Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering

## Analisis Keandalan Jaringan Distribusi 20kV Pada ULP Toili Berdasarkan SAIDI dan SAIFI
Igo pratama
Prodi Teknik Elektro
Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo, Indonesia
igo_s1elektro2018@mahasiswa.ung.ac.id
Yasin Mohamad*
Prodi Teknik Elektro Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo, Indonesia yasinmohamad@ung.ac.id* Taufiq Ismail Yusuf Prodi Teknik Elektro Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo, Indonesia taufiqismailyusuf.ung.ac.id Diterima : Januari 2023 Disetujui : Juli 2023 Dipublikasi : Juli 2023
Abstrak—PT.  PLN  (Persero)  ULP  Toili  berperan  sebagai pelayanan  pelanggan  dan  pemeliharaan  jaringan  distribusi dalam  ruang  lingkup  kawasan  yang  lebih  kecil  di  bawah  UP3 Luwuk.  ULP  Toili  melayani  sebagian  wilayah  dari  Batui, Moilong,  Toili,  Tolisu,  Rata  sampai  dengan  Baturube berkedudukan  sebagai  wilayah  Industri,  pusat  pangan  dan pertanian  bagi  wilayah  Kab.  Banggai.  Tentunya  hal  ini menuntut  suplai  kelistrikan  dengan  keandalan  yang  tinggi. Metode yang digunakan untuk menghitung Lama Padam Rata- Rata  (LPR)  dan  Frekuensi  Padam  Rata–Rata  (FPR)  ialah dengan  menggunakan  rumus  SAIDI  dan  SAIFI,  yaitu menghitung  dengan  berdasarkan  data  gangguan  atau pemadaman  dan  jumlah  konsumen.  Data  yang  diperoleh  dari PT.  PLN  (Persero)  UP3  Luwuk  digunakan  untuk menghitung SAIDI dan SAIFI pada jaringan distribusi 20kV yang dilayani oleh  ULP  Toili.  Hasil  perhitungan menunjukan  bahwa  SAIDI dan SAIFI sistem distribusi PT. PLN (Persero) ULP Toili pada periode tahun 2021 dan tahun 2022 (Januari–September) yaitu Nilai  SAIDI  periode  tahun  2021  6,86  Jam/Pelanggan/Tahun. SAIDI tahun tahun 2022 (Januari-September) 12,42 Jam/Pelanggan/Tahun.  Sedangkan  untuk  nilai  SAIFI  periode tahun  2021  6,65  Kali/Pelanggan/Tahun.  SAIFI  tahun  2022 (Januari–September)  9,09  kali/Pelanggan/Tahun.  Nilai  SAIDI sistem distribusi 20kV PT. PLN (Persero) ULP Toili pada tahun 2021  dan  tahun  2022  termasuk  masih  dalam  kategori  standar karena  belum melewati  SPLN 68-2: 1986  yaitu  SAIDI  sebesar 21  Jam/Pelanggan/  Tahun.  Sedangkan  nilai  SAIFI  sistem distribusi 20kV PT. PLN (Persero) ULP Toili pada tahun 2021 dan  tahun  2022  kategori  belum  andal  karena  melewati  SPLN yaitu SAIFI sebesar 3,2 Kali/Pelanggan/Tahun .
Kata Kunci— Keandalan, SAIDI, SAIFI, Distribusi
Abstrak—PT. PLN (Persero) ULP Toili plays the role of customer service and distribution network maintenance within the scope of a smaller area under UP3 Luwuk. ULP Toili serves parts of the area from Batui, Moilong, Toili, Tolisu, Rata to Baturube which is located as an industrial area, food and agriculture center for the Kab.  proud.  Ofcourse  this  requires  a  power  supply  with  high reliability.  The  method  used  to  calculate  the  Average  Long Outages (LPR) and the Average Outage Frequency (FPR) is to use the  SAIDI  and  SAIFI  formulas,  which  are  calculated  based  on data on interruptions or blackouts and the number of consumers. Data  obtained  from  PT.  PLN  (Persero)  UP3  Luwuk  is  used  to calculate  SAIDI  and  SAIFI  on  the  20kV  distribution  network
served by ULP Toili. The calculation results show that SAIDI and SAIFI distribution system of PT. PLN (Persero) ULP Toili in the 2021 and 2022 periods (January–September), namely the SAIDI Value  for  the  2021  period  6.86  Hours/Customer/Year.  SAIDI  in 2022 (January-September) 12.42
Hours/Customer/Year. Meanwhile,  the  SAIFI  value  for  the  2021  period  is  6.65 Times/Customer/Year. SAIFI in 2022 (January–September) 9.09 times/Customer/Year.  SAIDI  value  distribution  system  20kV  PT. PLN (Persero) ULP Toili in 2021 and 2022 is still in the standard category  because  it  has  not  passed  SPLN  68-2:  1986,  namely SAIDI of 21 Hours / Customer / Year. While the SAIFI value of the 20kV distribution system PT. PLN (Persero) ULP Toili in 2021 and  2022 is  not  yet  reliable because  it  passes  the SPLN,  namely SAIFI of 3.2 Times/Customer/Year.
