## JEPCA

## STUDI PENTANAHAN KAKI MENARA TRANSMISI 500KV SUMATERA TURUN PERANAP NEW AURDURI
Hari Kurniawan 1 , Leily.W.Johar 2
1 Jurusan Teknik Listrik, Fakultas Teknik, Universitas Batanghari
2 Dosen Teknik Listrik, Fakultas Teknik, Universitas Batanghari e-mail : Kurniawan29hari@yahoo.com, leily.wustha.johar@unbari.ac.id

## ABSTRAK
Di dalam setiap pemasangan intalasi listrik, untuk menghindari arus yg berlebih dan gangguan akibat sambaran  petir  secara  lansung,  pentingnya  pemasangan grounding (pentanahan).Terutama  untuk Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi ( SUTET ). Maka pemasangan harus sesuain S-PLN. Penelitian ini  dilakukan  untuk  memporoleh  informasi  masalah  nilai  hambatan  pentanahan  pada  kaki  tower Saluran  Udara  Tegangan  Extra  Tinggi  (SUTET)  500  KV  Sumatera  Turun  Pranap  Aurduri,  untuk mendapatkan  informasi  maka  dilakukan  pengukuran  dan  perhitungan  hambatan  pentanahan menggunakan elektroda batang. Dari hasil perhitungan hambatan pentanahan kaki tower SUTET 500 KV  Panjang  elektrode    ( L )    1000  mm,  Diameter  elektroda  ( D )    16  mm,  Jari-jari  elektrode  =  8  mm, Tahanan  jenis  tanah  ( ρ )  100  hm-meter  untuk  tanah  liat  ladang  dengan  hambatan  jenis  tanah  yang berbeda menghasilkan hambatan ± 5 Ohm
Kata Kunci : SUTET, Pentanahan, Elektroda Batang

## 1. PENDAHULUAN
Pentanahan  merupakan  sistem  yang umum  digunakan  di  dunia  kelistrikan  yang bertujuan mengamankan peralatan- peralatan  listrik,  maupun  manusia  yang berada disekitar gangguan. Untuk menyalurkan  daya  listrik  di  pusat  tenaga sumber  ke  konsumen  diperlukan  suatu sistem  tenaga  listrik.  Sistem  jaringan  ini terdiri  dari  saluran  transmisi,  meliputi tranmisi 500 kV, Saluran transmisi merupakan  bagian  yang  sering  mendapat gangguan,  gangguan-gangguan  tersebut selain  gangguan  dari  dalam  atau  pada peralatan itu sendiri juga terdapat gangguan dari luar atau  gangguan alam salah satunya gangguan  sambaran  petir  terhadap  saluran transmisi, karena saluran transmisi berhubungan  langsung  dengan  lingkungan luar  yang  meliputi  udara,  air  hujan,  dan paparan  sinar  matahari  yang  tersebar diberbagai  daerah  terbuka  serta  beroperasi dalam segala macam kondisi. Apabila salah satu  bagian  sistem  transmisi  mengalami gangguan  maka  akan  berdampak  terhadap bagian  transmisi  yang  lainnya.Sehingga
Saluran transmisi Gardu induk dan Saluran distribusi menjadi terganggu serta mengalami  kerusakan.  Transmisi  dan distribusi  merupakan  satu  kesatuan  yang harus  dikelola  dengan  baik.  Mengatasi gangguan  diperlukan  pentanahan  kaki menara transmisi yaitu perlindungan kawat fase  terhadap  sambaran  langsung  petir dengan  menggunakan  kawat  tanah  yang diletakkan  di  atas  kawat  fase,  sehingga sambaran petir yang mengenai kawat tanah akan  lansung  di  bumikan.  Resistansi  tanah yang  tinggi  menyababkan  gelombang  arus pantul  akan  merambat  ke  puncak  menara dan apabila gelombang arus pantul tersebut melebihi  tegangan  isolator  yang  ada  pada tiang  transmisi,  maka  arus  petir  akan terinjeksi ke kawat fase dan mengakibatkan kerusakan.  Oleh  karena  itu  diperlukan sistem pentanahan yang baik.

