibentuk suatu perancangan dan perencanaan PLTS secara matang. Pemasangan  PLTS  dilakukan  oleh  tim  pengusul  pengabdian  masyarakat  dari  Departemen  Teknik Elektro  Universitas  Diponegoro  yang  dibantu  oleh  beberapa  tenaga  teknis  dan  mahasiswa  S1. Dokumentasi pemasangan dan hasil instalasi PLTS di Kantor Kesekretariatan KUB Jaya Karya Mandiri tertera pada Gambar 5 dan Gambar 6.
Gambar 5. Dokumentasi Instalasi PLTS Sebesar 1050 Wp
Gambar 6. Dokumentasi Inverter dan Panel Box Proteksi

## 3.3 Pengujian dan Commissioning PLTS On-Grid
Untuk  memastikan  hasil  instalasi  berjalan  dengan  baik,  dilakukan  beberapa  pengujian  dan commissioning guna mengetahui keluaran PLTS yang dihasilkan serta memastikan instalasi terproteksi dan sesuai standar yang berlaku. Berikut adalah pengujian yang dilakukan:
1. Pengujian Resistansi Grounding
Pengujian pertama yang harus dilakukan yaitu mengetahui nilai insulasi dan grounding terpasang pada PLTS menggunakan Megger Test sebagai proteksi PLTS ketika adanya lonjakan tegangan tinggi dari  internal  atau  eksternal  PLTS  seperti  sambaran  petir.  Berdasarkan  test  tersebut,  diperoleh  nilai resistansi grounding seperti pada Gambar 7.

## Gambar 7. Hasil Megger Test pada Grounding PLTS
Berdasarkan hasil pengujian pada Gambar 6, diperoleh bahwa nilai grounding instalasi PLTS yaitu sebesar 686 MΩ. Berdasarkan standar PUIL 2000, resistansi grounding minimal dapat dihitung dengan Persamaan 1.
𝑅 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 = 1000 × 𝑉 𝑖𝑛 (1)
Pada sistem kelistrikan di Indonesia  menggunakan tegangan nominal rms sebesar 220  V, maka nilai tegangan maksimal dalam fungsi sinusoidal adalah 311,12 V. Berdasarkan persamaan 1, maka nilai grounding minimal pada PLTS yaitu:
𝑅 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 = 1000 × 311,12 = 311.120 Ω (2)
Berdasarkan Persamaan 2, dapat disimpulkan bahwa grounding dari instalasi sudah sesuai standar yang  berlaku  serta  memiliki  nilai  keamanan  yang  baik,  dimana  nilai  minimal  dari  instalasi  yang dilakukan yaitu sebesar 311,12 MΩ dan data yang diperoleh yaitu sebesar 686 MΩ.

## 2. Pengujian Potensi Short Circuit
Untuk  memastikan  bahwa  instalasi  PLTS  terkoneksi  dengan  baik  dan  tidak  ada  kabel  positif dengan  negatif  serta  positif  dengan  ground  yang  terhubung,  dilakukan  pengujian  insulasi  ketiga koneksi tersebut dengan hasil pengujian seperti pada Gambar 8 dan Gambar 9.
Gambar 8. Pengujian sambungan kabel positif dan negatif
Vol. 5, No. 1, pp 1 – 13 doi: 10.14710/jebt.2024.20515

## Gambar 9. Hasil Sambungan Kabel Positif dan Ground
Berdasarkan Gambar 8 dan Gambar 9, diperoleh hasil pemasangan yang baik, dimana tidak ada kabel positif dengan negatif serta positif dengan ground yang terhubung.

## 3. Pengujian Tegangan Keluaran PLTS
Setelah  mengetahui  koneksi  dan  grounding  terkoneksi  sudah  sesuai  standar  serta  terkoneksi dengan baik, maka dilakukan pengujian tegangan open circuit panel surya untuk mengetahui tegangan keluaran  dan  optimasi  panel  surya  dalam  menghasilkan  daya  dan  akan  masuk  ke  inverter.  Pada pengujian ini, diperoleh hasil seperti pada Gambar 10.

