## RANCANG  BANGUN DAN DESAIN PROTOTYPE PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BAYU MODEL SAVONIUS
Muhammad Hasan Basri 1) , Djaman 2)
1) Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, 2) Politeknik Negeri Ambon Prodi Teknik Listrik
1) hasanmohammadbasri83@gmail.com, 2) dj4m4n@gmail.com

## ABSTRACT
Wind is an energy that is easily found in everyday life and is also an energy that will never run out.   Utilization of wind energy to be energy that is appropriate one of them is to use wind turbines as a medium to produce electrikal energy. In this research  the type used is the vertical Savonius type.   The purpose of this study was to determine the amount of electrical energy produced by a set of wind power plants with a Vertical Savoniuos type wheel.  On this research  the  method  used  is  the  experimental  method..  The  results  showed  the  windmills  were  able  to  move  an electric  motor so that with this rotation the  movement could convert mechanical energy  into electrical energy.  For this reason, in this design a prototype was developed by designing savonious windmills to generate electricity using a DC generator that generates electrical energy by utilizing relatively low wind speeds.This design generates electricity by using 3-fin savonious windmills. And the test results at a speed of 2.6 m / s taken on average produce an electrical voltage  of  0.3004  V  with  a  current  of  0.0198  mA  and  a  power  of  0.089  Watt,  for  a  speed  of  3.3  m  /  s  taken  on average produces an electrical voltage of 0.370 V and 0.024 mA with a power of 0.137 Watt, and at speeds of 3.7 m / s obtained an average voltage of 0.421 V and 0.022 mA with a power of 0.140 Watt.

## ABSTRAK
Angin adalah energy yang mudah ditemukan dalam keseharian dan juga merupakan energi yang tidak akan pernah habis. Pemanfaatan energy angin menjadi energy yang tepat guna salah satunya adalah dengan menggunakan turbin angin  sebagai  media untuk  menghasilkan  energy    Listrik. Dalam penelitian  ini  type kincir  yang digunakan  adalah Type  vertical  Savinious    Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  besarnya  energi  listrik  yang  dihasilkan  oleh seperangkat  pembangkit  listrik  tenaga  angin  dengan  kincir  tipe  Vertikal  Savoniuos.  Dalam  penelitian  ini  metode yang digunakan adalah metode eksperimen.  Hasil penelitian menunjukkan kincir angin mampu menggerakan motor listrik  sehingga dengan gerakan putaran ini dapat mengkonversi energy  mekanik  menjadi energy Listrik. Untuk itu dalam  perancangan  ini  dikembangkan prototype dengan  melakukan  perancangan  kincir  angin  savonious  untuk membangkitkan tenaga  listrik  menggunakan generator DC  yang  menghasilkan energi  listrik dengan  memanfaatkan kecepatan  angin  yang  relatif  rendah.  Perancangan  ini  menghasilkan    listrik  dengan  menggunakan  kincir  angin savonious 3 sirip. Dan hasil pengujian pada kecepatan 2.6 m/s di ambil rata-rata menghsilkan tegangan listrik sebesar 0,3004 V dengan arus sebesar 0,0198  mA dan daya  sebesar 0,089 Watt, untuk kecepatan 3.3  m/s  diambil rata-rata menghasilkan tegangan listrik sebesar 0,370 V dan 0,024  mA dengan daya 0,137 Watt , dan pada kecepatan  3.7 m/s diperoleh rata-rata tegangan sebesar 0,421 V dan 0,022 mA dengan daya sebesar 0,140 Watt.
Kata Kunci : Kincir Angin Vertical; Kincir Angin Savonious; Pembangkit Listrik; Generator DC