## 2. LANDASAN TEORI

## 2.1 SistemPentanahan
Sistem Pentanahan ( System Grounding ) didefinisikan
sebagai
hubungan  ke  tanah  dari  salah  satu penghantar  dari  sistem  distribusi  atau sistem  perkawatan  di  dalam  mesin, Pentanahan  sistem  biasa  dilakukan  pada sekunder  transformator  yang  mempunyai hubungan  bintang.[Sumber  Suhadi  Dkk Teknik  Distribusi  Tenaga  Lstrik,Penerbit Departemen Pendidikan Nasional 2008] Hubungan  bintang  ialah  hubungan transformator  tiga  fasa,  dimana  ujung- ujung  awal  atau  akhir  lilitan  disatukan. Titik  dimana  tempat  penyatuan  dari  ujung- ujung lilitan merupakan titik netral. Apabila sistem yang digunakan adalah sistem delta. .[Sumber  Suhadi  Dkk  Teknik  Distribusi Tenaga Lstrik,Penerbit Departemen Pendidikan Nasional 2008].
Hubungan  segitiga  adalah  suatu hubungan  transformator  tiga  fasa,  dimana cara  penyambungannya  ialah  ujung  akhir lilitan  fasa  pertama  disambung  dengan ujung  mula  lilitan  fasa  kedua,  akhir  fasa kedua  dengan  ujung  mula  fasa  ketiga  dan akhir  fasa  ketiga  dengan  ujung  mula  fasa pertama. pentanahan dapat dilakukan dengan  jalan  menggunakan  transformator pentanahan.[Sumber  Suhadi  Dkk  Teknik Distribusi Tenaga
Lstrik,Penerbit Departemen Pendidikan Nasional 2008].
Tujuan dari pentanahan sistem adalah sebagai  berikut  :[Sumber  Suhadi  Dkk Teknik  Distribusi  Tenaga  Lstrik,Penerbit Departemen Pendidikan Nasional 2008]
Metoda  -metoda  pentanahan  netral dan sistem-sistem tenaga adalah:
1. Pentanahan  melalui  tahanan  ( resistance grounding )
Adalah  adalah  untuk  membatasi  arus gangguan ke tanah antara 10- % sampai 25  %  dari  arus  gangguan  3  fasa.  Batas yang paling bawah adalah batas minimum  untuk  dapat  bekerjanya  rele gangguan  tanah,  sedangkan  batas  atas adalah  untuk  membatasi  banyaknya panas yang hilang pada waktu terjadinya gangguan.
2. Pentanahan  melalui  reaktor  ( reactor grounding )
Reaktor pengetanahan ini digunakan bila trafo  daya  tidak  cukup  membatasi  arus
gangguan tanah. Pentanahan ini digunakan  untuk  memenuhi  persyaratan dari  sistem  yang  tanahkan  dengan pentanahan  ini,  besarnya  arus  gangguan ke tanah di atas 25% dari arus gangguan 3 fasa.

## 2.2 Tahanan Pentanahan
Tahanan  Pentanahan  adalah  salah satu faktor kunci dalam usaha pengamanan, perlindungan instalasi listrik.  Agar  sistem  pentanahan  dapat bekerja dengan efektif, sistem pentanahan  harus  memenuhi  persyaratan sebagai  berikut  :  [Sumber  Persyaratan Umum  Instalasi  Listrik  2000  (PUIL  2000) Jakarta  Badan Standarisasi Nasional 2000]
a. Membuat  jalur  impedansi  rendah  ke tanah  untuk  pengamanan  personil  dan peralatan,menggunakan  rangkaian  yang efektif.
b. Dapat  melawan  dan  menyebarkan gangguan  berulang  dan  arus  akibat sambaran pentir.
c. Bahan    tahan    korosi    terhadap berbagai    kondisi    kimiawi    tanah, untuk  bisa  dipakai  dalam  jangka  waktu yang panjang.
d. Menggunakan sistem mekanik yang kuat namun mudah dalam  pelayanan. Sistem pentanahan yang baik akan memberikan  keandalan  pada  sistem tenaga  listrik,  disamping  keamanan yang  terjaga  pada  sistem  tenaga  listrik juga peralatan lain yang mendukungnya.