Keywords: Reliability, SAIDI, SAIFI, Distribution

## I. P ENDAHULUAN
PT.  PLN  (Persero)  merupakan  Badan  Usaha  Milik Negara  (BUMN)  yang  telah  lama  berdiri  dan  merupakan salah  satu  perusahaan  besar  di  Indonesia  [10].  PT.  PLN (Persero)  merupakan  penyedia  jasa  listrik  yang  selalu berhubung  erat  dengan  masyarakat,  karena  merupakan produk yang selalu dibutuhkan masyarakat untuk keperluan sehari–hari.  Selain  itu  PT.  PLN  (Persero),  sebagai  satu– satunya  perusahaan  penyedia  listrik  dan  merupakan  salah satu perusahaan yang paling berpengaruh dan tetap bertahan di  Indonesia  [5].  PT.  PLN  (Persero)  ULP  Toili  berperan sebagai  pelayanan  pelanggan  dan  pemeliharaan  jaringan distribusi dalam ruang lingkup kawasan yang lebih kecil di bawah  UP3  Luwuk.  Sistem  kelistrikan  ULP  Toili  melayani sebagian  wilayah  dari  Batui,  Moilong,  Toili,  Tolisu,  Rata sampai dengan Baturube.
Kemajuan teknologi dan pertambahan jumlah penduduk membuat pertambahan beban dari saluran distribusi menjadi lebih  banyak,  tentu  dari  pertambahan  beban  pada  saluran distribusi  harus  diikuti  dengan  kualitas  penyaluran  energi yang diterima oleh konsumen harus lebih baik, karena sistem distribusi tenaga listrik memiliki peran yang sangat penting di dalam penyaluran energi listrik, penyaluran yang andal dan secara terus menerus dari sistem distribusi menuju ke beban dan  juga  pelanggan,  merupakan  indikator  bahwa  saluran distribusi itu dikatakan andal [6].
Index keandalan pada dasarnya adalah suatu angka atau parameter yang menunjukkan tingkat pelayanan atau tingkat keandalan  dari  suplai  tenaga  listrik  sampai  ke  konsumen. Index  keandalan  yang  sering  dipakai  dalam  suatu  sistem distribusi  adalah  SAIFI  (System  Average  Interruption Frequency  Index),  SAIDI  (System  Average  Interruption Duration Index) [7].
Sistem distribusi yang dikelola PT. PLN (Persero) ULP Toili Area Batui, Moilong, Toili, Tolisu, Rata sampai dengan Baturube,  memiliki  andil  yang  sangat  besar  dalam memberikan jaminan kualitas penyaluran energi listrik yang handal.  Berkedudukan  sebagai  wilayah  Industri,  pusat pangan  dan  pertanian  bagi  wilayah  Kab.  Banggai  Provinsi Sulawesi  Tengah.  Tentunya  hal  ini  menuntut  suplai kelistrikan  dengan  keandalan  yang  tinggi.  Namun  suplai kelistrikan  dari  PT.  PLN  (Persero)  ULP  Toili  masyarakat masih sering keluhkan terjadi pemadaman karena sepenuhnya  terletak  di  wilayah  pedesaan  dan  jarak  dari kampung ke kampung lain itu juga cukup jauh melewati area pepohonan  atau  area  hutan  sehingga  jaringan  distribusi  di area Batui sampai dengan Baturube rentan terjadi gangguan yang  di  akibatkan  oleh  gangguan  pohon  maupun  binatang sehingga  keadaan  ini  menuntut  pihak  PT.  PLN  ULP  Toili harus  bisa  berkerja  lebih  keras  lagi  dalam  proses menyediakan  kelistrikan  yang  andal  kepada  masyarakat. Karena  mengingat  misi  dari  PT.  PLN  (Persero)  yaitu berorientasi pada kepuasan pelanggan [1] [13].
Oleh  karena  itu,  peneliti  merasa  perlu  adanya  studi untuk menganalisa keandalan jaringan distribusi 20kV yang dilayani PT. PLN (Persero) ULP Toili dengan mengacu pada standar  nilai  index  keandalan  SPLN  68-2  tahun  1986  yaitu SAIDI  21  Jam/Pelanggan/tahun,  dan  nilai  SAIFI  3,2 kali/pelanggan/tahun.

## II. METODE
Metode yang digunakan untuk menghitung lama padam rata - rata (LPR) dan Frekuensi padam rata – rata (FPR) ialah dengan  menggunakan  rumus  SAIDI  dan  SAIFI,  yaitu menghitung  dengan  berdasarkan  data  gangguan  atau pemadaman  dan  jumlah  konsumen  [3].  Koleksi  data  yang diperoleh  dari  PT.  PLN  (Persero)  UP3  Luwuk  digunakan untuk menghitung SAIDI dan SAIFI pada jaringan distribusi 20kV yang dilayani oleh ULP Toili. Dari hasil perhitungan SAIDI dan SAIFI maka akan dapat diketahui nilai keandalan jaringan  distribusi  20kV  yang  dilayani  oleh  ULP  Toili dengan membandingkan sesuai standar (SPLN 68-2: 1986). Berdasarkan data –  data  dan  informasi  tersebut langkah  –  langkah  yang  akan  diambil  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:

## A. Pengumpulan Data
1. Diagram  satu  garis  (Single  Line  Diagram)  sistem distribusi tenaga listrik 20kV sistem ULP Toili.
Gambar 1. Single line Diagram 20kV Sistem Dsitribusi ULP Toili Sistem  distribusi  tenaga  listrik  dari  ULP  Toili  adalah sistem  jaringan  3  fasa  dengan  tegangan  nominal  20kV  dan
memiliki  3  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Diesel  (PLTD) Singkoyo,  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Diesel  (PLTD)  WIC dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Mamosalato. Tenaga listrik yang dibangkitkan melalui ketiga pembangkit itu  akan  disalurkan  untuk  melayani  konsumen  yang  ada  di wilayah  Batui,  Moilong,  Toili,  Tolisu,  Rata  sampai  dengan Baturube  [14].  Kebutuhan  suplai  energi  listrik  di  wilayah Batui, Moilong, Toili, Tolisu, Rata sampai dengan Baturube distribusikan  melalui  saluran  udara  tegangan  menengah (SUTM) 20kV menggunakan tiang distribusi yang berbahan besi  dan  beton,  Adapun  sistem  distribusi  20kV  ULP  Toili sebagian besar menggunakan konfigurasi jaringan radial dan ada beberapa yang menggunakan konfigurasi spindle [9].
2. Data jumlah pelanggan ULP Toili
T ABEL 1. J UMLAH P ELANGGAN PT.PLN ULP T OILI B ULAN J ANUARI -D ESEMBER T AHUN 2021 T ABEL 2. J UMLAH P ELANGGAN PT.PLN ULP T OILI B ULAN J ANUARI -S EPTEMBER T AHUN 2022
Pada Tabel 1. Jumlah pelanggan yang dilayani PT. PLN ULP Toili bulan Januari-Desember tahun 2021 dan tabel  2. Jumlah  pelanggan  yang dilayani  PT.  PLN  ULP  Toili  bulan Januari-September tahun 2022 di atas telah dijelaskan di tabel tersebut yaitu berapa banyak jumlah pelanggan yang di layani oleh ULP Toili pada tahun 2021 berjumlah 36.107 pelanggan sedangkan di tahun 2022 berjumlah 37.187 pelanggan [14].
3. Data Gangguan ULP Toili
T ABEL 3. D ATA G ANGGUAN J ARINGAN D ISTRIBUSI 20 K V PT.PLN ULP T OILI B ULAN J ANUARI –D ESEMBER T AHUN 2021 Bulan Jumlah Pelanggan Tahun 2021 Januari 34.433 Februari 34.596 Maret 34.795 April 34.929 Mei 35.035 Juni 35.163 Juli 35.355 Agustus 35.483 September 35.616 Oktober 35.752 November 35.905 Desember 36.107 Bulan Jumlah Pelanggan Tahun 2022 Januari 36.230 Februari 36.397 Maret 36.540 April 36.688 Mei 36.760 Juni 36.879 Juli 37.018 Agustus 37.131 September 37.187
Bulan Jumlah Pelanggan yang Dilayani Lama Padam (Jam) Jumlah Pelanggan Padam Januari 34.433 1,263 34.732 Februari 34.596 1,618 22.284 Maret 34.795 0,937 41.863 April 34.929 0,767 15.517 Mei 35.035 0,528 10.077 Juni 35.163 0,849 9.569 Juli 35.355 0,518 13.990 Agustus 35.483 0,750 16.155 September 35.616 1,377 21.074 Oktober 35.752 1,096 18.479 November 35.905 0,637 21.319 Desember 36.107 1,432 15.343 Jumlah 36.107 11,774 240.402
T ABEL 4. D ATA G ANGGUAN J ARINGAN D ISTRIBUSI 20 K V PT.PLN ULP T OILI B ULAN J ANUARI –S EPTEMBER T AHUN 2022
Pada Tabel 3. Data gangguan jaringan distribusi 20kV PT. PLN  ULP  Toili  bulan  Januari–Desember  tahun  2021  dan Tabel  4.  Data  gangguan  jaringan  distribusi  20kV  PT.  PLN ULP Toili bulan Januari-September tahun 2022 pada tabel di atas memberikan informasi data bahwa ada beberapa bulan di tahun  2021  dan  di  tahun  2022  dengan  jumlah  pelanggan padam  lebih  dominan  melebih  jumlah  pelanggan  yang dilayani sehingga berarti bahwa pada satu bulan itu beberapa pelanggan bisa mendapatkan pemadaman lebih dari satu kali dalam  satu  bulan  sehingga  itu  penyebab  jumlah  pelanggan padam lebih dari jumlah pelanggan yang di layani [14].
4. Data Penyebab Gangguan
Data  penyebab  gangguan  ini  diperlukan  untuk  melihat dan  mengamati  penyebab  gangguan  apa  saja  yang  paling sering terjadi di area kerja ULP TOILI pada tahun 2021 dan 2022 (Januari-Septemeber)
T ABEL 5. D ATA P ENYEBAB G ANGGUAN PT.PLN ULP T OILI
B ULAN J ANUARI –D ESEMBER T AHUN 2021
Dapat pada tabel 5. Data penyebab gangguan tahun 2021 bahwa penyulang yang paling banyak terjadi gangguan yaitu pada  penyulang  Baturube  yaitu  dengan  total  12  gangguan, penyulang  Batui  11  gangguan  dan  penyulang  Tolisu sebanyak  11  gangguan  yang  di  sebabkan  oleh  gangguan external  dan  internal  namun  dari  data  dapat  dilahat  bahwa gangguan  external  adalah  gangguan  yang  paling  banyak terjadi pada sistem distribusi 20 kV ULP Toili.
