## Aplikasi Perhitungan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik di Sulawesi Utara Sub Sistem Transmisi
Cindy Lia Kawulur, Lily S. Patras, Maickel Tuegeh, Fielman Lisi Jurusan Teknik Elektro-FT, UNSRAT, Manado-95115, Email: cinday_lk@yahoo.com
Abstrak  – Masalah  ketersediaan  tenaga  listrik  telah menjadi  bahasan  utama  di  masyarakat  seiring  dengan meningkatnya  pertumbuhan  sosial  ekonomi  masyarakat  itu sendiri.  Tenaga  listrik  yang  handal  dan  ekonomis  diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan ketersediaan  listrik  yang  cukup  memenuhi  kebutuhan masyarakat. Peningkatan pengadaan tenaga listrik memerlukan investasi yang besar untuk memenuhi biaya-biaya operasi dan pemeliharaan sistem tenaga listrik, sehingga perlu dibuat  suatu  uraian  biaya  pokok  produksi.  Dengan  demikian perlu  dibuat  suatu  uraian  finansial  untuk  mengetahui  nilai ekonomi  dari  tenaga  listrik  sehingga  kita  dapat  menentukan harga  tenaga  listrik  yang  pantas  dan  menciptakan  keandalan sistem yang mantap. Dan untuk memudahkan itu semua maka perlu  dibuat  sebuah  perangkat  lunak  berbasis  bahasa pemrograman visual studio.
Tujuan  tugas  akhir  ini  adalah  untuk  menghasilkan suatu  perangkat  lunak  untuk  menghitung  biaya  pokok penyediaan  tenaga  listrik  sub  sistem  transmisi  serta memperoleh biaya pokok penyediaan tenaga listrik khususnya untuk Sulawesi Utara untuk jangka 10 tahun yaitu dari 2011 – 2020.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  biaya  pokok penyediaan  tenaga  listrik  sub  sistem  transmisi  berubah-ubah tiap tahun  dimana yang tertinggi yaitu pada tahun 2014 yaitu Rp 174.696.- per kWh dan terendah pada tahun 2020 yaitu Rp 109.95.- per kWh.
kata  kunci  :  Biaya  Pokok  Penyediaan  Tenaga  Listrik, Investasi, Transmisi, Visual Studio

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Masalah  ketersediaan  listrik  kini  telah  menjadi  bahasan utama  di  masyarakat  seiring  dengan  meningkatnya pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Tenaga listrik  yang  handal  dan  ekonomis  diharapkan  dapat mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  sehingga  diperlukan ketersediaan  listrik  yang  cukup  memenuhi  kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan hasil perhitungan
DKL (Dinas Ketenagalistrikan),  laju  pertumbuhan  beban  di  wilayah Sulawesi  Utara  dari  tahun  2010  hingga  tahun  2019 diproyeksikan meningkat rata-rata 10.48% per tahun. Beban puncak pada tahun 2010 sebesar 204 MW akan menjadi 422 MW  pada  tahun  2019.  Untuk  itu  diperlukan  beberapa penambahan  maupun  perbaikan  infrastruktur  baik  pada  sisi pembangkitan,  transmisi  dan  distribusi  untuk  menjaga keandalan sistem agar tetap mampu melayani beban. Karena itu,  perlu  dihitung  biaya  pokok  produksi,  sehingga perusahaan  listrik  (PLN)  bersama  dengan  pemerintah, mampu menentukan tarif penjualan tenaga listrik yang layak dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas.
Oleh  karena  itu  untuk  memudahkan  proses  perhitungan maka  perlu  dibuat  suatu  perangkat  lunak  berbasis  bahasa pemrograman Visual Studio .
B. Identifikasi Masalah
1. Parameter apa sajakah yang digunakan untuk perhitungan  biaya  pokok  penyediaan  tenaga  listrik sistem transmisi?
2. Bagaimanakah  perhitungan  biaya  pokok  penyediaan tenaga  listrik  sistem  transmisi  di  sistem  tenaga  listrik Sulawesi Utara?