## 2.3 Perlengkapan Pentanahan
Perlengkapan  Pentanahan  merupakan hubungan  ke  tanah  dari  bagian-bagian metal  yang  dalam  keadaan  normal  tidak membawa  arus  pada  semua  perlengkapan yang  berhubungan  dengan  sistem  tenaga listrik, seperti. Pipa-Pipa, Metal, Pelindung Kabel,  Kotak  saklar,  Kerangka  Motor, Tangki Transformator, Lemari Kontrol. Secara singkat tujuan pentanahan peralatan dapat  diformulasikan  sebagai  berikut  : [Sumber  Persyaratan  Umum  Instalasi
Listrik  2000  (PUIL  2000)  Jakarta    Badan Standarisasi Nasional 2000] a. Mencegah  terjadinya  tegangan  kejut listrik  yang  berbahaya  bagi  orang  yang ada dalam daerah tersebut.
b. Untuk  memungkinkan  timbulnya  arus tertentu    baik    besarnya    maupun lamanya  dalam keadaan gangguan tanah tanpa  menimbulkan  kebakaran  atau ledakan pada bangunan atau isinya.
c. Untuk  memperbaiki performance dari sistem. Batas tahanan pentanahan perlengkapan adalah :
1) Untuk  stasiun-stasiun  besar,  tahanan bus pentanahan 1 Ohm.
2) Untuk  stasiun  yang  lebih  kecil, tahanan bus pentanahan 5 Ohm.
3) Untuk perumahan dan kota-kota yang belum  mempunyai  sistem  air  ledeng, tahanan bus pentanah 25 Ohm.
4) Untuk  peralatan-peralatan  elektronis yang sangat peka, tahanan pentanahan harus kurang dari l Ohm,
yaitu sekitar 0.5 Ohm.
5) Untuk menara transmisi 500kv
tahanan  pentanahan  kaki  menara tidak lebih dari 5 Ohm.

## 2.4 Jenis Elektroda Pentanahan Sumber
S-PLN Tahun 2014
Rod pentanahan  adalah  perlengkapan pembumian sistem transmisi yang berfungsi  untuk  meneruskan  arus  listrik dari tower SUTT maupun SUTET ke tanah dan  menghindari  terjadinya back  flashover pada  insolator  saat grounding sistem terkena  sambaran  petir.  Pentanahan  tower terdiri  dari  konduktor  tembaga  atau konduktor  baja  yang  diklem  pada  pipa pentanahan  yang  ditanam  di  dekat  pondasi tiang, atau dengan menanam plat aluminium/  tembaga  disekitar  pondasi tower  yang  berfungsi  untuk  mengalirkan arus  dari  konduktor  tanah  akibat  sambaran petir.
Jenis-jenis  pentanahan  tower  pada SUTT/ SUTET :
a. Electroda  bar ,  yaitu  suatu  rel  logam yang ditanam di dalam tanah.
Pentanahan  ini  paling  sederhana  dan efektif,  dimana  nilai  tahanan  tanah adalah rendah.
b. Electroda  plat ,  yaitu  plat  logam  yang ditanam di dalam tanah secara horisontal atau  vertikal.  Pentanahan  ini  umumnya untuk pengamanan terhadap petir.
c. Counter  poise  electrode, yaitu  suatu konduktor yang digelar secara horisontal di  dalam  tanah.  Pentanahan  ini  dibuat pada daerah yang nilai tahanan tanahnya tinggi  atau  untuk  memperbaiki  nilai tahanan pentanahan.
d. Mesh electrode , yaitu sejumlah konduktor yang digelar secara horisontal di  tanah  yang  umumnya  cocok  untuk daerah kemiringan.
Gambar 1. Pentanahan tower (Sumber S-PLN Tahun 2014)