T ABEL 6. D ATA P ENYEBAB G ANGGUAN PT.PLN ULP T OILI B ULAN J ANUARI –S EPTEMBER T AHUN 2022
Dapat pada tabel 6. Data penyebab gangguan tahun 2022 bahwa penyulang yang paling banyak terjadi gangguan yaitu pada  penyulang  Baturube  yaitu  dengan  total  8  gangguan, penyulang  Tolisu  5  gangguan  dan  penyulang  Moilong sebanyak  4  gangguan  yang  di  sebabkan  oleh  gangguan external  dan  internal  namun  dari  data  dapat  dilahat  bahwa gangguan  external  adalah  gangguan  yang  paling  banyak terjadi pada sistem distribusi 20 kV ULP Toili.

## B. Perhitungan Nilai SAIDI
Perhitungan  untuk  mencari  nilai  SAIDI  atau  lama pelanggan  padam  rata–rata  memerlukan  data gangguan  dan data  pelanggan  ULP  Toili.  Pada  hitungan  nilai  SAIDI  ini yaitu dalam periode Januari - Desember tahun 2021 dan bulan Januari–September  tahun  2022.  Oleh  sebab  itu,  data gangguan  yang  diperlukan  yaitu  meliputi  durasi  padam pelanggan  dalam  periode  bulanan,  dan  jumlah  pelanggan yang  mengalami  pemadaman  dalam  periode  bulanan, sedangkan  data  pelanggan  yang  diperlukan  adalah  jumlah total  pelanggan  yang  dilayani  dalam  periode  tahun  sesuai dengan  penjelasan  di  atas.  Setelah  semua  data  terkumpul, maka  SAIDI  dapat  dihitung  dengan  menggunakan  rumus SAIDI berikut ini [4].
(1) Dimana: M = Jumlah Pelanggan Satu tahun ti = Lama Tiap–Tiap Pemadaman
Bulan Jumlah Pelanggan yang Dilayani Lama Padam (Jam) Jumlah Pelanggan Padam Januari 36.230 1,015 49.773 Februari 36.397 0,687 22.746 Maret 36.540 1,071 34.750 April 36.688 1,640 34.691 Mei 36.760 2,200 40.205 Juni 36.879 1,121 38.100 Juli 37.018 1,307 47.631 Agustus 37.131 1,187 42.792 September 37.187 2,128 27.505 Jumlah 37.187 12,355 338.193
Penyulang Kategori Gangguan Jumlah Gangguan Batui Binatang ( External ) 3 Tidak Ditemukan ( External ) 4 Komponen JTM ( Internal ) 2 Pohon ( External ) 2 Total 11 Moilong Gangguan Sesaat ( External ) 1 Binatang ( External ) 1 Tidak Ditemukan ( External ) 1 Sebab Lain ( External ) 1 Total 4 Toili Binatang ( External ) 1 Total 1
Tolisu
Gangguan Sesaat -10 Menit ( External ) 3 Binatang ( External ) 2 Tidak Ditemukan ( External ) 2 Peralatan JTM ( External ) 1 Sebab Lain ( External ) 3 Total 11 Rata Tidak Ditemukan ( External ) 3 Tiang ( Internal ) 1 Sebab Lain ( External ) 2 Total 6 Baturube Tidak Ditemukan ( External ) 4 Sebab Lain ( External ) 3 Alam ( External ) 2 Gangguan Sesaat -10 Menit ( External ) 2 Binatang ( External ) 1 Total 12 Total Gangguan Tahun 2021 45
Penyulang Kategori Gangguan Jumlah Gangguan Batui Tidak Ditemukan ( External ) 2 Pohon ( External ) 1 Total 3 Moilong Tidak Ditemukan ( External ) 2 Binatang ( External ) 1 Pohon ( External ) 1 Total 4 Express WIC Tidak Ditemukan ( External ) 2 Alam ( External ) 1 Total 3 Tolisu Tidak Ditemukan ( External ) 2 Gangguan Sesaat -10 Menit ( External ) 3 Total 5 Rata Tidak Ditemukan ( External ) 1 Komponen JTM ( External ) 2 Total 3 Baturube Tidak Ditemukan ( External ) 2 Gangguan Sesaat -10 Menit ( External ) 2 Komponen JTM ( External ) 1 Pohon ( External ) 3 Total 8 Total Gangguan Tahun 2022 26
Ci = Jumlah Pelanggan Padam
N = Jumlah Pelanggan

## B. Perhitungan Nilai SAIFI
Untuk  mencari  nilai  SAIFI  atau  frekuensi  pelanggan padam  rata–rata  memerlukan  data  gangguan  dan  data pelanggan  ULP  Toili.  Pada  penelitian  ini  SAIFI  yang  akan dihitung  yaitu  dalam  periode  bulan  yakni,  pada  bulan Januari–Desember tahun 2021 dan bulan Januari–September tahun  2022.  SAIFI  dapat  dihitung  dengan  menggunakan rumus  SAIFI  berikut  ini.  Perhitungan  nilai  SAIFI menggunakan rumus [2]:
Kali/Tahun                              (2)
Dimana:
M = Jumlah Pemadaman Dalam Satu Tahun
Ci = Pelanggan Padam
N = Jumlah Pelanggan

## D. Perbandingan  hasil  perhitungan  menurut  SPLN (68-2: 1986)
Nilai  Index  keandalan  memiliki  standar  yang  ditetapkan sebagai  dasar  atau  acuan untuk  meningkatkan kinerja  suatu jaringan  distribusi.  Index  keandalan  sistem  diklasifikasikan menurut  konfigurasi  jaringan.  Pada  penelitian  ini,  Index keandalan  sistem  yang  digunakan  adalah  menurut konfigurasi jaringan tipe radial yang digunakan oleh sistem kelistrikan PT. PLN ULP Toili. Semua angka kegagalan (λ) yang diperhitungkan dapat dipakai kecuali untuk SUTM dan SKTM  yang  menunjukan  nilai  besar  karena  perencanaan, pembangunan  dan  pengusahaan  yang  belum  seksama  yang disebabkan  oleh  berbagai  faktor  baik  eksternal  maupun Internal  PLN  sendiri.  Berikut  ini  adalah  Index  keandalan yang  sering  digunakan  pada  sistem  kelistrikan  yang menggunakan konfigurasi jaringan tipe radial (SPLN nomor 68-2:1986) [12].