## C. Pembatasan Masalah
1. Perhitungan  Biaya  Pokok  Penyediaan  Tenaga  Listrik pada  sistem  transmisi  dibatasi  pada  satu  region  yaitu Sulawesi Utara tahun 2011 – 2020.
2. Perhitungan  dilakukan  untuk  jangka  waktu  10  tahun (2011 – 2020).
3. Perhitungan  dilakukan  dengan  mengganggap  nilai  tukar rupiah terhadap dolar adalah tetap untuk tiap tahunnya.
4. Faktor potensi permintaan tenaga listrik dan faktor daya beli masyarakat tidak diperhitungkan.
5. Jarak rentang antar menara diasumsikan sama.
6. Menggunakan Microsoft  Visual  Studio  2010 untuk pembuatan program aplikasinya.

## D. Tujuan Penulisan
1. Menghasilkan  perangkat  lunak  untuk  menghitung  Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik sub sistem transmsi.
2. Memperoleh  Biaya  Pokok  Penyediaan  Tenaga  Listrik untuk Sulawesi Utara untuk tahun 2011 – 2020 pada sub sistem transmisi.

## II. LANDASAN TEORI

## A. Saluran Transmisi
Transmisi  tenaga  listrik  merupakan  proses  penyaluran tenaga  listrik  dari  tempat  pembangkit  tenaga  listrik  hingga ke  saluran  distribusi  listrik  sehingga  dapat  disalurkan  ke konsumen tenaga listrik. Ada dua kategori saluran transmisi yaitu saluran udara ( overhead line ) dan saluran bawah-tanah ( underground ).
1. Menara Transmisi
Menara  atau  tiang  transmisi  adalah  suatu  bangunan penopang  saluran  transmisi,  yang  bisa  berupa  menara  baja, tiang baja, tiang beton bertulang dan tiang kayu. Tiang-tiang baja,  beton  atau  kayu  umumnya  digunakan  pada  saluran- saluran  dengan  tegangan  kerja  relatip  rendah  (dibawah  70 kV) sedangkan untuk saluran transmisi tegangan tinggi atau ekstra tinggi digunakan menara baja.
2. Isolator
Isolator  berfungsi  sebagai  isolasi  antara  konduktor dengan  tiang  ( tower ).  Isolator  dapat  diklasifikasikan menurut bahan, bentuk dan pemasangannya.
3. Kawat Penghantar
Kawat  tembaga  banyak  dipakai  pada  saluran  transmisi karena  konduktivitasnya  yang  tinggi.  Akan  tetapi  kawat tembaga  juga  mempunyai  kelemahan  yaitu  untuk  besar tahanan  yang  sama,  kawat  tembaga  lebih  berat  dan  lebih mahal  dibanding  kawat  aluminium.  Untuk  memperbesar kuat  tarik  dari  kawat  alumunium,  digunakan  campuran alumunium  ( alumunium  alloy ).  Untuk  saluran  transmisi tegangan  tinggi,  dimana  jarak  antara  menara/tiang berjauhan,  maka  dibutuhkan  kuat  tarik  yang  lebih  tinggi oleh  karena  itu  digunakan  kawat  penghantar  ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced).
4. Kawat Tanah
Kawat  tanah  atau ground  wires juga  disebut  sebagai kawat  pelindung  gunanya  untuk  melindungi  kawat-kawat penghantar  atau  kawat-kawat  fasa  terhadap  sambaran  petir. Jadi  kawat  tanah  tersebut  dipasang  di  atas  kawat  fasa. Sebagai  kawat  tanah  umumnya  dipakai  kawat  baja  ( steel wire )  yang  lebih  murah,  tetapi  tidaklah  jarang  digunakan ACSR.
5. Pentanahan ( Grounding )
Pentanahan tower adalah  perlengkapan  pembumian sistem  transmisi  yang  berfungsi  untuk  meneruskan  arus listrik  dari  tiang  SUTT  (Saluran  Udara  Tegangan  Tinggi) maupun SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) ke tanah. Pentanahan tiang terdiri dari konduktor tembaga atau konduktor  baja  yang  diklem  pada  pipa  pentanahan  yang ditanam  di  dekat  pondasi  tiang,  atau  dengan  menanam  plat aluminium/tembaga  disekitar  pondasi  tiang  yang  berfungsi untuk  mengalirkan  arus  dari  konduktor  tanah  akibat sambaran petir.