## 2.5 Sifat-sifat Elektroda Pentanahan
Sifat-sifat Elektroda Pentanahan dinilai  dari  tahanan  tanah  disekitarnya dimana  secara  geologis  arus  mengalir  dari elektroda  kesekitarnya.  Tahanan  elektroda ditentukan  oleh  ukuran,  bentuk  dan  jenis elektroda  yang  digunakan.  Tahanan  kontak antara  elektroda  dan  tanah  disekitarnya diusahakan  sekecil      mungkin  untuk menjamin tahanan pentanahan yang rendah. Namun demikian besarnya tahanan  kontak sangat ditentukan jenis tanah, struktur tanah dan instalasi pemasangan elektroda.
Tahanan    tanah  disekitar  penjumlahan resistan  seri  dari  lapisan-lapisan  tanah, lapisan terdekat dengan elektroda memiliki permukaan yang sempit sehingga memberikan  tahanan  yang  relatif  besar. Lapisan  berikutnya    memberikan  tahanan yang  lebih  kecil  dikarenakan  lebih  luas,
demikian    seterusnya  hingga  pada  suatu jarak  tertentu  dari  elektroda.  Jarak  ini disebut  daerah  tahanan  efektif,  tergantung dari dalamnya elektroda.

## 2.6 Tahanan Jenis Tanah
Faktor paling dominan mempengaruhi  tahanan  sistem  pentanahan adalah tahanan jenis tanah dimana elektroda pentanahan  ditanam.  Harga tahanan jenis tanah pada daerah kedalaman yang  terbatas  tergantung  beberapa  faktor, yaitu : Tabel 1. Tahanan Jenis Tanah Kelas Tanah Tipe Tanah Kondisi Tanah Maksimun daya dukung tanah Parameter (C) dan sudut gesek Φ˚ 1 Cohesive granular Sangat lunak tanpa pasir 1000 daN/m2 C:1500-2500 daN/m2 Φ : 250 - 300 2 Cohesive granular Tanah lunak, endapan lumpur sedikit pasir 2500-7500 daN/m2 C : 2500-5000 daN/m2 Φ : 300 - 350 3 Cohesive granular Tanah keras coarsif berpasir gravel (tanah liat) 7500-1500 daN/m2 C : 5000-8000 daN/m2 Φ : 350 – 400 4 Cohesive granular Lumpur sangat keras, tanah liat keras berpasir 30.000-60.000 daN/m2 C : 11000-14000 daN/m2 Φ : 450 – 500 5 Rock Batu cadas 3.000 daN/m2 C : 20000-28000 daN/m2 Φ : 900 – 1000 6 Cohesive granular Lumpur keras, endapan keras 15.000-30.000 daN/m2 C : 8000-11000 daN/m2 Φ : 400 – 450
Sumber : CAC Proyekkelistrikan RE-II PT PLN (persero)
Tabel 2. Tahanan Jenis Tanah No Jenis Tanah Tahanan Jenis (ohm.m) 1 Tanah  rawa 10 s.d. 40 2 Tanah  liat dan ladang 20 s.d. 100 3 Pasir basah 50 s.d. 200 4 Kerikil basah 200 s.d. 3.000 5 Pasir dan kerikil kering <10.000 6 Tanah berbatu 2.000 s.d. 3.000 7 Air laut dn tawar 10 s.d. 100 Tahanan jenis tanah berfariasi menurut jenis tanahnya dikarenakan perbedaan  konduktivitas  dari  masing- masing  unsur  penyusun  tanah,  Tanah dengan  kelembaban  tinggi  akan  memiliki tahanan  jenis  tanah  yang  rendah.  Dengan memberi  air  atau  membasahi  tanah  adalah metode  konvensional  untuk  menurunkan tahanan  jenis  tanah  dengan  meningkatkan kelembaban  tanah,  Harga  tahanan  jenis tanah pada kedalaman yang terbatas sangat bergantung  dengan  keadaan  cuaca.  Untuk mendapatkan  tahanan  jenis  rata-rata  untuk perencanaan maka diperlukan penyelidikan atau  pengukuran  dalam  jangka  waktu tertentu.  Biasanya  tahanan  tanah  juga
bergantung dari tingginya permukaan tanah dari  permukaan  air  konstan.  Metode  untuk mengurangi  tahanan  jenis  tanah  akibat pengaruh musim, dilakukan dengan menanamkan  elektroda  pentanahan  sampai mencapai  kedalaman  di  mana  terdapat  air tanah yang konstan.