T ABEL 7. S TANDAR N ILAI I NDEX K EANDALAN SAIDI DAN SAIFI SPLN 68-2: 1986 III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Perhitungan Nilai SAIDI
Hasil  perhitungan  nilai  SAIDI  pada  sistem  distribusi PT. PLN ULP Toili dapat dilhat pada gambar grafik berikut ini.
Gambar 2. Grafik Nilai SAIDI Bulan Januari - Desember Tahun 2021
Gambar 3. Grafik Nilai SAIDI Bulan Januari - September Tahun 2022
Perhitungan  diatas  menujukan  hasil  perhitungan  nilai SAIDI  perbulan  namun  yang  dicari  ialah  nilai  SAIDI pertahun agar bisa di bandingkan dengan SPLN 68 2: 1986. Maka dari itu karena SAIDI sama dengan jumlah dari hasil perkalian  (Ci.ti)  dalam  satu  tahun  dibagi  jumlah  pelanggan (N)  dalam  satu  tahun  berikut  ini  adalah  grafik  jumlah  nilai SAIDI  sistem  distribusi  PT.  PLN  ULP  Toili  periode  tahun 2021 dan 2022 (Januari-September). Berikut ini adalah hasil perhitungan nilai SAIDI dalam periode tahun 2021 dan 2022.

## Gambar 4. Grafik Nilai SAIDI Tahun 2021 dan 2022 (Januari-September)
Dapat di lihat pada gambar 4. Grafik Nilai SAIDI tahun 2021  dan  tahun  2022  (Januari  -  September)  dari  hasil perhitungan  menyatakan  nilai  SAIDI  tahun  2021  6,86 Jam/Tahun  ada  kenaikan  nilai  SAIDI  pada  Tahun  2022 (Januari–September) 12,42 Jam/Tahun. Jadi dapat diketahui dari nilai SAIDI tahun 2021 dan 2022  (Januari–September) menunjukan  kenaikan  sebesar  81,04%  bahwa  kenaikan melebihi dari 50% dari nilai SAIDI pada tahun sebelumnya ini disebabkan di tahun 2022 karena sering terjadi gangguan dan  melibatkan  banyak  pelanggan  serta  durasi  padam  yang cukup  lama  dapat  dilihat  pada  tabel  4.  Data  gangguan jaringan distribusi PT. PLN ULP Toili tahun 2022 di tabel 4 tersebut  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  pelanggan  padam  (Ci) setiap  bulannya  lebih  dominan  melebihi  jumlah  pelanggan (N)  dan  durasi  padam  yang  cukup  lama  (ti)  sehingga
Indikator Kerja Standar Nilai Satuan SAIDI 21 Jam/Tahun SAIFI 3,2 Kali/Tahun
1.39 0.42 1.01 1.55 2.39 1.15 1.67 1.36 1.56 0 1 2 3 4 5 SAID I (JA M) BULAN NILAI SAIDI BULAN JANUARI - SEPTEMBER TAHUN 2022 6.86 12.42 0 2 4 6 8 10 12 Tahun 2021(Januari – Desember) Tahun 2022 (Januari – September) SA ID I ( JA M /T A H U N ) NILAI SAIDI
TAHUN 2021 DAN 2022 (JANUARI - SETEMBER)
81,04 %
berdampak  pada  kenaikan  nilai  SAIDI  pada  tahun  2022 padahal perhitungannya masih belum genap 12 Bulan atau 1 Tahun tidak menutup kemungkinan bahwa nilai SAIDI pada tahun 2022 akan naik lagi ketika terjadi gangguan.
Untuk mengetahui seberapa handal nya sistem jaringan distribusi  20kV  PT.  PLN  ULP  Toili  maka  dilakukan perbandingan  hasil  perhitungan  SAIDI  dengan  standar SAIDI dan menurut SPLN 68-2: 1986. Perbandingan standar nilai  SAIDI  (SPLN  68-2:  1986)  dengan  hasil  perhitungan SAIDI sistem distribusi 20kV PT. PLN ULP Toili di lakukan berdasarkan periode dalam setahun.