## 1. PENDAHULUAN
Angin adalah salah satu bentuk energi tertua yang telah lama dikenal dan digunakan manusia. Sebagaimana  diketahui,  pada  asasnya  angin  terjadi karena ada perbedaan temperatur antara udara panas dan udara  dingin.  Di  tiap  daerah  keadaan  temperatur  dan kecepatan angin berbeda. Energi angin yang sebenarnya berlimpah  di  Indonesia  ternyata  belum  sepenuhnya dimanfaatkan sebagai alternatif penghasil listrik, bahkan selama  ini  masih  dipandang  sebagai  proses  alam  biasa yang  kurang  memiliki  nilai  ekonomis  bagi  kegiatan produktif masyarakat. Ketahanan energi dunia sekarang menunjukkan  penurunan  khususnya  energi  fosil. Dimasa  depan  kebutuhan  energi  semakin  besar disebabkan  laju  pertumbuhan  jumlah  penduduk  yang
semakin  pesat.  Jika  tidak  ditemukan  alternatif  energi baru  maka  akan  terjadi  krisis  energi  yang  parah, sehingga  pemadaman  listrik  akan  sering  terjadi khususnya di luar pulau Jawa, DESDM. 2005 .
Memasuki  abad  ke-20,  mulai  dibayangi  oleh masalah krisis energi. Sumber daya energi yang selama ini  banyak  digunakan  adalah  jenis  energi  yang  tidak dapat  di  perbaharui,  sumber  energi  ini  akan  habis  dan manusia  harus  beralih  ke  sumber  energi  lain.  Di Indonesia,  dampak  dari  krisis  energi  ini  dapat  di  lihat secara  nyata  sejak  awal  tahun  1990  hingga  memasuki tahun 2000. Data yang di kumpulkan dan di sampaikan dalam Indonesia Energi Outlook and Statistik 2004 . Kincir  Angin  Savonius  merupakan  tipe  kincir angn  sumbu  vertikal  yang  banyak  digunakan  sebagai
sistem konversi  energi angin kelistrikan karena  mampu menghasilkan  listrik  ketika  angin  memutar  turbin. Kincir angin Savonius tipe L termasuk jenis kincir angin savonius dengand esain sisi sudu yang lurus lebih besar dibandingkan  pada  sisi  sudu  lengkung  seperempat lingkaran. Kincir angin biasanya terdiri dari dua tabung atau sudu berdinding logam yang saling berhadapan dan mempunyai  poros  ditengahnya.  Prinsip  kerja  kincir angin  adalah  berdasarkan  interaksi  sudu  dan  rotor dengan  hembusan  angin.  Tetapi  perputaran  kincir  ini sering  kali  terhambat  oleh  gaya  hambat  ( drag )  yang besar  akibat  angin  yang  menyapu  dinding  sudu  yang lebar.
Dari permasalahan latar belakang diatas maka ada beberapa  rumusan  masalah  1).  Bagaimana  cara merancang turbin angin Savonius dengan menggunakan acuan  teoritis  yang  ada  agar  dapat  digunakan sebagaiman  mestinya.  2).  Bagaman  pengaruh  besarnya kecepatan angina terhadap energi listrik yang dihasilkan menggunakan kincir model savonius.

## 2. TINJAUAN  PUSTAKA
2.1. Dasar Pembangkit Tenaga Listrik
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Angin  (PLTB) merupakan  suatu  sistem  pembangkit  listrik  yang mengkonversikan  suatu  energi  kinetik  dari  udara menjadi  energi  mekanik  yang  menyebabkan  putaran yang terjadi pada generator sehingga menghasilkan arus listrik.
Sumber : N. A. Hidayatullah, H. Nur, dan K. Ningrum, 2016

## Gambar 1. PLTB Secara umum
Ketika  rotor  berputar  maka  secara  otomatis generator tersebut akan mengalirkan energi listrik [4].

## 2.2. Turbin Angin
Turbin  angin  adalah  bagian  dari  sistem  PLTB  yang mengubah  energi  angin  menjadi  energi  mekanik. Perubahan  energi  ini  terjadi  karena  bentuk  dari  turbin seperti  baling-baling.  Turbin  angin  ini  dapat  berputar ketika  ada  angin  yang  menyapu  area  tturbin  sebagai energi  pendorong  turbin.  Putaran  dari  baling-baling tersebut  dimanfaatkan  untuk  memutarkan  rotor  pada generator [4].

## 2.3. Energi Listrik
Generator  pada  PLTB  digunakan  untuk  mengubah energi  mekanik  menjadi  energi  listrik.  Pada  saat  angin memutarkan turbin yang dihubungkan dengan shaft pada generator, shaft pada generator tersebut yang terhubung
dengan  magnet permanen akan  berputar pada porosnya. Diluar  putaran  porosnya  tersebut  terdapat stator yang berisi  kumparan-kumparan  kawat  yang  membentuk loop .  Jadi  ketika  turbin  berputar  maka  dari  putaran tersebut  akan  terjadi  perubahan fluks listrik  tertentu. Dari  perubahan fluks listrik  tersebut  menghasilkan tegangan  dan  arus  listrik  yang  dapat  dimanfaatkan sebagai energi listrik [5].
Energi  listrik  pada  turbin  angin  merupakan  proses terakhir  yang  terjadi  pada  konversi  energi.  Yang dimaksud energi listrik ini adalah perubahan dari energi mekanik melalui generator sehingga menjadi arus listrik. Generator tersebut mempunyai efisiensi kerja.
Sehingga dapat dirumuskan :
………………...………………………(1)
Dimana :
= daya total input (watt)
= efisiensi generator
P in = daya input generator
Untuk  menghitung  besarnya  daya  pada  generator  juga dapat digunakan persamaan,
P = V I R…………………………………………….. (2)
Dimana  : P = Daya R = Resistansi Beban
I = Arus
V = Tegangan