## B. Perencanaan Saluran Udara Tegangan Tinggi
1. Pemilihan Ukuran Konduktor
Ukuran  dan  tipe  konduktor  ditentukan  oleh  arus  yang melewati  konduktor,  karena  besar  penampang  konduktor berbanding  lurus  dengan  kapasitas  kuat  arusnya.  Kuat  arus per  fasa  pada  perencanaan  ini  dapat  dihitung  dengan persamaan sebagai berikut:
 cos 3    V P I (1)
Dengan,
I  = Arus per fasa (A)
P  = Daya yang dikirm (MW) V  = Tegangan sistem (kV)
2. Perencanaan Isolasi Saluran Transmisi
Setiap  jenis  isolator  memiliki  tingkat  ketahanan  yang berbeda-beda terhadap suatu tegangan, oleh karena itu harus dapat  memilih  dengan  baik  jenis,  ukuran  maupun  jumlah isolator  yang  akan  digunakan.  Untuk  menghitung  tegangan yang  akan  ditahan  oleh  sebuah  isolator  dapat  digunakan persamaan berikut ini:
n V E m  
3 (2)
Dengan,
E  = Tegangan yang akan ditahan isolator V m = Tegangan maksimum yang akan diijinkan V  = Tegangan nominal n = Koefisien drop = 1.2
V V m   11 12
(3)
Faktor  lainnya  yang  mempengaruhi  kehandalan dari kerja isolator adalah faktor iklim daerah dimana isolator tersebut  akan  dipasang.  Berdasarkan  tingkat  polusi  daerah yang  akan  dipasang  isolator,  maka  dapat  ditentukan  harga tegangan  yang  mampu  ditahan  oleh  isolator  dengan menggunakan persamaan berikut:
                  K K W k V 8 5 2 5 . 1 1 . 0 ' 28 3 / 1 2 . 0 (4)
Dengan,
V  =  Tingkat  ketahanan  tiap  piringan  isolator gantung 250 mm (kV)
W  =  Kepadatan  adhesi  garam  (mg/cm 3 )  =  0.03 mg/cm 3
K  = kepadatan adhesi serbuk poles (mg/cm 3 ) = 0.01 mg/cm 3 k’  = faktor koreksi = 1.25
Sehingga  untuk  menghitung  jumlah  isolator  per  gandengan dapat dihitung dengan persamaan berikut:
V E N  (5)
Dengan,
N  = jumlah isolator per gandengan
3. Andongan ( Sag ) Penghantar
Karena  beratnya  maka  penghantar  yang  direntangkan antara  dua  tiang  transmisi  mempunyai  bentuk  lengkung tertentu  ( catenary  curve )  yang  dapat  dinyatakan  oleh persamaan-persamaan tertentu.
Bila  penghantar  ditunjang  oleh  tiang-tiang  yang  sama tingginya, maka persamaannya adalah:
T WS D 8 2  (6)
Sedangkan  untuk  panjang  penghantar  sebenarnya  dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:
S D S L 3 8 2 0   (7)
Dengan,
D  = andongan ( sag ) (m)
W  = berat penghantar per satuan panjang (kg/m) S  = panjang span (m)
T  = tegangan mendatar dari penghantar (kg) L 0 = panjang penghantar sebenarnya (m)
4. Rencana Menara Baja Transmisi
Penentuan  gawang  ( span )  standar  merupakan  kunci dalam  perencanaan  menara  dan  saluran  transmisi  secara keseluruhan.  Untuk  gawang  standar  diberikan  dalam  Tabel berikut.