Gambar 5. Grafik Perbandingan Standar Nilai SAIDI (SPLN 68-2: 1968) Dengan Hasil Perhitungan SAIDI Tahun 2021 dan 2022
Pada  gambar  5.  Perbandingan  Standar  Nilai  SAIDI SPLN  68-2:  1986  dengan  hasil  perhitungan  SAIDI  Tahun 2021  dan  Tahun  2022  (Januari  -  September)  menunjukan hasil perhitungan SAIDI pada tahun 2021 (Januari–Desember)  dan  Tahun  2022  (Januari–September) dengan  standar  Index  keandalan  SAIDI  sesuai  SPLN  68-2: 1986.  Dari  hasil  perbandingan  ini  diketahui  bahwa  nilai SAIDI  atau  lama  padam  rata–  rata  (LPR)  sistem  distribusi 20kV PT. PLN ULP Toili pada tahun 2021
(Januari–Desember)  dan  Tahun  2022  (Januari–September) berada di bawah  angka 21 Jam/Tahun, itu artinya tidak ada yang  melewati  Standar  SPLN  68-2:  1986  yaitu  21 Jam/Tahun.  Oleh  karena  itu,  nilai  SAIDI  sistem  distribusi 20kV  PT.  PLN  ULP  Toili  pada  tahun  2021  (Januari– Desember)  dan  Tahun  2022  (Januari–September)  termasuk masih standar sesuai dengan SPLN 68-2: 1986.

## B. Hasil Perhitungan Nilai SAIFI
Hasil perhitungan nilai SAIFI pada sistem distribusi PT. PLN ULP Toili dapat dilhat pada gambar 6.
Gambar 6. Grafik Nilai SAIFI Bulan Januari - Desember Tahun 2021
Gambar 7. Grafik Nilai SAIFI Bulan Januari-September Tahun 2022
Grafik  gambar  7  menujukan  hasil  perhitungan  nilai SAIFI perbulan namun yang dicari ialah nilai SAIFI pertahun agar bisa di bandingkan dengan SPLN 68 2: 1986. Maka dari itu karena SAIFI sama dengan jumlah pelanggan padam satu tahun  dibagi  pelanggan  dalam  satu  tahun  berikut  ini  adalah tabel  6  Jumlah  pelanggan  dan  jumlah  pelanggan  padam  x durasi padam (Ci.ti) tahun 2021 dan 2022. Berikut ini adalah hasil  perhitungan  nilai  SAIFI  pada  periode  tahun  2021  dan 2022.
Gambar 8. Grafik Nilai SAIFI Tahun 2021 dan 2022 (Januari-September)
Dapat di lihat pada gambar 8. Nilai SAIFI tahun 2021 dan  2022  dari  hasil  perhitungan  menyatakan  nilai  SAIFI tahun  2021  6,65  kali/Tahun  ada  kenaikan  nilai  SAIFI  pada Tahun  2022  (Januari–September)  9,09  Kali/Tahun.  Jadi dapat diketahui nilai SAIFI dari periode tahun 2021 sampai tahun  2022  (Januari–September)  menunjukkan  kenaikan sebesar 36.69% kenaikan nilai SAIFI ini di akibatkan di tahun 2022  sering  terjadi  gangguan  dan  melibatkan  banyak pelanggan dapat dilihat pada tabel 4. tersebut di lihat bahwa jumlah pelanggan padam (Ci) setiap bulannya lebih dominan melebihi  jumlah  pelanggan  (N)  sehingga  berdampak  pada kenaikan nilai SAIFI pada tahun 2022 padahal perhitungannya  masih  belum  genap  12  Bulan  atau  1Tahun tidak  menutup  kemungkinan bahwa  nilai  SAIFI  pada  tahun 2022 akan naik lagi ketika terjadi gangguan.
Untuk mengetahui seberapa handal nya sistem jaringan distribusi  20kV  PT.  PLN  ULP  Toili  maka  dilakukan perbandingan hasil perhitungan SAIFI dengan standar SAIFI menurut SPLN 68-2: 1986. Perbandingan standar nilai SAIFI (SPLN  68-2:  1986)  dengan  hasil  perhitungan  SAIFI  sistem
1.09 0.64 1.2 0.44 0.28 0.27 0.39 0.45 0.59 0.51 0.59 0.42 0 1
2
NILAI SAIFI
BULAN JANUARI - DESEMBER TAHUN 2021
1.37
0.62 0.95 0.94 1.09 1.03 1.28 1.15
0.73 0 1 2 3 NILAI SAIFI BULAN JANUARI - DESEMBER TAHUN 2022 6.65 9.09 0 2 4 6 8 10 Tahun 2021 (Januari – Desember) Tahun 2022 (Januari –
September)
NIALI SAIFI
TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022
36,69%
distribusi 20kV PT. PLN ULP Toili di lakukan berdasarkan periode dalam setahun. Berikut ini adalah hasil perbandingan nilai SAIFI menurut SPLN 68-2: 1986.
Gambar 9. Grafik Perbandingan Standar Nilai SAIFI (SPLN 68-2: 1968)

## Dengan Hasil Perhitungan SAIFI Tahun 2021 dan 2022.
Pada  gambar  9,  menunjukan  hasil  perhitungan  SAIFI pada tahun 2021 dan 2022 dengan standar Index keandalan SAIFI  sesuai  SPLN  68-2:  1986  yaitu  3,2  Kali/Tahun.  Dari hasil  perbandingan  ini  diketahui  bahwa  nilai  SAIFI  atau frekuensi padam rata–rata (FPR) pada tahun 2021 (Januari– Desember)  sebesar  6,65  Kali/Tahun  dan  pada  tahun  2022 (Januari–September)  sebesar  9,09  Kali/Tahun.  Hal  ini menunjukan  bahwa  nilai  SAIFI  pada  tahun  2021  dan  2022 termasuk dalam kategori tidak handal karena telah melewati nilai  SAIFI  yang  telah  ditetapkan  dalam  SPLN  68-2:  1986 yakni 3,2 Kali/Tahun.

