## ANALISA ARRESTER TRANSFORMATOR 60 MVA 150 KV / 20 KV DI GARDU INDUK TITI KUNING MEDAN

## Oleh Joslen Sinaga 1)
Jhonson Siburian 2) Jumari 3) Irwan Ompusungu 4)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3,4)
E-mail: josinaga1977@gmail.com 1)
jhonsonsiburian@gmail.com 2)
62jumarieska@gmail.com 3)
i rwan.ompusunggu@yahoo.com 4)

## ABSTRACT
The  transformer  is  the  main  equipment  in  the  electric  power  system  that  functions  to distribute electrical energy from high voltage to low voltage, or vice versa according to the function  of  the  transformer  installed.  To  maintain  the  continuity  of  the  transformer's reliability from the dangers of surges and lightning, an electrical device is needed, namely an arrester that is useful for protecting the transformer from the danger of lightning strikes. The Medan  area  has  a  rainy  season  which  is  often  accompanied  by  lightning,  and  the  current flowing  from  the  lightning  is  quite  strong,  so  that  the  arrester  is  the  mainstay  for  the operation of the transformer.  To maintain the quality of the transformer, annual maintenance is carried out once a year for all equipment including arresters. The installed arrester is quite good  with  a  nominal  current  of  20  kA,  and  leakage  current  testing  is  also  carried  out  4 times,  so  that  the  results  are  more  precise, so  that  the  operation  of  the  arrester  is  still reliable, and the transformer operating life can last a long time.
Keywords: Transformer, Lightning Surge, Arrester.

## ABSTRAK
Transformator merupakan  peralatan  utama  dalam  sistem  tenaga  listrik  yang  berfungsi  untuk menyalurkan  energi  listrik  dari  tegangan  tinggi  menjadi  tegangan  rendah,  atau  sebaliknya sesuai dengan fungsi transormator tersebut dipasang. Untuk menjaga kontinuitas kehandalan Transformator  dari  bahaya  surja  hubung  maupun  petir,  dibutuhkan  alat  listrik  yaitu  arrester yang  berguna  untuk  melindungi  transformator  dari  bahaya  sambaran  petir.  Daerah  Medan merupakan  daerah  yang  memiliki  musim  hujan  yang  sering  disertai  dengan  petir,  dan  arus yang  mengalir  dari  petir  tersebut  cukup  kuat,  sehingga  arrester  merupakan  handalan  bagi operasi  transformator  tersebut.  Untuk  menjaga  kualitas  Transformator  dilakukan pemeliharaan  tahunan  satu  kali  dalam  setahun  terhadap  seluruh  peralatan  termasuk  arrester. Arrester  yang  terpasang  sudah  cukup  baik  dengan  arus  nominal  20  kA,  dan  juga  dilakukan pengujian  arus  bocor  sebanyak  4  kali,  sehingga  hasil  lebih  presisi,  sehingga  pengoperasian arrester masih handal, dan umur operasi Transformator dapat bertahan lama.
Kata Kunci: Transformator, Surja Petir, Arrester.

## 1. PENDAHULUAN
1.1. Surja petir atau suja hubung

## Gambar 1.1 Mekanisme terjadinya petir
Petir  adalah  pelepasan  muatan  yang terjadi  antara  awan,  dalam  awan  atau antara  awan  dengan  tanah.  Dimana  dalam awan  terdapat  muatan  positif  dan  muatan negatif, jika muatan ini bertemu maka akan terjadi tarik menarik yang dapat menimbulkan  kilat  di  awan,  begitu  juga kalau  muatan  negatif  dan  muatan  negatif dekat akan terjadi tolak menolak, juga akan terjadi  ledakan  /  kilat.  Bumi  merupakan gudang muatan positif maupun negatif, jika pelepasan  muatan  dari  petir  dekat  dengan bumi,  maka  akan  terjadi  sambaran petir ke bumi.