## 2.7 Proteksi Pentanahan Kaki Menara
Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang mempunyai kerapatan sambaran  petir  cukup  tinggi,  Dengan demikian  kemungkinan  jaringan  transmisi mengalami  gangguan  petir  cukup  besar. Telah  banyak  cara  yang  digunakan  untuk menghindarkan atau mengurangi terputusnya  aliran  daya  listrik  akibat sambaran  petir,  misalnya  memasang  kawat tanah  di  atas  kawat  fase,  memperkecil tahanan  kaki  menara,  memasang  arrester, dan sebagainya. Tahanan kaki Menara yang rendah dapat diperoleh dengan menggunakan satu atau lebih batang-batang pengetanahan  ( grounding  rod )  dan  atau sistem counterpoise . Pemilihan penggunaan batang pengetanahan dan atau sistem counterpoise
tergantung dari tahanan jenis tanah di mana menara tersebut berada.

## 2.8 Batang pentanahan
Bila menggunakan batang
pengetanahan, tahanan kaki menara dihitung  dengan  menggunakan  persamaan sebagai berikut:
R    = 𝑝 2п𝐿 [𝐿𝑛 ( 2𝐿 𝑎 ) − 1
.......................................... (2.3) dengan :
R =  tahanan kaki menara (ohm) p =  tahanan jenis tanah (ohm)
L = panjang dari batang pengetanahan (meter)
d
=    diameter  batang  pengetanahan (meter)
Menurut  persamaan  di  atas,  tahanan kaki  menara  akan  berkurang  dengan menambah  panjang  pentanahan.  Dalam  hal ini  batang  pentanahan  pararel  digunakan, persamaan  (2.3)  tetap  dapat  digunakan untuk  menghitung  tahanan  kaki  menara  ; bila variabel d diubah menjadi A dan radius batang  pentanahan  sama  sesuai  dengan persamaan  (2.4).  Harga  A  adalah  kelipatan batang  pentanahan  yang  tergantung  dari penempatan masing-masing batang.
Maka penempatan yaitu :
2 batang diletakkan di mana saja
A = √𝑎𝑟 ..........................................(2.4)
3 batang diletakkan membentuk segitiga
A = √𝑎²𝑟 3 ..........................................(2.5)

## 4 batang diletakkan membentuk persegi
A = √2½²𝑎²𝑟 4 ...................................(2.6)
dengan : r = jari-jari masin-masing batang pengetanahan (harus sama) 𝛼 =  jarak antara batang pengetanahan.
Tembaga    dan    aluminium    adalah bahan    yang    paling    sering    digunakan sebagai    batang  pentanahan  ( driven
ground ). Namun demikian tembaga dianggap  lebih  tahan  terhadap  korosi  pada daerah dengan kadar garam dan kelembaban  tinggi,  serta  daerah  dengan kondisi tanah keras.

## 2.9 Counterpoise
Untuk daerah-daerah yang mempunyai  lapisan  tanah  yang  keras  dan berbatu-batu  atau  daerah  yang    tahanan jenis  tanahnya  tinggi,  batang  pentanahan tidak    praktis    digunakan. Counterpoise menggunakan  kawat  penghantar  yang ditanam  di  dalam  parit  di  sekitar  kaki menara.  Parit-parit  tersebut  tidak  terlalu dalam, kedalamannya sekitar 30 cm sampai 60 cm dan tidak memerlukan bahan urugan khusus.
Courterpoise
dapat dikonfigurasikan secara radial (non
kontinyu)  atau  secara  menara  ke  menara (kontinyu)
a. Jenis kontinyu
Terdiri  atas  sebuah  elektroda  kawat horizontal yang  ditanam  di  bawah saluran  transmisi  dari  ujung  ke  ujung atau  sepanjang  bagian  tertentu  dan dihubungkan  ke  kawat  pentanahan (Overhead Ground Wire) pada masingmasing tiang penyangga.
b. Jenis radial Terdiri  dari  beberapa  elektroda  kawat horizontal dengan  panjang  lengan  sama dan  antar  lengan  dipisahkan  dengan sudut yang sama. Berdasarkan pertimbangan karakteristik fungsi gangguan  sambaran  petir,  penggunaan elektroda ini lebih menguntungkan.