## C. Hasil perbandingan Nilai SAIDI dan SAIFI menurut SPLN 68-2: 1986
Hasil  perbandingan  ini  tabel  8  memberikan  informasi mengenai  hasil  perbandingan  menurut  SPLN  68-2:  1986 dengan perhitungan SAIDI dan SAIFI sistem distribusi 20kV PT. PLN ULP Toili pada tahun 2021 (Januari–Desember) dan tahun 2022 (Januari–September).
T ABEL 8. H ASIL P ERBANDINGAN SAIDI DAN SAIFI M ENURUT S TANDAR (SPLN 68-2: 1986)
Dari  hasil  perhitungan  nilai  SAIDI  dan  SAIFI  pada sistem  distribusi  PT.  PLN  ULP  Toili  dan  setelah  di bandingkan  menurut  SPLN  68-2:  1986  bahwa  Nilai  SAIDI sistem  distribusi  20kV  PT.  PLN  (Persero)  ULP  Toili  pada tahun 2021 dan tahun 2022 termasuk masih dalam kategori standar karena tidak melewati SPLN 68-2: 1986 yaitu SAIDI sebesar 21 jam per pelanggan dalam satu tahun. Sedangkan nilai SAIFI sistem distribusi  20kV PT. PLN (Persero) ULP Toili  pada  tahun  2021  dan  tahun  2022  termasuk  dalam
kategori  belum  andal  karena  melewati  SPLN  68-2:  1986 yaitu SAIFI sebesar 3,2 kali per pelanggan dalam satu tahun.

## D. Upaya Perbaikan Sistem Distribusi 20kV PT. PLN ULP Toili
Hasil  perhitungan  SAIDI  dan  SAIFI  pada  sistem distribusi 20kV ULP Toili dapat di lihat pada tabel  8 Hasil Perbandingan SAIDI dan SAIFI menurut Standar (SPLN 68- 2: 1986) nilai SAIDI dan SAIFI pada periode tahun 2021 dan 2022  (Januari–September)  bahwa  pada  tahun  2022 menunjukkan  kenaikan  nilai  yang  sangat  signifikan dibandingkan  tahun  2021  dari  sini  penulis  dapat  melihat bahwa  harus  ada  evaluasi  pada  sistem  distribusi  ULP  Toili untuk menghadapi tahun yang akan datang. Karena 2 tahun belakangan ini sistem distribusi dari ULP Toili bisa dikatakan belum andal karena nilai SAIFI telah melonjak naik melewati standar sistem konfigurasi radial SPLN 68-2: 1986.
Pada  umumnya  ada  dua  cara  untuk  memperbaiki keandalan  suatu  sistem  tenaga  listrik,  cara  pertama  adalah mengurangi  frekuensi  terjadinya  gangguan,  dan  cara  kedua adalah  mengurangi  durasi  gangguan  [8].  Dari  data  diatas dapat  di  analisa  bahwa  sebagian  besar  gangguan  terjadi karena gangguan external atau gangguan yang tidak dapat di duga oleh pihak PLN karena di akibatkan oleh alam namun bisa di cegah dengan cara berikut ini:
1. Rutin  melalukan  pemeliharaan  terhadap  alat  JTM  agar dapat  mengurangi  gangguan  yang  terjadi  akibat peralatan JTM.
2. Rutin  melakukan  pemeliharaan  jaringan,  terutama pemangkasan pohon yang berdekatan dengan JTM yang berjarak ROW atau Right of way dengan jaringan kurang dari 3 Meter. Selain itu juga dipasang ranjau panjat atau ijuk  agar  hewan  seperti  ular  tidak  mengenai  jaringan listrik  untuk  mencegah  penyebab  gangguan  yang diakibatkan  oleh  ranting  pohon  dan  hewan  yang bersentuhan langsung dengan konduktor [15].
3. Menambah  pemasangan  Recloser/Sectionalizer  untuk mengantisipasi  gangguan  yang  bersifat  sementara (Temporer) pada  JTM, Terutama  pada  penyulang  yang berdekatan dengan banyak pohon [11].
4. Mengevaluasi settingan koordinasi sistem proteksi pada sistem  20kV  untuk  mengoptimalkan  kinerja  pengaman pada jaringan distribusi.