## 2.4. Jenis Turbin Angin
Turbin angin pada prinsipnya dapat dibedakan atas dua  jenis  turbin  berdasarkan  arah  putarannya.  Turbin angin  yang  berputar  pada  poros  horizontal  disebut dengan  turbin  angin  poros  horizontal  atau  horizontal axis  wind turbine (HWAT),  sementara  yang  berputar pada  poros  vertikal  disebut  dengan  turbin  angin  poros vertikal atau vertical axis wind turbine (VAWT).

## 2.4.1. Turbin angin sumbu vertikal
Kincir angin sumbu vertikal adalah salah satu jenis kincir  angin  yang  bisa  menangkap  atau  mengkonversi angin  dari  segala  arah,  sudunya  yang  tegak  lurus  arah angin  akan  memutar  dengan  orientasi  arah  kincir horizontal.

## 2.4.2. Turbin angin savonius
Turbin  angin  tipe  savonius  merupakan  turbin dengan  konstruksi  sederhana  pertama  kali  ditemukan oleh  sarjana  Finlandia  bernama  Sigurd  J.  Savonius. Turbin  yang  termasuk  dalam  kategori  VAWT  ini memiliki  rotor  dengan  bentuk  dasar  setengah  silinder. Konsep turbin angin savonius cukup sederhana, prinsip kerjanya berdasarkan differential drag windmill. Turbin angin  memiliki  prinsip  kerja  sama  seperti  turbin  pada
umumnya.  Dimulai  dari  pemanfaatan  energi  kinetik yang dimiliki oleh angin, yang kemudian dikonversikan oleh sudu menjadi energi mekanik poros atau rotor. Hal tersebut seperti pada gambar 2 berikut

## Sumber : Soelaiman, 2006
Gambar 2. Prinsip kerja turbin angin savonius

## type L
Turbin  angin  savonius  adalah  jenis  turbin  angin tipe  drag,  dimana  turbin  ini  menghasilkan  daya  dengan memanfaatkan gaya drag yang di hasilkan dari tiap-tiap sudunya. Drag merupakan gaya yang bekerja berlawanan  dengan  arah  angin  yang  menumbuk  sudu (White,) 1986: 412). [8]

## 2.5. Motor DC Menjadi Generator DC
Sebuah  motor  listrik  mengubah  energi  listrik menjadi  energi  mekanik.  Kebanyakan  motor  listrik beroperasi  melalui  interaksi  medan  magnet  dan konduktor pembawa arus untuk menghasilkan kekuatan, meskipun  motor  elektrostatik  menggunakan  gaya elektrostatik.  Proses  sebaliknya,  menghasilkan  energi listrik  dari  energi  mekanik,  yang  dilakukan  oleh generator  seperti  alternator,  atau  dinamo.  Banyak  jenis motor  listrik  dapat  dijalankan  sebagai  generator,  dan sebaliknya.
Motor  listrik  dan  generator  yang  sering  disebut sebagai  mesin-mesin  listrik.  Motor  listrik  DC  (arus searah) merupakan salah satu dari motor DC. Mesin arus searah  dapat  berupa  generator  DC  atau  motor  DC. Generator  DC  alat  yang  mengubah  energy  mekanik menjadi  energy  listrik  DC.  Motor  DC  alat  yang mengubah  energy  listrik  DC  menjadi  energy  mekanik putaran.  Sebuah  motor  DC  dapat  difungsikan  sebagai generator atau sebaliknya generator DC dapat difungsikan sebagai motor DC [9].

## 3. METODE PENELITIAN
Mettode Penelitian ini menggunakan metode   dan pen  eksperimental  (experimental  research),  yaitu melakukan desain alat dan uji coba  untuk mencari data sebab akibat dalam  proses melalui eksperimen sehingga dapat  mengetahui  pengaruh  kecepatan  angin  terhadap tegangan  dan  arus  unjuk  kerja  pada  turbin  angin savonius.