TABEL I. GAWANG STANDAR Tegangan Nominal Gawang Standar (m) Kurang dari 77 kV 200 – 250 154 kV 250 – 300 275 kV 300 – 350
5. Pentanahan
Untuk  melindungi  kawat  fasa  terhadap  sambaran langsung  dari  petir  digunakan  satu  atau  dua  kawat  tanah yang  terletak  diatas  kawat  fasa.  Untuk  pemilihan  ukuran kawat tanah tidak bisa dilakukan secara acak karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seperti suhu maksimum  pada  kawat  serta  waktu  terjadinya  hubung singkat.  Oleh  karena  itu  penentuan  besarnya  luas penampang  kawat  tanah  dapat  dihitung  dengan  persamaan berikut:
6 10 1 274 log 5 . 8            t S I A
(8)
Dengan,
A  = penampang kawat (mm 2 )
I  = arus hubung singkat (A)
S   = waktu (detik) (biasanya 1 – 2 detik) t =  kenaikan  suhu  yang  diizinkan  dari  kawat (derajat)
Tahanan  kaki  menara  dari  pentanahan  diperoleh dengan  menggunakan  satu  atau  lebih  batang  pentanahan ( ground  rod )  dan  atau  dengan  sistem counterpoise . Pemilihan  penggunaan  sistem  pentanahan  ini  bergantung pada  keadaan  tahanan  jenis  tanah  dimana  menara  berada. Nilai pentanahan menara harus dibuat kecil, untuk itu maka sistem 70 kV maksimal 5 Ohm, sistem 150 kV maksimal 10 Ohm  dan  sistem  500  kV  maksimal  15  Ohm.  Besarnya tahanan pentanahan dapat dihitung dengan persamaan:
       d L L R 2 ln 2   (9)
Dengan,
R  =  Tahanan  pentanahan  dari  batang  pengetanahan (Ohm)
L  = Panjang batang elektroda (m) d = Diameter batang elektroda (m)
ρ = Tahanan jenis dari tanah (Ohm-m)

## C. Konsep Ekonomi
1. Nilai Waktu dari Uang ( Time Value of Money )
Dalam  sektor  ekonomi  pemanfaatan  uang  yang dilakukan dengan maksud mendapatkan laba atau menambah  nilai  dengan  cara  berusaha.  Hal  ini  dilakukan misalnya  dengan  menanam  dana  dalam  usaha  atau  proyek yang mendatangkan penghasilan. Mula-mula modal ditanam.  Beberapa  waktu  kemudian,  secara  berangsur- angsur  uang  akan  diperoleh  kembali  karena  penghasilan disebabkan terdapatnya laba, dan karena penghapusan. Pada taraf  terakhir,  terdapat  nilai  sisa  dan  siklus  proyek  diakhiri. Dalam rangka usaha sebagaimana disebut diatas, penentuan waktu  dari  pada  arus  tunai  merupakan  kunci  bagi pengukuran pendapatan atas investasi.
2. Faktor Pemulihan Deret Seragam
Perhitungan  derat  seragam  yang  kedua  memerlukan deret  seragam  yang  sama  dengan  nilai  sekarang.  Hal  ini membutuhkan  pembulatan  dari  jumlah  pembayaran  yang konstan  pada  setiap  tahun  seperti  penjumlahan  dari  seluruh pembayaran  sama  dengan  jumlah  saat  ini.  Persamaan  (10) menunjukkan deret seragam sesuai dengan nilai sekarang.
CRF PV US PV   (10) Dengan, US PV = Uniform series equal to a present value PV = Nilai Sekarang i = discount rate n = jumlah periode
1 ) 1 ( ) 1 (     n n i i i CRF (11)
Dengan,
CFR = capital recovery factor / faktor pengembalian modal (CRF)

## D. Biaya Penyediaan Tenaga Listrik
Secara umum, biaya untuk penyaluran tenaga listrik (biaya transmisi) dapat dibagi dalam dua bagian:
1. Biaya Tetap
Biaya  tetap  secara  garis  besar  terdiri  atas  biaya pengembalian modal dan biaya tetap operasi dan perawatan yang  berikut  disebut  fixed  OM (fixed  cost  operation  and maintanance) .