## IV. K ESIMPULAN
Pada jaringan distribusi 20kV PT. PLN ULP Toili bahwa penulis dapat simpulkan dari ke 7 penyulang dari penyulang Batui sampai dengan Penyulang Baturube itu paling banyak gangguan  di  sebabkan  oleh  alam,  pepohonan  dan  binatang atau  gangguan  External  hanya  sebagian  saja  gangguan  di sebabkan  oleh  peralatan  JTM  atau  gangguan  Internal.  Oleh karena itu penulis selalu memberi saran upaya perbaikan ke setiap  penyulang  yaitu  Rutin  melakukan  pemeliharaan jaringan,  terutama  pemangkasan  pohon  yang  berdekatan dengan JTM dan pemasangan ijuk panjat agar terhindar dari gangguan yang di sebabkan oleh binatang dan sekaligus rutin melalukan  pemeliharaan  terhadap  alat  JTM  agar  dapat mengurangi  gangguan  yang  terjadi  akibat  peralatan  JTM. Jadi kesimpulan nya bahwa dengan keadaan 2 tahun terakhir ini kinerja dari PT. PLN ULP Toili masih kurang maksimal untuk  menanggulangi  gangguan  sehingga  berdampak  pada kenaikan  nilai  SADI  dan  SAIFI  jadi  berdampak  pada
Tahun Hasil Perhitunga n SAIDI Standar Keandalan SAIDI (SPLN 68- 2: 1986) Hasil Perhitungan SAIFI Standar Keandalan SAIFI (SPLN 68- 2: 1986) 2021 (Jan – Des) 6,86 Jam/Tahun 21 Jam/Tahun 6,65 Kali/Tahun 3,2 Kali/Tahun 2022 (Jan – Sep) 12,42 Jam/Tahun
9,09
Kali/Tahun
6.65 9.09 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tahun 2021 (Januari – Desember) Tahun 2022 (Januari – September) NIALI SAIFI TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022 Standar SAIFI (SPLN 68-2: 1968)
kepuasan  pelanggan.  Maka  dari  itu  penulis  harapkan  pihak PLN  ULP  Toili  bisa  mengevaluasi  lagi  kinerjanya  sebagai penanggung  jawab  dari  sistem  distribusi  20kV  Area  Batui sampai  dengan  Baturube  agar  dapat  memberikan  kualitas jaringan  distribusi  yang  baik  yang  dapat  menyuplai  listrik secara kontinyu atau terus menerus.

## R EFFERENSI
[1] (Presero)  PLN,  ‘Listrik  untuk  Kehidupan  yang  Lebih Baik’, PT PLN (Persero), Apr. 2017. https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan (accessed Dec. 25, 2022).
[2] V.  D.  Yanengga,  ‘Analisa  Keandalan  Jaringan  Sistem Distribusi Tegangan Menengah 20 Kv Di Kota Jayapura Menggunakan Software Etap’, Aug. 2017.
[3] T.  T.  Setiawan,  ‘Analisis  Keandalan  Sistem  Distribusi 20  Kv  dari  Gi  Industri  Penyulang  I.5  sampai  dengan Gardu Hubung Rapak’, vol. 6, no. 2, 2018.
[4] A. Makruf, R. Ilham, B. Sakti, E. Syam, M. Akbar, and Y. Yudistira, ‘Analisis Keandalan Sistem Distribusi 20 kV GI Tengkawang Pada Penyulang T4’, vol. 22, no. 02, 2022.
[5] M.  F.  Mustari,  ‘  Analisa  Indeks  Keandalan  Sistem Distribusi 20 Kv Dengan Nilai SAIDI SAIFI di PT. PLN (Persero) up3 biak ’, Jul. 2021.
[6] M.  Rafly,  ‘Studi  Keandalan Jaringan  Distribusi  20  Kv Kota Gorontalo Berdasarkan Saidi Dan Saifi’. 2019.
[7] Alief  rakhman,  ‘Sistem  Tenaga  Listrik  di  Indonesia’,
Alief
Rakhman,
Dec. 29, 2020.
https://rakhman.net/electrical-id/sistem-tenaga-listrik/ (accessed Dec. 23, 2022).
[8] S.  Readysal  Monantun,  ‘Jaringan  Distribusi  Tenaga Listrik Paket Keahlian Teknik Ketenagalistrikan’, 2013.
[9] IAEETA,  ‘Tipe-tipe  Jaringan  Distribusi  Listrik’,
IAEETA, Sep. 29, 2017.
https://iaeeta.org/2017/09/29/tipe-tipe-jaringan- distribusi-listrik/ (accessed Dec. 23, 2022).
[10] PT.PLN  (Presero),  Buku  1  kriteria  Desain  Engginering Kontruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik. 2010.
[11] Armanmitajaya, ‘Penggunaan Recloser Dalam
Mengamankan  Gangguan  Hubung  Singkat  Di  Saluran Udara  Tegangan  Menengah’,  Electrical  Energy, Aug.09,2014. https://armanbacktrak5.wordpress.com (accessed Dec. 23, 2022).
[12] SPLN  68-2 :  1986,  ‘Tingkat  Jaminan  sistem  tenaga listrik’. 1986.
[13] S. T. BPK, ‘Peta Administrasi Kabupaten Banggai | BPK Perwakilan Provinsi SULAWESI TENGAH’, Sep. 2015. https://sulteng.bpk.go.id/peta-administrasi-kabupaten- banggai/ (accessed Dec. 25, 2022).
[14] PT.PLN  (Presero)  UP3  Luwuk,  “Data-data  singel  line, baik data kuantitatif maupun kualitatif”. 2022
[15] D. Hendro Tri Kurniawan, ‘Evaluasi Keandalan Sistem Jaringan Distribusi Menggunakan Indeks Saidi Dan Saifi Pada Pt.Pln (Persero) Area Pontianak’, vol. Vol 1, No 1 (2015), 2015.