## Gambar 10. Pengujian tegangan open circuit PLTS.
Berdasarkan pengujian tegangan pada Gambar 10, diperoleh keluaran tegangan open circuit dari panel surya yaitu sebesar 126,8 V. Berdasarkan  datasheet panel surya pada Tabel 1, diperoleh bahwa panel surya memiliki tegangan open circuit sebesar 41,34 V dan ketika dirangkai seri menggunakan 3 buah panel surya, tegangan open circuit yaitu sebesar 3 x 41,34 V atau 124,02 V. Pada hasil pengujian, diperoleh nilai tegangan open circuit yang lebih besar, namun dalam rentang toleransi sebesar 3 % sesuai datasheet pada Tabel 1. Hal tersebut terjadi karena komisioning dilakukan ketika sinar matahari sedang optimal dan panel surya dapat memanfaatkan potensi penyinaran yang baik dengan efisiensi ± 100%.
4. Pengujian Tegangan Keluaran Inverter
Pengujian terakhir yaitu melakukan pengujian terhadap hasil keluaran tegangan dan arus pada inverter yang nantinya akan masuk ke beban dengan hasil seperti pada Gambar 11.
Vol. 5, No. 1, pp 1 – 13 doi: 10.14710/jebt.2024.20515
Gambar 11. Pengujian Hasil Keluaran Inverter yang Terkoneksi dengan Beban.
Berdasarkan Gambar 11, diperoleh hasil keluaran dari inverter yaitu tegangan sebesar 217,7 VAC dan arus sebesar 0,4 A. Pada hasil pengujian, diperoleh nilai tegangan sebesar 217,7 VAC yang sudah sesuai dengan sistem kelistrikan di Indonesia dan arus sebesar 0,4 A yang artinya bahwa pada Kantor Kesekretariatan KUB Jaya Karya Mandiri sedang menggunakan beban listrik sebesar 0,4 A.

## 3.4 Edukasi Penggunaan dan Pemeliharaan PLTS
Untuk  mendukung  operasional  PLTS  dalam  jangka  waktu  yang  panjang,  dibutuhkan  edukasi kepada Pengurus KUB Jaya Karya Mandiri. Setelah proses instalasi PLTS selesai dan diperoleh hasil pengukuran yang optimal, maka dilakukan serah terima PLTS kepada Ketua KUB Jaya Karya Mandiri, Bapak Eko Susilowanto, seperti dokumentasi pada Gambar 12.

## Gambar 12. Dokumentasi Serah Terima PLTS kepada KUB Jaya Karya Mandiri
Tidak hanya itu, pengajaran mengenai apa itu EBT dan PLTS, urgensi implementasi EBT, dasar teori setiap komponen pada instalasi PLTS  on-grid, cara kerja PLTS, cara mengoperasikan PLTS, dan bagaimana melakukan pemeliharaan PLTS yang baik. Selain itu, agar proses pengajaran berjalan secara terus  menerus  melintasi  generasi,  dibuat  suatu  pedoman  operasional  PLTS  untuk  KUB  Jaya  Karya Mandiri.  Dengan  dilakukannya  hal  tersebut,  diharapkan  implementasi  PLTS  untuk  mendukung operasional penggunaan oven listrik di KUB Jaya Karya Mandiri dapat terus bekerja secara optimal dan memberikan dampak yang signifikan.
Vol. 5, No. 1, pp 1 – 13 doi: 10.14710/jebt.2024.20515

## 3.5 Aspek Kemanfaatan PLTS
Instalasi  PLTS  untuk  mendukung  operasional  KUB  Jaya  Karya  Mandiri  dalam  melakukan budidaya rumput laut memiliki beberapa manfaat dan fungsi yang sangat besar, diantaranya yaitu:
1) Meringankan  beban  tagihan  listrik  untuk  KUB  Jaya  Karya  Mandiri  yang  diharapkan berpengaruh ke pertumbuhan dan pengembangan ekonomi di kelompok budidaya.
2) Membantu KUB Jaya Karya Mandiri dalam mendukung implementasi oven listrik tanpa harus mengingkatkan  biaya  operasional  karena  penggunaan  oven  yang  menggunakan  daya  listrik yang besar.
3) Sarana  edukasi  kepada  masyarakat  di  kawasan  pesisir  Pantai  Merican,  Desa  Kemujan, Karimunjawa mengenai EBT dan urgensinya terhadap keberlangsungan energi di Indoensia.
4) Memenuhi target pemerintah dalam memenuhi target penggunaan EBT dalam bauran energi di Indonesia dan mendukugn SDG’s poin 7 “Energi Bersih dan Murah“.
5) Menjadi  inspirasi  bagi  selutuh  kalangan  bahwa  setiap  aspek  kehidupan  memiliki  potensi tersendiri dalam pemanfaatan EBT, sehingga implementasi EBT dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