## 1.2. Bahaya Petir terhadap Peralatan
Petir  atau surja  hubung  Transformator adalah  peralatan  yang  terpasang  di  Gardu Induk  diperlukan  sistem  proteksi  yang bagus Relay  utama,  relai  bantu,  dan  dijuga transformator terlindungi dari petir.
Pentingnya  arrester  ini  untuk  menjaga peralatan  listrik  yang  terpasang  dengan sifat  sebagai  isolator,  dan  menjadi konduktor  sesaat  setelah  dirasakan  arus petir, maupun surja hubung di peralatan.
Bila  petir  mengenai  langsung  ke penghantar, kemungkinan besar penghantar tersebut akan putus karena gelombang petir yang menimbulkan  tegangan impuls melebihi  BIL  (Basic  Insulation  Level)  dari penghantar.  Kalau  petir  yang  mengenai penghantar  bukan  sambaran  langsung tetapi  induksi  dari  petir,  gerak  dari gelombang petir itu menjalar ke segala arah dengan  perkataan  lain  terjadi  gelombang berjalan  sepanjang  jaringan  yang  menuju suatu titik lain yang dapat menetralisir arus petir  tersebut  yaitu  menuju  ke  titik pentanahan.
Karakteristik  standar  gelombang  surja petir,  dimana  t1  menggambarkan  waktu
muka  gelombang  dan  t2  menunjukkan waktu  ekorgelombang  ditunjukkan  pada gambar dibawah ini.

## Gambar 1.2. Bentuk gelombang berjalan dari surja petir
Dalam  suatu  sistem  tenaga  listrik, berbagai  peralatan  seperti  transformator, saklar daya, dsb, memiliki tegangan tembus ( breakdown  voltage )  yang  berlainan  dan dengan  demikian  mempunyai  karakteristik tegangan  -  waktu  (v  -  t)  yang  juga  tidak sama.  Untuk  menjaga  dari  peralatan  listrik yang  terpasang,  dibutuhkan  peralatan  yang dapat  berfungsi  sebagai  isolasi,  dan  dapat berubah  menjadi  konduktor  di  saat  terjadi surja  hubung dengan  koordinasi  peralatan yang  tepat  sesuai  dengan  fungsinya  alat pelindungnya.  Untuk  pengaman  terhadap sambaran  petir,  dipakailah  kawat  tanah dengan  tahanan  tanah  yang  serendah mungkin. Selain itu, dipakai alat pengamanan  yang  cocok  (arrester)  untuk gelombang yang merambat ke dalam gardu induk.  Peralatan  sistem  itupun  harus mempunyai  ketahanan  isolasi  yang  cukup sesuai dengan sistem pengamannya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Transformator Daya
Transformator  daya  digunakan untuk  menaikkan  atau  menurunkan tegangan.  Di  gardu  induk,  transformator daya  berfungsi  menurunkan  tegangan, sedangkan di pusat pembangkit, transformator  daya  berfungsi menaikkan tegangan. Ada  2  jenis  transformator  daya yaitu transformator 1Φ dan transformator 3Φ. Jika  transformator  3Φ dibandingkan dengan tiga buah transformator  1Φ  yang  berkapasitas sama, maka ternyata berat transformator 3Φ  hanya  kira-kira  80%  dari  berat  total transformator  1Φ.  Transformator  3Φ juga  lebih  menguntungkan  dalam  hal pondasi, pengawatan  (wiring),  dan  ruang

## yang dibutuhkan.
Gambar 2.1. Transformator daya yang terpasang pada GI Titi Kuning

## 2.2. Teknologi Lightining Arrester
Teknologi  LA  sudah  dikembangkan sejak  100  tahun  silam,  bersamaan  dengan dimulainya penggunaan listrik secara masal. Secara  ringkas  sejarah  perkembangan  LA adalah sebagai berikut:
1892 – 1908 : Penggunaan Air Gaps
1908 – 1930 : Multiple gaps dengan resistor 1920 – 1930: Lead Oxide dengan resistor 1930  – 1960  : Passive Gapped  Silicon Carbide (SiC) 1960  –  1982  :  Active  Gapped  Silicon Carbide (SiC) 1976 – sekarang : Zinc Oxide (ZnO) tanpa gap 1985  – sekarang : Zinc Oxide (ZnO) tanpa gap dengan housing polymer Keping  ZnO  memiliki  karakteristik kerja  yang  jauh  lebih  baik  dibandingkan generasi  pendahulunya  yang  menggunakan SiC-terseri  dengan  gap.  Mayoritas  LA  di sistem  transmisi  PLN  telah  menggunakan teknologi  keping  ZnO  tanpa  gap,  atau dikenal  juga  sebagai  MOSA-  Metal  Oxide Surge  Arresters.  Di  beberapa  tempat  di Indonesia,  MOSA  dengan  housing  polymer sudah mulai digunakan.