Biaya  pengembalian  modal  tergantung  besarnya capital recovery factor (CRF) atau sering pula disebut faktor pengembalian  modal.  Biaya  pengembalian  modal  yang merupakan  biaya  tetap  dinyatakan  dengan  persamaan umum:
    1 1 1      n n i i i Investasi Modal an Pengembali
Biaya (12)
Sehingga  biaya  tetap  ( fixed  cost )  dapat  dihitung  dengan persamaamn:
    M O fixed i i i Investasi Tetap Biaya n n / 1 1 1       (13)
2. Biaya Variabel Biaya  variabel  tergantung  dari  cara  menjalankan  pusat listrik, yaitu yang berhubungan dengan jumlah energi listrik yang  dihasilkan,  dan  terutama  terdiri  atas  sebagian  besar biaya  pemeliharan  dan  perbaikan  serta  sebagian  kecil  gaji dan  upah.  Dalam  struktur  biaya  operasi  dan  perawatan transmisi komponennya hanya merupakan biaya tetap.
3. Biaya Pokok Transmisi
Total biaya transmisi merupakan jumlah dari biaya tetap transmisi ( Fixed Cost ) yang terdiri dari biaya pengembalian modal  dan  biaya  tetap  operasi  dan  perawatan  ( Fixed  O/M ) dan  biaya  variabel,  yang  mana  ditunjukkan  oleh  persamaan berikut:
energi oduksi iabel Biaya tetap Biaya BPP
Pr var   (14)
Dengan,
BPP = Biaya Pokok Penyediaan
Gambar 1. Flowchart Perhitungan Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik Subsistem Transmisi
E. Software Pendukung Perencanaan Sistem
Software pendukung dalam perancangan sistem diperlukan  untuk  mengolah  data  yang  telah  dikumpulkan menjadi  sebuah  informasi  yang  bisa  dimengerti  oleh pemakai.
1. Visual Studio
Microsoft  Visual  Studio adalah  sebuah  perangkat  lunak dari Microsoft.  Microsoft  Visual  Studio dapat  digunakan untuk  pengembangan  aplikasi  antarmuka  pengguna  grafis bersama  dengan  aplikasi Windows  Forms ,  situs web , aplikasi web ,  dan  layanan web yang  mana  juga  dapat mengembangkan  aplikasi  dalam native  code serta manage code yang  termasuk  dalam Microsoft  Windows , Windows Phone , Windows CE,.  NET Framework ,  NET Compact Framework dan Microsoft Silverlight .
User Sistem perhitungan BPP listrik Admin Informasi BPP listrik Informasi BPP listrik
Parameter perhitungan Data perhitungan BPP listrik Log in ke sistem
Gambar 2. Diagram konteks sistem perencanaan dan pembuatan aplikasi perhitungan biaya pokok tenaga listrik
2. Deskripsi C#
C#  merupakan  sebuah  bahasa  pemrograman  yang berorientasi  objek  yang  dikembangkan  oleh Microsoft sebagai bagian dari inisiatif kerangka .NET Framework . C# adalah Java versi Microsoft ,  sebuah  bahasa  multi  flatform yang  didesain  untuk  bisa  berjalan  di  berbagai  mesin.  C# adalah  pemrograman  berorientasi  Object  (OOP).  C# memiliki kekuatan bahasa C++ dan portabilitas seperti Java . Fitur-fitur  yang  diambilnya  dari  bahasa  C++  dan Java adalah desain berorientasi objek, seperti garbage collection , reflection , akar kelas ( root class ), dan juga penyederhanaan terhadap pewarisan jamak ( multiple inheritance ).