## Sumber : M Hasan Basri, 2019
Gambar 3. Pembuatan prototype
Sumber : M Hasan Basri, 2019

## Gambar 4. Desain Alat
Kincir yang dirancang seperti di atas mempunyai 3 titik  sudu  yang  dibuat  agar  lebih  mudah  menangkap angin,

## 3.1. Energi Kinetik .
Energi kinetik adalah usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu.
E = ½ m.v2 …….…………………………………… (3)
Keterangan :
E = energi dari udara yang bergerak  (joule) m = massa (kg) v  = kecepatan angin (m/detik)
3.2. Unjuk Kerja Turbin Angin Savonius 3.2.1. Brake horse power (BHP)
P Generator = V. I…………….………………………… (4)
Keterangan:
P generator = Daya generator listrik         (Watt)
V = Tegangan generator litrik (Volt)
I = Arus listrik (Ampere).
Setelah  didapatkan  harga  P generator maka  dapat dihitung BHP.
BHP=
…………………………………… (5)
Keterangan: BHP     = Brake Horse Power (watt) P generator = Daya generator listrik(watt) ᶯ generato r = Efisiensi generator listrik (%)

## 3.2.2. Torsi (T)
T = …………………………….………..……. (6)
Keterangan : T = Torsi (Nm) BHP = Brake Horse Power (watt) n Generator = Putaran generator (rpm)

## 3.2.3. Efisiensi (η)
η = ……….…………...……..…………...…….(7)
Keterangan : η  = Efisiensi (%) BHP = Brake Horse Power (Watt) P input = Daya masukan (Watt)
3.2.4. Variabel Penelitian.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Variabel bebas, adalah variable yang tidak dipengaruhi oleh variable lain  Jumlah sudu : 3 buah
 Kecepatan angin: 2,6 m/s, 3,3 m/s dan 3,7 m/s,
Hal ini dapat kita lihat pada gambar  4 seperti  berikut :

## Sumber : Soelaiman, 2006
Gambar 5. sudu turbin savonius type L
2. Variabel terikat Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Variabel terikatnya adalah :
 Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan generator
 Besarnya daya Listrik setelah dibebani dengan resistir 15 Ω.
Sumber : M Hasan Basri, 2019
Gambar 6. Pengukuran Generator
Saat kincir sudah dipasang menggunakan percobaan  seperti  pada  gambar  5.  Untuk  mendapatkan data tegangan dan arus. Data  didapat dengan  mengukur menggunakan AVO meter digital.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil uji coba 1 : Pengujian alat dengan kecepatan angin 2,6 m/s.
4.1.1. Pengukuran Tegangan
Untuk  melakukan  pengujian  alat  ini  dilakukan dengan  cara  mengukur  tegangan  yang  dihasilkan  oleh generator DC. Pengujian alat dengan beban menggunakan  resistor  2W. pada  kecepatan  angin 2,6 m/s dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1.  hasil pengujian tegangan pada alat dengan  kecepatan angin 2,6 m/s
N O Waktu (s) Kecepatan (m/s) Tegangan (V) 1 1 2.6 0,298 2 2 2.6 0,301 3 3 2.6 0,303 4 4 2.6 0,301 5 5 2.6 0,299 Rata-rata 0,3004 Sumber : M Hasan Basri, 2019
Seperti terlihat pada tabel 1 pada  kecepatan angin
2,6  m/s,  dapat  dilihat  bahwa  rata-rata  tegangan  yang dihasikan adalah 0,3004 V.

## 4.1.2. Pengukuran Arus
Untuk  melakukan  pengujian  arus  pada  alat  ini dilakukan  dengan    mengukur  tegangan  yang  dihasilkan oleh generator DC. Dan sebagai sampel dibebani dengan menggunakan  resistor  2W, dan  hasil  perhitungan arus diperoleh dari  tegangan dibagi resistor beban maka didapatkan arus sebesar seperti terlihat pada table 2.
Tabel 2. hasil perhitungan arus dengan variasi tegangan pada  kecepatan angin  2,6 m/s NO Resistor (Ω) Tegangan ( V) Arus (mA) 1 15 0,298 0,019 2 15 0,301 0,0200 3 15 0,303 0,0202 4 15 0,301 0,0200 5 15 0,299 0,0199 Rata-rata 0,099 Sumber : M Hassan Basri, 2019