## Gambar 2.2. Keping Zinc Oxide
Setiap  keping  ZnO  memiliki  nilai residual  voltage  saat  dilewati  arus  surja bergantung  pada  diameter  keping tersebut. Sebagai  contoh  pada  keping  dengan diameter  32  mm,  nilai  residual  voltagenya sebesar  450  V/  mm,  sementara  untuk diameter  70  mm  nilai  residual  voltage menurun  menjadi  280  V/mm.  Hal  ini berarti,  pada  satu  keping  ZnO  dengan diameter 70 mm dan tinggi 45 mm terdapat kemampuan  residual  voltage  sebesar  12.5 kV.  Bila  nilai  residual  voltage  yang diinginkan sebesar 823 kV, maka diperlukan 66 keping ZnO tersusun ke atas. Hal  ini  akan  menyebabkan  tinggi  LA mencapai  3  meter,  dimana  kestabilan mekanis  LA  tidak  baik,  oleh  karenanya  LA juga  didesain  untuk  dipasang  bertingkat (stacked).

## 2.3. Klasifikasi  Arrester  pada  jaringan
transmisi Pada  jaringan  transmisi,  Lightining Arrester dikelompokkan berdasarkan pemasangannya, yaitu :
1. Lightning  Arrester  di  Gardu  Induk  (non GIS)
2. Lightning Arrester di Saluran Transmisi
Gambar 2.3 Arrester dengan housing porselen (kiri) dan housing polymer (kanan)
Gambar  2.4  Arrester  di  jaringan transmisi  dengan  gap  (kiri)  dan  tanpa adanya gap (kanan)

## 2.4. Housing / Sangkar Arrester
Tumpukan  keping  ZnO  ditaruh dalam  sangkar  rod,  umumnya  terbuat dari FRP (Fiber Glass Reinforced Plastic). Spring Kompressing dipasang pada kedua ujung kolom active part untuk memastikan  susunan  keping  memiliki ketahanan mekanis. Kompartemen sangkar  terbuat  dari  porselen  ataupun polymer.  Alumunium  flange  direkatkan pada  kedua  ujung  sangkar  dengan menggunakan semen.
Gambar 2.5. Housing / sangkar Arester
2.5. Sealing dan Pressure Relief Sistem Sealing  ring dan pressure  relief diaphragm dipasang  di  kedua  ujung arrester.  Sealing  ring  terbuat  dari material  sintetis  sementara  pressure relief diaphragm terbuat dari steel/ nikel dengan  kualitas  tinggi.  Pressure  relief bekerja sebagai katup pelepasan tekanan internal  pada  saat  arrester  mengalirkan arus lebih surja.

## Gambar 2.6  Sealing dan Pressure Relief Sistem pada arrester
2.6 Grading Ring Pemasangan Grading ring diperlukan pada arrester dengan ketinggian > 1.5 meter atau pada arrester yang  dipasang  bertingkat.  Grading  ring berfungsi  sebagai  kontrol  distribusi medan  elektris  sepanjang  permukaan arrester. Medan elektris pada bagian yang dekat dengan  tegangan  akan  lebih  tinggi, sehingga stress pada active part di posisi tersebut  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan pada posisi  di  bawahnya.  Stress  ini dapat menyebabkan degradasi  pada  komponen active part.

## Gambar 2.7  Grading ring pada arrester
Pemilihan  ukuran  grading  ring perlu  mempertimbangkan  jarak  antar fasa.  Jarak  aman  antar  konduktor  harus sama  dengan  jarak  antar  grading  ring antar fasa  dari arrester.