## 3. METODE PENELITIAN
Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan  pengambilan  data  langsung dilapangan melalui pengukuran- pengukuran  pada  objek  pengetanahan, adapun  flowchart  dari  penelitian  ini ditunjukan pada gambar 6 dibawah.
Tidak

## Ya
Gambar 2 . Flowchart Penelitian
Dari Flow Chat dapat dijelaskan : a. Studi Lapangan
Merupakan metode untuk mengumpulkan  data  secara  langsung dari    tempat  objek  penelitian,  dimana pengambilan  data  dilaksanakan  dengan cara sebagai berikut.
1) Observasi, yaitu dengan cara mengamati  secara  langsung  untuk mendapatkan  data-data  primer  yang lebih  akurat  mengenai  hal-hal  yang menjadi objek penelitian.
2) Menanyakan  secara  langsung  kepada petugas dilapangan.
PT  Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN) Mengandeng  PT  Waskita  Karya, untuk  membangun  transmisi  500  kV
di  Sumatra  yaitu  Dari  Muara  Enim sampai Aurduri sepanjang 554 kilometer.  Hingga  awal  2019  nanti, PLN menargetkan pembangunan jaringan  sepanjang  19.000  kilometer sirkuit untuk seluruh wilayah sumatra, bisa mencapai total 500kV,275kV,150kV, sampai 20kV. b. Penentuan lokasi dan Jenis Elektroda Pentanahan    Elektroda  pentanahan  yang di  gunakan        pada  menara        transmisi 500kV  sumatra  yaitu  elektroda  batang yg  dilapisi  tembaga  yang  tahan  dengan sehu  kelembapan  yang  tinggi  dan  tahan korosi yang di tanam di sekitar menara.
c. Lay Out sistem Pentanahan Pada  proses  ini  di  teliti  lay  out  sistem pentanahan  yang  dipasang  pada  menara transmisi 500kV sumatra.
d. Perhitungan Tahanan Pentanahan Tahanan  pentahanan  di  hitung  dengan formula yang sudah di tentukan.
e. Skala Perhitungan Di dapat harga yang sesuai standar.
f. Selesai

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Lokasi  Menara  Transmisi  500kV Sumatra
Gambar 3: Lokasi di desa Turun Peranap

## 4.2 Lay Out Pentanahan
Perlindungan saluran transmisi terhadap  gangguan  petir  menggunakan kawat  tanah,  dan  piranti  pentanahan  kaki menara  untuk  mengurangi  resistan  kaki menara.  Untuk  memperoleh  tahanan  kaki menara  kurang  dari  5  ohm,  PT.  PLN (PERSERO) menerapkan sistem pentanahan seperti terlihat pada gambar 2.
Mulai l Studi Lapangan Penentuan Lokasi dan Jenis Elektroda Pentanahan Lay Out Sistem Pentanahan Perhitungan Tahanan pentanahn Sesuai Standar S-PLN Selesai
Gambar 4. Lay Out Pentanahan Kaki Menara Transmisi 500kV
Menara  transmisi  dipasang  diatas lahan  100  m²  berbentuk  bujur  sangkar. Pada  awal  instalasi  pentanahan  dilakukan dengan  memasang  elektroda  pentanaha berbentuk batang atau Rod .
Tahanan  kaki  harus  bernilai  rendah, karna  seiring  berjalan  waktu  terjadi perubahan struktur tanah, perubahan kelembaban dan perubahan tingkat kandungan  air  mengakibatkan  tingginya resistivitas tanah. Kondisi ini akan semakin buruk ketika musim kemarau panjang.

## 4.3 Pengukuran  Tahanan  Pentanahan Kaki Menara
PT.PLN (Persero) menggunakan Earth  Tester untuk  mengukur  tahanan pentanahan.  Gambar    4.4  adalah  alat  ukur Earth  tester .  Hal  ini  dilakukan  untuk memantau  kondisi  fisik  berikut  sistem pentanhannya.