## Sumber : M Hassan Basri, 2019

## Gambar 7. Karakteristik Tegangan dan Arus pada kecepatan angin 2,6 m/s
Berdasarkan  hasil  pengujian  pada  table  2  dapat disimpulkan  bahwa  besarnya  tegangan  rerata  adalah 0,300V dan arusnya 0,200 mA pada kecepatan angin 2,6 m/s.  Dari  grafik  menunjukan  bahwa  tegangan  dan  arus pada  kecepata  angin  tersebut  adalah  relative  sejajar. Dengan daya reratanya  sebesar  0,089 Watt
4.2. Hasil uji coba 2 : Pengujian alat dengan kecepatan  angin 3,3 m/s.
4.2.1. Pengukuran Tegangan
Untuk  melakukan  pengujian  alat  ini  dilakukan dengan  cara  mengukur  tegangan  yang  dihasilkan  oleh generator DC. Pengujian alat dengan beban menggunakan  resistor  2W. pada  kecepatan  angin
3,3 m/s dapat dilihat pada table 3.
Tabel 3. hasil pengujian tegangan pada alat dengan  kecepatan angin 3,3 m/s NO Waktu (s) Kecepatan (m/s) Tegangan (V) 1 1 3,3 0,374 2 2 3,3 0,369 3 3 3,3 0,371 4 4 3,3 0,369 5 5 3,3 0,371 Rata-rata 0,311 Sumber : M Hasan Basri, 2019 Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat disimpulkan  bahwa  rata-rata  dari  hasil  pengujian tegangan didapatkan 0,311 V pada  kecepatan angin 3,3 m/s.

## 4.2.2. Penghitungan  Arus dengan beban resistor 15 Ω
Untuk  melakukan  pengujian  ini  maka  dibebani dengan beban resistor sebagai sampel. Hal ini dilakukan agar  memdapatkan  nilai  daya  beban  yang  dihasilkan generator.  Besarnya  resistor  yang  digunakan  dalam Pengujian  ini  adalah .    Pengujian  beban  pada generator  untuk  kecepatan  angina  3,3  m/s,  hasil perhitungan arusnya dapat dilihat pada tabel 4. Tabel 4. hasil perhitungan arus dengan variasi tegangan pada  kecepatan angin  3,3 m/s
NO Resistor (Ω) Tegangan (V) Arus (mA) 1 15 0,374 0,0249 2 15 0,369 0,0246 3 15 0,371 0,0247 4 15 0,369 0,0246 5 15 0,371 0,0247 Rata-rata 0,247 Sumber : M Hassan Basri, 2019
Sumber : M Hasan Basri, 2019
Gambar 8 Grafik Tegangan dan Arus pada kecepatan angin 3,3 m/ s
Berdasarkan  hasil  pengujian  table  4  dapat dijelaskan  bahwa  rata-rata  dari  perhitungan  arus didapatkan  0,0247  mA  pada    kecepatan  angin  3,3  m/s. Dari  grafik  terlihat  bahwa  besarnya  tegangan  0,376V maka  arus  dan  tegangan    selalu  sejajar.  Dengan  daya rerata adalah 0,137 Watt
4.3. Hasil uji coba 3 : Pengujian alat dengan beban kecepatan 3,7 m/s.
4.3.1. Pengukuran Tegangan
Untuk melakukan pengujian alat  ini dilakukan dengan cara mengukur tegangan yang dihasilkan oleh generator DC. Pengujian alat dengan beban menggunakan resistor 2W. pada  kecepatan  angin  3,7  m/s  dapat  dilihat pada table 5.
Tabel 5. hasil pengujian tegangan pada kecepatan
angin 3,7 m/s NO Waktu (menit) Kecepatan (m/s) Tegangan (V) 1 1 3,7 0,427 2 2 3,7 0,422 3 3 3,7 0,417 4 4 3,7 0,422 5 5 3,7 0,417 Rata-rata 0,421
Sumber  : M Hassan basri, 2019
Berdasarkan  hasil  pengujian  diatas  dapat dijelaskan  bahwa  rata-rata  dari  hasil  pengujian tegangan didapatkan 4,21 V pada kecepatan angin 3,7 m/s.