## 2.6. Peralatan  Monitoring  dan Insulator Dudukan
Pada  arrester  terpasang  peralatan monitoring yaitu counter untuk menghitung  jumlah  kerja  Arrester  dan meter  arus  bocor  total  pada  arrester. Sebelum  diketanahkan, kawat  pentanahan dilewatkan dahulu pada peralatan monitoring,  sehingga  insulator  dudukan arrester  perlu  dipasang  baik  pada  keduau jung  peralatan  monitor,  maupun  pada dudukan  LA,  agar  arus  yang  melalui  LA hanya melewati kawat pentanahan.
Gambar 2.8 Counter Arrester
Gambar 2.9 Insulator dudukan arrester
3. METODE PELAKSANAAN 3.1 Pengukuran Arus Bocor
Untuk  meningkatkan  performa peralatan arrester yang terpasang, dibutuhkan  pengujian  Leakage  Current Measurement  (LCM)  atau  yang  disebut
pengujian arus bocor pada arrester. Pengukuran  LCM  atau  arus  bocor menggunakan  alat  yang  dinamakan  doble 500,  dengan  kemampuan  mengukur  total arrester  leakage  current  200-16000  µA, arus resistif 0 – 9000 µA, dengan akurasi ± 5% atau 5 µA.
Gambar 3.1. Doble 500 dengan bentuk fisik (kiri) dan Tampilan atas (kanan)
Gambar 3.2. Pengujian arus bocor pada arrester menggunakan Doble 500
Cara pelaksanaan pengukuran:
a. Pengukuran  dilaksanakan  minimal  4 kali dengan posisi probe yang berbeda (posisi depan – belakang – samping kiri dan samping kanan).
b. Hasil ukur arus bocor resistive adalah nilai rata-rata dari keempat pengukuran.
Pengujian ini mengacu  kepada KEPDIR 0520  Buku  Pedoman  Pemeliharaan  Primer Gardu  Induk tentang  pengujian  Ligtning Arrester dengan acuan sebagai berikut :
Tabel  3.2. Batasan Nilai arus bocor resistif maksimum dengan pendekatan statistik sesuai KEPDIR 0520
Pengujian  arus  bocor  pada  arrester dilakukan sebanyak 4 kali, dengan harapan dapat  nilai  arus  bocor  yang  lebih  presisi lagi.  Besar  nilai  arus  bocor  dari  hasil  uji dapat  dihitung  dengan  rumus  sebagai berikut:
Dimana : I rata-rata resistif   = arus  rata  –  rata resistif (µA) I resistif =  Arus  bocor  hasil pengujian (µA)

## 3.2 Single  Line  Diagram  TD-4  GI  Titi

## Kuning
Single  Line  Diagram  GI  Titi  Kuning menunjukkan letak antara arrester dengan objek yang dilindungi (transformator daya) dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 3.3. Letak arrester terhadap objek yang dilindungi di GI Titi Kuning

## Gambar 3.4. Name plate dan posisi Lightning Arrester yang terpasang
a. Spesifikasi Lightning Arrester yang terpasang adalah : – Merek : TRIDELTA – Tipe : SBKC138/20.4 – Ur : 138 kV – Uc : 110 kV – Frekuensi : 48-62 Hz – In : 20 kA – LDC 4 – Is : 63 kA – Standart : IEC 60099-4
Gambar 3.5 Transformator Daya dan name plate Transformator
b. Spesifikasi Transformator Daya adalah : Kapasitas : 60 MVA No Seri : 3011150096 Tahun Pembuatan  : 2016 Tahun Operasi : 2017 Rasio : 150/20 Arus Nominal : 230,9/1732,1 A Impedansi : 12,142 %

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Jumlah  Sambaran  Petir  di  Kota Medan
Kota  Medan  merupakan  daerah yang  mengalami  sambaran  petir  dengan kerapatan  sambaran  petir  yang  cukup tinggi,  sehingga  sangat  perlu  untuk mengamankan  peralatan  dari  gangguan surja  petir  maupun  surja  hubung.  Dengan data  Iso  Keraunic  Level  (IKL)  di  kota Medan  khususnya  Gardu  Induk  Titi Kuning dapat dihitung :

## 𝑁 = 0,15 𝐼𝐾𝐿
Dimana : N = Jumlah sambaran petir per km 2 per tahun IKL  =  61,34 Sehingga : N     =  0,15 x 61,34 =  9,201 /km/tahun

## 4.1.1. Tegangan pengenal
Suatu  sistem  yang  bekerja  dengan tegangan  maksimum  1,1  kali  atau  110% dari  tegangan  nominalnya.  Hal  yang diperhatikan dari Arrester adalah koefisien pembumian,  nilainya  bergantung  dari sistem  pembumiannya.  Sistem  yang  tidak dibumikan  nilai  koefisien  pembumiannya adalah  1,0.  Sistem  yang  dibumikan  efektif nilainya  ≤  0,8.  Untuk  yang  dibumikan tidak efektif nilai koefisien pembumiannya adalah  0,8  –  1,0.  Sistem  pentahanan  pada Gardu  Induk  Titi  Kuning  adalah  efektif, sehingga tegangan nominal Arrester didapat:
Dari  hasil  diatas  maka  nilai  tegangan pengenalnya harus mendekati nilai 132 kV, dan  pada  Transformator  Daya  4  GI  Titi Kuning  terpasang  138  kV.  Tegangan pengenal  pada  Arrester  lebih  baik  dimana pada saat surja petir dengan arus besar dan menyentuh  di  tegangan  138  kV  sudah mulai kerja, sehingga arus petir lebih cepat untuk dilewatkan melalui Arrester.