## Gambar 5. Earth Tester
Keterangan :
1. Terminal.
2. Skala Pembacaan.
3. Indikator.
4. Tombol.
5. Saklar Untuk Pemilihan Pengukuran.
6. Indeks Pada Skala.
Gambar 6. ilustrasi pengukuran dengan Earth Tester
Pengukuran  dilakukan  dengan  cara sebagai berikut:
1. Semua terminal kabel dipasang pada alat ukur.
2. Mengecek  tegangan  baterai  earth  tester dengan  cara  saklar  diarahkan  ke  kiri,
pada  skala  pembacaan  apabila  jarum mengarah  ke  kiri  menjauh  maka bertanda  isi  baterai  penuh,  dan  arah kekanan  semakin  mendekati  0  artinya baterai kosong (tidak bisa digunakan).
3. Baut sambungan pada penghantar pentanahan dan elektroda pentanahannya  dilepas,  karat  yang menenmpel dibersihkan. 4. Terminal dengan kabel hijau dihubungkan  pada  bagian  yang  akan diukur, probe kabel kunimg ditancapkan pada  tanah  dengan  jarak  5-10  meter dengan probe kabel merah.
5. Tombol  (NO.  4)  ditekan,  jarum  akan bergerak  kemudian  jarum  diatur  tepat pada  posisi  nol.  Tombol  dilepas  maka jarum akan bergerak menunjukkan besar tahanan yang diukur.
Analisa kondisi tahanan tower Transmisi  500  kV  Turun  Peranap  terbagi dalam 3 macam batasan yaitu :
1. Tahanan pentanahan
keseluruhan
(gabungan) Pengukuran  tahanan  pentanahan  dimana arde  belum  dilepas  dari  kaki  tower, dengan  kata  lain  masih  dalam  keadaan utuh.
2. Tahanan  pentanahan  kaki  tower  (tanpa pentanahan)
Pengukuran  tahanan  pentanahan  dimana arde  dilepas  dari  kaki  tower,  sehingga hanya tahanan dari kaki tower saja yang di ukur.
3. Tahanan  pentanahan  arde  kaki  tower (menara tidak terhubung).
Pengukuran  tahanan  pentanahan  dimana arde  sudah  dilepas  kemudian  arde diukur.