## 4. Kesimpulan
Pengembangan  dan  pemanfaatan  PLTS  untuk  KUB  Jaya  Karya  Mandiri  memiliki  urgensi tersendiri  dalam  melakukan  implementasi  oven  listrik  kedepannya.  PLTS  yang  diimplementasikan memiliki  kapasitas  1050  Wp  dengan  inverter  grid-tie  yang  terkoneksi  dengan  beban  di  Kantor Kesekretaiatan  KUB  Jaya  Karya  Mandiri  secara  on-grid.  Berdasarkan  hasil  pengujian  pemasangan, diperoleh bahwa PLTS memiliki tingkat kemanan yang baik dan sudah sesuai standar keamanan sesuai PUIL 2000. PLTS juga memiliki efisiensi yang baik dengan pengujian ketika pada penyinaran optimal dapat  mencapai  efisiensi  sebesar  ±100%.  Instalasi  PLTS  yang  dilakukan  diharapkan  dapat meningkatkan produktivitas KUB Jaya Karya Mandiri untuk melakukan budidaya rumput laut sebagai mata pencaharian masyarakat di wilayah Desa Kemujan, Karimunjawa dan diharapkan dapat menjadi sarana edukasi mengenai EBT bagi masyarakat sekitar.

## Ucapan Terima Kasih
Pada kerberjalanan implementasi PLTS dalam bentuk pengabdian masyarakat ini, ucapan terima kasih ditunjukan kepada: LPPM Universitas Diponegoro selaku pemberi dana pengabdian masyarakat dalam skema IPTEK bagi Desa Binaan Universitas Diponegoro (IDBU); KUB Jaya Karya Mandiri selaku mitra kerja yang telah mendukung implementasi; dan Tim pengabdian masyarakat skema IDBU di KUB Jaya  Karya  Mandiri  di  Desa  Kemujan,  Karimunjawa  yang  telah  bekerja  keras  sehngga  pengabdian dalam skema IDBU dapat terlaksana.

## Daftar Pustaka
Suman, A., Irianto, H. E., Satria, F., dan Amri, K. (2017). Potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) Tahun 2015 serta Opsi Pengelolaannya. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, 8(2), 97–100.
Peranginangin,  R.,  Sinurat,  E.,  &  Darmawan,  M.  (2013).  Memproduksi  karaginan  dari  rumput  laut.
Jakarta, Penebar Swadaya Grup.
Vol. 5, No. 1, pp 1 – 13 doi: 10.14710/jebt.2024.20515
Dasion, P. R. K., Arvianti, E. Y., & Sa’diyah, A. A. (2015). Analisis Pemasaran Rumput laut (eucheuma SP) di Desa Wuakerong Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata. Buana Sains, 14(1), 1–10.
Orilda, R., Ibrahim, B., dan Uju, U. (2022). Pengeringan Rumput Laut Eucheuma cottonii Menggunakan Oven Dengan Suhu yang Berbeda. Jurnal Perikanan Terpadu, 2(2).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22. (2017). Rencana Umum Energi Nasional. Lampiran 1, Jakarta.
Yuliananda, S., Sarya, G. and Hastijanti, R.R. (2015). Pengaruh Perubahan Intensitas Matahari Terhadap Daya Keluaran Panel Surya. PM17: Jurnal  Pengabdian Masyarakat, 1(2).
Humas EBTKE. (2021). Menuju Bauran Energi Nasional Tahun 2025. Forum Kehumasan Dewan Energi Nasional, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, No. 126.Pers/04/SJI/2021, Jakarta,
Global Solar Atlas. (2022) https://globalsolaratlas.info/map?c=-5.879626,110.432907,11&s=- 5.794996,110.460663&m=site.
Purwoto, B. H., Jatmiko, J., Fadilah, M. A., dan Huda, I. F.  (2018). Efisiensi Penggunaan Panel Surya Sebagai Sumber Energi Alternatif. Emitor: Jurnal Teknik Elektro, 18(1), 10 – 14.