## III. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Bahan dan Peralatan
Dalam  pembuatan  tugas  akhir  ini  penulis  menggunakan peralatan dan program yang disesuaikan dengan kebutuhan. Secara lebih spesifik peralatan dan program yang digunakan dirinci sebagai berikut :
1. Hardware  Processor intel core i5  Memory 2 GB DDR3
 Harddisk 640 GB
2. Sistem Operasi : Windows XP SP2
Perangkat lunak yang dibutuhkan antara lain :
1. Microsoft Visual Studio 2010
2. Bahasa pemrograman C# B. Perancangan Proses Dalam perancangan proses, penulis akan
menggambarkan aplikasi perhitungan biaya pokok penyediaan  tenaga  listrik  dalam  bentuk  DFD,  menjelaskan aliran data yang ada pada DFD dan flowchart diagram. 1. Flowchart Program Flowchart program  digunakan  untuk  menggambarkan alur  logika  program  yang  digunakan  di  dalam  sistem. Gambar  1  menunjukkan flowchart program  yang  dibuat. Secara  sederhana  langkah-langkah  dalam flowchart yang dibuat  yaitu,  dimulai  dengan splash  window sebagai  start awal kemudian masuk ke menu utama dengan pilihan input perhitungan  dan  input  data  sistem.  Menu  berikut  yaitu memasukkan data perhitungan yang berupa data biaya tetap, data  biaya  variabel  dan  data  beban.  Langkah  berikut  yaitu proses  perhitungan  dan  output  program  yang  disajikan melalui display report pada menu dashboard.
2. Diagram Konteks
Diagram  konteks  adalah  diagram  yang  menjelaskan aliran  data  secara  keseluruhan.  Gambar  2  menjelaskan tentang proses – proses yang terjadi dalam sistem informasi
pengolahan data, yaitu proses login, proses perhitungan dan pengolahan data dan proses menampilkan informasi.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perencanaan Saluran Transmisi 150 kV
1. Pemilihan Konfigurasi Saluran Transmisi
Dalam  menjaga  kontinuitas  daya  perlu  digunakan saluran  vertikal  ganda,  sehingga  jika  salah  satu  saluran terputus  transmisi  masih  mampu  menyalurkan  daya  dengan satu saluran yang lain.
2. Ukuran dan Tipe Konduktor Transmisi
Rencana  daya  yang  akan  dialirkan  sebesar  209,4  MW dengan  tegangan  150  kV  menggunakan  saluran  vertikal ganda.
 cos 3    V P I
Maka perhitungan arus adalah sebagai berikut:
] [ 5 . 1007 8 . 0 10 150 3 10 4 . 209 3 6 A
I    
 
Maka  dengan  melihat  kapasitas  arus  yang  akan disalurkan dipilih konduktor  ACSR dengan luas aluminium 630 mm 2 yang memiliki kapasitas hantar arus yaitu 1120 A.
3. Perhitungan Jumlah Isolator
Isolator yang digunakan pada saluran transmisi ini yaitu isolator  gantung  yang  dapat  digandeng  menjadi  rentengan isolator  yang  jumlahnya  disesuaikan  dengan  kebutuhan. Hasil  dari  perhitungan  menyatakan  bahwa  jumlah  piringan isolator  yang  digunakan  minimal  sebanyak  7.92  buah  atau disesuaikan  dengan  ukuran  yang  tersedia  yaitu  8  buah piringan isolator.
4. Menghitung Andongan (Sag)
Perhitungan andongan yang ditunjang oleh menara yang sama tingginya
Berdasarkan data yang diketahui yaitu  W = 2.320 kg/m , T = 18150 kg dan S =  300 m  maka perhitungan andongan sebagai berikut:
] [ 44 . 1 145200 208800 18150 8 300 320 . 2 m D     
Setelah  memperoleh  besarnya  nilai  andongan  yaitu sebesar  1.44  m  maka  dapat  pula  dihitung  panjang penghantar dengan jarak satu:
S D S L 3 8 2 0  
Maka perhitungannya sebagai berikut:
  ] [ 018432 . 300 018432 . 0 300 300 3 44 . 1 8 300 2 0 m L      
Dengan  demikian  panjang  penghantar  satu  gawang  adalah 300.018432 m.
5. Pentanahan
Kawat  tanah  yang  digunakan  pada  saluran  transmisi yang  direncanakan  ini  adalah  2  buah.  Dengan  I  =    20  kA (harga  yang  digunakan  setengah  dari  kondisi  terburuk),  t  = 860 0 C dan s = 0.6 detik.