## 4.1.2. Arus Pelepasan
Pada  konduktor  AC3  dengan  luas 630  mm2  dengan  menggunakan  tegangan standar gelombang petir yang diasumsikan 1000  kV  dan  tegangan  kerja  Arrester adalah 132 kV. Nilai tahanan dari Arrester adalah  6,6  ohm.  Jarak  antara  konduktor terhadap  permukaan  bumi  adalah  3  meter, maka  impedansi  surja  petir  bisa  diperoleh dengan menggunakan persamaan :
Z = 60 ln 2h / r (Ω)
Dimana : h = 3 (m) (Tinggi dari konduktor ke tanah)
r = 14,16 mm = 0,01416 m sehingga: = 60 ln 2h / r (Ω) = 60 ln (2 x 3 m / 0,01416 m) = 362,946 Ω
Sehingga  arus  pelepasan  Arrester  dapat dihitung berdasarkan persamaan :
Arrester  yang  terpasang  di  harus  dapat melewatkan  arus  5146,77  A,  dan  Arrester yang  terpasang  kelas  arus  20  kA  sampai dengan  batas  arus  63  kA.  Kapasitas  arus pelepasan  dari  Arrester  semakin  besar maka  semakin  baik  perlindungan  dari Arrester  tersebut.  Nilai  ini  telah  sesuai
dengan  kebutuhan  pada  gardu  induk tersebut.

## 4.1.3. Tegangan Sisa
Tegangan sisa atau residual voltage dihasilkan dari perhitungan dapat diperoleh :  V = I x R dimana: I = 5146,77 A R = 6,6 ohm Sehingga: V = 5146,77 A x 6,6 Ohm = 33,97 kV Berdasarkan  perhitungan  di  atas tegangan  sisa  didapat  33,97  kV.  Untuk tegangan  sisa  masih  dibawah  Tingkat Isolasi  Dasar  dari  Arrester  yaitu  460  kV, sehingga  sudah  memenuhi  kebutuhan proteksi.

## 4.1.4. Jarak Pemasangan Arrester
Transformator beroperasi di tegangan  transmisi  150  kV  dengan  BIL 650  kV,  dan  Arrester  dengan  tegangan percik 460 kV dengan kecepatan 300m/ μs, pemasangan  jarak  maksimum  Arrester yang aman pada GI Titi Kunig
Transformator Daya empat dapat dihitung, yaitu :
dimana : S = jarak (m) Ep = 650 kV (BIL Trafo) Eα = 460 kV A = 1000 kV/μs v = 300 m/ μs

## S = 28,5 meter
Dari  hasil  perhitungan  jarak  maksimum pemasangan Arrester 28,5 meter. Semakin dekat  jarak  pemasangan  Arrester  dengan transformator  maka  semakin  baik.  Jarak pemasangan Arrester dengan transformator  empat  di  GI  Titi  Kuning adalah  3  meter,  sehingga  tegangan  yang
tiba  pada  transformator  daya  dapat dihitung :
Dari  Nilai  diatas  didapat  nilai  tegangan pada  terminal  adalah  480  kV.  Basic Insulation  Level  (BIL)  transformator  daya unit  empat  di  GI  Titi  Kuning  adalah  650 kV. Hasil nilai perhitungan masih dibawah nilai  BIL  Transformator  daya  empat  GI Titi  Kuning,  sehingga  masih  aman  dalam batas operasi.

## 4.2 Hasil Uji Arus Bocor
Untuk menjaga kehandalan pengoperasian Arrester
dibutuhkan pengujian  arus  bocor  pada  arrester  yang terpasang,  sehingga  terjamin  kualitas operasional arrester.
Dimana pengujian dilakukan menggunakan Doble 500, dengan memperolah hasil sebagai berikut :  Phasa R : ke-1 : 127 μA, ke-2 : 127 μA ke-3 : 134 μA ke-4 : 111 μA
Dengan  menggunakan  KEPDIR  0520 dimana  nilai  arus  bocor  maksimum  pada 150  kV  yaitu  150  μA,  sehingga  persentase

## yang diperoleh :
Kesimpulan hasil operasinal arrester phasa R masih beroperasi baik.
Dengan  menggunakan  KEPDIR  0520 dimana  nilai  arus  bocor  maksimum  pada 150 kV yaitu 150 μA, sehingga persentase yang diperoleh :