## 4.3.2. Penghitungan Arus
Untuk  melakukan  pengujian  alat  ini  dilakukan dengan cara mengukur tegangan yang dihasilkan oleh generator  DC.  Pengujian  alat  dengan beban menggunakan  resistor  2W. pada  kecepatan angin  3,7  m/s,  maka  hasil  perhitungan  arusnya  dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6. hasil perhitungan arusdenganvariasi tegangan pada  kecepatan angin 3,7 m/s NO Resistor (Ω) Tegangan ( V) Arus (mA) 1 15 0,427 0,028 2 15 0,422 0,028 3 15 0,417 0,027 4 15 0,422 0,028 5 15 0,417 0.027 Rata - rata 0,027 Sumber  : M Hassan basri, 2019
Sumber : M Hasan Basri, 2019

## Gambar 9. Karakteristrik  tegangan dan  arus pada Kecepatan angin  3,7 m/s
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  table  6  dapat dijelaskan  bahwa  rata-rata  hasil  perhitungan  arus didapatkan  0,027  mA  pada  kecepatan  angin  3,7  m/s. Dari  grafik  terlihat  bahwa  besarnya  tegangan  dan  arus selalu sejajar. Dengan daya rerata adalah 0,140  Watt
5. PENUTUP

## 5.1. Kesimpulan
Berdasarkan  perancangan  alat  prototype  kincir angin  Savonius  yang  telah  dikerjakan,  diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu :
a. Daya  rata-rata  yang  dihasilkan  generator  pada kecepatan angin 2.6 m/s adalah 0,089 watt.
b. Daya  rata-rata  yang  dihasilkan  generator  pada kecepatan angin 3.3 m/s adalah
0,137 watt.
c. Daya  rata-rata  yang  dihasilkan  generator  pada kecepatan angin 3.7 m/s adalah 0,140  watt.
d. Semakin  tinggi  kecepatan  angin  semakin  tinggi pula tegangan generator yang dihasilkan.
5.2 Saran.
a. Pada penggunaan pembangkit listrik tenaga bayu agar  dapat  memperhitungkan  besarnya  aliran angin pada suatu tempat
b. Perlu  memilih  generator  dengan  efisiensi  yang bermutu
c. Sebagi suatu inspirasi agar dijadikan acuan untuk penlitian berikutnya

## DAFTAR PUSTAKA
B.  Maswasano  Gautama, Unjuk  Kerja  model  kincir Angin  Giromill  Dengan  Sudu  Naca  0015  dan Panjang  Chord  15  cm ,  Jurusan  Teknik  Mesin fakultas  Sains  Dan  Teknologi  Universitas  Sanata Dharma Yogyakarta, 2016.
DESDM. 2005. Blue print Pengelolaan Energi Nasional 2005-2025. Jakarta. Diakses : 20 Maret 2010. Website: esdm.go.id.
F.  Aryanto,  M.  I.  Mara,  dan  M.  Nuarsa,  “ Pengaruh Kecepatan  Angin  Dan  Variasi  Jumlah  Sudu
Terhadap  Unjuk  Kerja  Turbin  Angin  Poros Horizontal ,”  Din.  Tek.  Mesin,  vol.  3,  no.  1,  hal. 50–59, 2013. Indonesia  energy  outlook  and  statstics.  Pengkajian energy  universitas  Indonesia.UI  :  depok  Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan III 2015.
N.  A.  Hidayatullah,  H.  Nur,  dan  K.  Ningrum,
“ Optimalisasi  Daya  Pembangkit  Listrik  Tenaga
Angin Turbin Sumbu Horizontal dengan
Menggunakan  Metode  Maximum  Power  Point Tracker ”  J.  Electr.  Electron.  Control    Automot.
Eng. JEECAE, vol. 1, no. 1, hal. 7–12, 2016.
R. Gupta, A Biswas, K. K. Comperaktive     Study  of a three  –  bucket  savonius  rotor  with  a  combined three-bucket  savonius  –  three  -  bladed  darrieus rotor, journal of renewable  energy,  vol. 33,  issue 9,  Science  Direct  Site  Elsevier  Ltd,  Amsterdam,
hal 1974-1981.
Sutarno,  “ Sumber  Daya  Energi ,”  1  ed.,     Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hal. 145–153. Soelaiman; 2006 : Pengaruh bentuk Sudu Terhadap Unjuk Kerja Turbin Angin Savonius. Majalah Ilmiah STTR, Cepu. Syauqi Muttaqin,. Analisa Karakteristik Generator dan Motor  DC ,  Fakusltas  Teknik  Jurusan  Teknik Elektro Universitas Diponegoro, 2017.