] [ 5 . 57 00287 . 0 20000 10 1 274 860 log 6 . 0 5 . 8 20000 2 6 mm A               
Dengan melihat perhitungan diatas maka luas penampang  yang  layak  digunakan  untuk  saluran  transmisi ini minimal sebesar 57.5 mm 2 .
Untuk  pentanahan  kaki  menara  pada  saluran  transmisi ini  digunakan  sistem ground  rod dengan  bahan  pentanahan adalah kawat baja dengan diameter 15 mm dan panjang 5 m. Kemudian untuk tahanan jenis tanah digunakan tanah ladang dengan  nilai  100 Ω -m  dan  menggunakan  4  buah  batang elektroda yang dipararelkan.
6. Pemilihan Tower
Tower yang  dipilih  sebagai  penyangga  konduktor  untuk saluran transmisi ini ada dua jenis yaitu tower jenis pole dan jenis lattice .  Untuk  jenis pole akan  digunakan  tiang penyangga  dengan  tinggi  30  m,  tiang  penegang  dan  tiang awal/akhir  dengan  tinggi  2 × 30  m.  Sedangkan  untuk  jenis lattice  akan  digunakan  tiang  penyangga  dengan  tinggi  28.1 m,  tiang  penegang  dan  tiang  awal/akhir  dengan  tinggi  27.9 m.  Konfigurasi  yang  dipilih  untuk tower jenis lattice ini adalah  kongurasi  tiang  piramida  dikarenakan  pada  saluran transmisi  ini  direncanakan  menggunakan  double  circuit dengan dua buah kawat tanah.
B. Output Program Perhitungan Biaya Pokok

## Penyediaan
Melalui  program  perhitungan  yang  telah  dibuat  maka dapat dilihat hasilnya yaitu Biaya Tetap [Juta Rp] dan Biaya Penyediaan Pokok [Rp / kWh] yang akan ditampilkan pada tabel-tabel berikut.
TABEL II. HASIL PERHITUNGAN BIAYA TETAP Tahun Biaya Tetap [Juta Rp] 2011 168,383.563 2012 188,569.108 2013 207,838.354 2014 234,680.548 2015 240,798.197 2016 240,798.197 2017 242,657.746 2018 247,616.545 2019 255,297.293 2020 257,857.543

## TABEL III. HASIL PERHITUNGAN BIAYA POKOK PENYEDIAAN
(BPP) Tahun BPP [Rp / kWh] 2011 164.896 2012 168.578 2013 169.524 2014 174.696 2015 163.532 2016 149.121 2017 137.011 2018 127.445 2019 119.750 2020 109.950
Biaya  pokok  penyediaan  berubah  sesuai  dengan perubahan  biaya  tetap  [Rp].  Dari  tahun  2011  sampai  tahun 2020  biaya  tetap  meningkat  sesuai  dengan  pertambahan kebutuhan energi.  BPP dari tahun 2011 sampai tahun 2014 mengalami  kenaikkan  dan  kemudian  cenderung  turun  pada tahun  2015  sampai  tahun  2020.  Dari  grafik  dapat  terlihat juga  BPP  yang  tertinggi  ada  pada  tahun  2014  yang  mana mengalami  peningkatan  sebesar  5.94  %  dari  BPP  tahun 2011.
1. Perbandingan Hasil Perhitungan
Untuk  menguji  hasil  perhitungan  program  maka  perlu dilakukan  perbandingan  dengan  perhitungan  manual. Perbandingannya  akan  diberikan  dalam  bentuk  tabel  yaitu pada tabel 4. Hasil perhitungan manual dan program dibuat dengan  memiliki  3  angka  desimal  dibelakang  koma.  Dari tabel  diatas  dapat  terlihat  bahwa  terdapat  sedikit  selisih angka  antara  perhitungan  manual  dengan  perhitungan menggunakan program yaitu sebesar 0.003 %.

## V. KESIMPULAN
1. Dalam  perencanaan  saluran  transmisi  untuk  150  kV menggunakan tiang penyangga dengan tinggi 28.1 m dan tiang  penegang  dengan  tinggi  27.9  m,  sirkuit  vertikal ganda  dengan  konduktor  ACSR  630  mm 2 ,  isolator gantung dengan jumlah 8 buah per fasa dan jarak rentang antar menara 300 m.