## Kesimpulan hasil uji arus bocor, arrester phasa S masih beroperasi baik.
Dengan  menggunakan  KEPDIR  0520 dimana  nilai  arus  bocor  maksimum  pada sistem  150  kV  yaitu  150  μA,  sehingga persentase yang diperoleh :
Kesimpulan  hasil  uji  arus  bocor,  arrester phasa R masih beroperasi baik.
Kesimpulan  hasil  pengujian  arrester  yang terpasang  dapat  dilihat  dalam  tabel dibawah ini :
Tabel 4.1 Kesimpulan Hasil Uji Arus Bocorpada Arrester TD-4 di GI Titi
Kuning No Pengujia n arus bocor Arrester Hasil Uji Arus Bocor I(Res) Corrective (µA) Rata- rata Icorr % dari Icorr max (150 6 µ.A) Pada J Tomoho KesimElpeuk ltarno Wibowo Ihw Prasetyo Ke- 1 Ke- 2 Ke- 3 Ke-4  (µA)
1 Phasa R  127  127  134  111  124,75  83,17  Ba P i e k rlindu Pandean 2 Phasa S  101  101  106  102  102,5  68,33  Ba te ik rhada
3 Phasa T  114  120  134  133  125,25  83,5  BaMedia Dieksemb

## 5.  SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  dan  pembahan dari  :  “Analisa  jarak  lindung  Arrester  pada Transformator 60 MVA, 150/20 kV di Garu Induk Titi Kuning”, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Menurut  perhitungan  analisa  kerja Arrester  masih  berada  dalam  batas aman sesuai dengan analisis matematis diperoleh : Tegangan  pengenal  =  132 kV Arus Pelepasan = 5,15 kA Tegangan sisa = 33,97 kV 2. Jarak  pemasangan  Arrester  secara matematis  28,5  m,  terpasang  3  meter dari  Transformator  di  Gardu  Induk Titi  Kuning,  sehingga  lebih  baik  lagi melindungi transformator dari gangguan surja hubung. 3. Pengujian  arus  bocor  pada  Arrester dibutuhkan  pada  sistem  150  kV, dimana hasil pengujian Arrester phasa R,S,T  masih  berfungsi  dengan  baik (dibawah  100  %)  dari  batas  arus bocor  maksimum  150  µA,  sehingga dapat menjaga kehandalan
operasional sistem.

## 6.  DAFTAR PUSTAKA
Pamudji  Nur, Himpunan  Buku  Pedoman Pemeliharaan  Primer  GI ,  KEPDIR 0520 2.K.DIR., Jakarta, 2014
Tobing,  L.,  Bonggas. Peralatan  Tegangan Tinggi ,  Edisi  Kedua.  Erlangga. Jakarta, 2012 Theraja. B. L & Theraja A. K, A Text Book of Electrical  Technology ,  Hand  Book,
Nirja  Construction  &  Development, 1994. Hajar Ibnu, Rahman Eko, Kajian Pemasangan  Lightning  Arrester pada  sisi  HV  Transformator  Daya
Unit Satu Gardu Induk Teluk Betung, Jurnal STT-PLN, 2017 Parasisu  M.S,  Lisi  F,  Patras  L.S,  Silimang  S,
Analisa Rating Lightning Arresteraringan Transmisi  70  kVn-Teling, E-Jurnal  Teknik dan Komputer, 2013 an  Ernanto,  Assafar  Luqman,  M.Toni, Evaluasi ngan  Gardu  Induk  150  kV Lamper  di  Trafo  III  60  mVA  p gangguan  surja  petir, Elektrika,  Vol. 5 No. 2, er 2012 Siburian Jhonson, Purba Jaya Lukita, Sistem Penangkal  Petir  Pada  Gedung Kemang  Gallery  Medan ,  Jurnal Teknologi  Energi  UDA,  Vol.  9  no.1, 2020 T.  Gonan, Electric  Power  Transmision System  Engineering  Analysis  and Design, California  State  University Sacramento,  A  Wiley-Interscience
Publication,  California, 1988.
International  Standart  IEC  60099-4, Surge Arreters, Commission Electrotechnique Internationale, 2006 KEPDIR 0520, Buku Pedoman Pemeliharaan Lightning Arrester, PT.PLN (Persero), PDM/PGI/12:2014