## 4.4 Perhitungan Pentanahan
Sebelum dilakukan instalasi elektroda batang,  harus  terlebih  dahulu  ditentukan desain  dari  elektoda  batang,  lalu  dihitung nilai  tahanan  elektroda  batang  sesuai standart  yaitu  harus  dibawah  5  Ω  (ohm) untuk  elektroda  batang  tunggal.  Adapun perkiraan  desain  dan  perhitungan  nilai tahanan adalah sebagai berikut:
Panjang elektrode  ( L ) = 1000 mm
Diameter elektroda ( D ) = 16 mm Jari-jari elektrode     (п) = 8 mm Tahanan jenis tanah ( ρ ) =100Ohm- meter untuk tanah liat ladang
R A = 𝑝 2п𝐿 [𝐿𝑛 ( 2𝐿 𝑎 ) − 1]
Dimana : ρ = Tahanan jenis tanah (ohm meter) L = Panjang elektroda batang (meter) a = Jari-jari penampang elektroda (meter) R = Tahanan elektroda ke tanah (ohm)
R A1 = 𝑝 2𝜋𝐿 [𝐿𝑛 ( 2𝐿 𝑎 ) − 1] = 100 2.3,14.1 [𝐿𝑛 ( 2𝑥1
0,008 ) − 1]
=  72 𝛺
Nilai perhitungan tahanan pentanahan untuk  satu  buah  batang  elektrode  yang ditanam  tegak  lurus  kedalam  tanah  adalah 72  Ohm.  Jadi  perhitungan  nilai  tahanan pentanahan  elekrode  batang  tunggal  telah memenuhi  persyaratan  yang  berlaku  yaitu dibawah 5 Ohm. Hasil penelitian menunjukan bahwa konfigurasi penanaman elektroda  batang  mampu  menginduksi besarnya  tahanan  pentanahan,  artinya semakin  banyak  elekroda  ditanam  dalam tanah,maka  semakin  kecil  nilai  tahannan pentanahannya.
Parameter  yang  ditekankan  adalah tahanan  pentanahan  karena  parameter  ini sangat  menentukan  perlindungan  pada saluran  transmisi.  pada  titik  terdekat menara  tersebut,  Parameter  ini  akan menjamin  saluran  yang  memadai  bagi  arus sambaran  petir  untuk  diredam  oleh  tanah, melalui menara. Nilai tahanan kaki menara dipengaruhi  oleh  tahanan  gabungan  kaki menara  dan  tahanan  pentanahan  menara sistem  transmisi  karena  terhubung  oleh kawat tanah, begitu juga parameter tahanan bersama  yaitu  tahanan  sistem  yang  diukur setelah kaki menara dan piranti pentanahan dihubungkan. Parameter tahanan pentanahan  sangat  menentukan  kualitas sistem  pentanahan  kaki  menara,  karena tidak  akan  mungkin  diperoleh  tahanan menara  dan  tahanan  bersama  yang  rendah ketika  seluruh  tahanan  pentanahan  bernilai tinggi.  Arus  petir  akan  langsung  mengalir ke tanah melalui menara tersebut.
Untuk setiap kaki menara di pasang 4 elektroda  pentahan  yang  di  hubungkan paralel.  Maka  tahanan  pentanahan  untuk satu kaki menara dapat di hitung:
1 R A = 1 R A1 + 1 R A2 + 1 R A3 + 1 R A4 Dimana : 𝑅 𝐴1 = 𝑅 𝐴2 = 𝑅 𝐴3 = 𝑅 𝐴4 1 R A = 1 72 + 1 72 + 1 72 + 1 72 1 R A = 4 72 Maka :
R A = 72 4 = 18𝛺
Pada  kondisi  ini,  tiap  kaki  menara mempunyai tahanan yang sama yaitu:
𝑅 𝐴1 = 𝑅 𝐴2 = 𝑅 𝐴3 = 𝑅 𝐴4 Hasil perhitungan
tahanan pentanahan  tiap  kaki  menara  dapat  di  lihat pada tabel 4.1 berikut :
Tabel 3. Tahanan Pentanahan Tiap Kaki Menara No Kaki Tower Pentanahan Ω A Ω B Ω C Ω D Ω 1 1 72 72 72 72 2 2 72 72 72 72 3 3 72 72 72 72 4 4 72 72 72 72
Dari  perhitungan  di  atas,  di  dapatkan hasil  perhitungan  pentanahan  tiap  kaki menara  dengan  nilai  18  Ω  yang dihubungkan secara paralel.
Secara
keseluruhan sistem pentanahan  pada  menara  transmisi  ini adalah.  4,5  Ω  dimana  setiap  kaki  menara dipasang  4  elektroda  pentanahan  yang dihubungkan paralel.
Maka  dari  hasil  di  atas  dapat dihitung:
𝑅 𝐴 = 𝑅 𝐵 = 𝑅 𝐶 = 𝑅 𝐷 1 𝑅 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1 R A + 1 R B + 1 R C + 1 R D 1 𝑅 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1 18 + 1 18 + 1 18 + 1 18 = 4 18
Maka :
𝑅 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 18 4 =  4.5 Ω
Secara  perhitungan  jadi  nilai  tahanan pentanahan pada menara Transmisi 500 KV Turun  Peranap  New  –  Aurduri  adalah    4,5 Ω.

## 5. SIMPULAN
Dari hasil pengukuran kondisi tahanan  pentanahan  transmisi di dapati hasil pentanahan 4,5 Ω
a. Konfigurasi penanaman elektroda batang  mampu  mereduksi  besarnya
tahanan pentanahan. b. Hasil pentanahan sesuai dengan S-PLN yaitu kurang dari 5 Ω

## DAFTAR PUSTAKA
[1]   Iskan, Dahlan, Kriteria Desain Engineering Konstruksi Jaringan Distribusi  Tenaga  Listrik ,  PT.  PLN (PERSERO), Jakarta, 2010.
[2]   Panjaitan, Bonar, Praktik-Praktik Proteksi Sistem Tenaga Listrik , Penerbit andi Yogyakarta,2012.
[3]   Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik 2000  (PUIL  2000).  Jakarta  :  Badan Standarisasi Nasional,2000.
[4]  PLN, Buku I Kriteria desain Enjinering Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik , Penerbit PT-PLN, 2010.
[5]  Setiawan, P.Van  Harten,  Ir.e, Instalasi Listrik  Arus  Kuat  II ,  Cv.  Trimitra Mandiri.
[6]  Suhadi  Dkk, Teknik  Distribusi  Tenaga Lstrik ,Penerbit Departemen Pendidikan Nasional,2008.