2. Pentanahan  kaki  menara  menggunakan ground  rod dengan  4  buah  batang  elektroda  yang  memiliki  panjang masing-masing  5  m  sedangkan  untuk  pengaman  kawat tanah  menggunakan  dua  buah  kawat  tanah  baja  dengan diameter 57.5 mm 2 . 3. Perbandingan  hasil  perhitungan  secara  manual  dengan program  memiliki  selisih  sebesar  0.003%  baik  untuk biaya tetap maupun biaya pokok penyediaan.
4. Biaya  pokok  penyediaan  tenaga  listrik  sub  sistem transmisi berubah-ubah tiap tahun dimana yang tertinggi yaitu  pada  tahun  2014  yaitu  Rp  174.696.-  per  kWh  dan terendah pada tahun 2020 yaitu Rp 109.95.- per kWh.
TABEL IV. PERBANDINGAN PERHITUNGAN BIAYA Tahun Biaya Tetap [Juta Rp] BPP [Rp / kWh] Manual Program Manual Program 2011 168,377.905  168,383.563 164.891 164.896 2012 188,562.772  188,569.108 168.572 168.578 2013 207,831.371  207,838.354 169.518 169.524 2014 234,672.663  234,680.548 174.690 174.696 2015 240,790.106  240,798.197 163.527 163.532 2016 240,790.106  240,798.197 149.116 149.121 2017 242,649.593  242,657.746 137.007 137.011 2018 247,608.226  247,616.545 127.441 127.445 2019 255,288.716  255,297.293 119.746 119.75 2020 257,848.879  257,857.543 109.946 109.95

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Anonim,    “ Setting  Tarif  Sulawesi  Utara ”,  PT.  PLN  (Persero) Wilayah Suluttenggo, Manado, 2006.
[2] A.  Arismunandar  Dr,  S.  Kuwara  Dr,  “ Buku  Pegangan  Teknik Tegangan Listrik Jilid II”, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
[3] A.  Arismunandar  Dr,  S.  Kuwara  Dr,  “ Buku  Pegangan  Teknik Tegangan Listrik Jilid III”, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1979.
[4] Black  and  Veatch,    ” Power  Plant  Engineering”, Springer Science,Inc. USA, 1996.
[5] Hans  –  Petter  Halorsen,  “ Tutorial:  Introduction  to  Visual  Studio and C#”, Telemark University College, 2012.
[6] Taawoeda,  Christien,  “ Perancangan  Aplikasi  Perhitungan  Biaya Pokok  Penyediaan  Tenaga  Listrik”, Manado:  Universitas  Sam Ratulangi, 2011.
[7]
Kadir,  A,  ” ENERGI:  Sumber  Daya,  Inovasi,  Tenaga  Listrik  dan Potensi Ekonomi”, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995.
[8] Tim O&M Transmisi dan Gardu Induk, “ Buku Petunjuk Operasi & Memelihara  Peralatan  untuk  SUTT  dan  SUTET”, PT.  PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo, Manado, 2010.
[9] Tim  Penyusun,    “ Persyaratan  Umum  Listrik  Instalasi  Listrik”,
2000.
[10] Tim  Penyusun,  ” RUPTL  2011-2020:  PT.  PLN  (Persero)  Wilayah Suluttenggo”, PT.  PLN  (Persero)  Wilayah  Suluttenggo,  Manado, 2011.
[11] Tim  Penyusun,  ” Statistik  2009”, PT.  PLN  (Persero)  Wilayah Suluttenggo, Manado, 2009.
[12] Turan  Gonen,  “ Electric  of  Power  Transmission  System Engineering”, Mc Graw Hill, 1998.
[13] T.  S.  Hutahuruk,  “ Pengetanahan  Netral  Sistem  Tenaga  dan Pengetanahan Peralatan ”, Jakarta: Erlangga, 1998.
[14] T.  S.  Hutahuruk,  “ Transmisi  Daya  Listrik”, Jakarta:  Erlangga, 1993.