Vol. 2 No. 2, April 2019
KAJIAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN GEDUNG INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)  RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEUWILIANG KABUPATEN BOGOR

## TAHUN 2018
Fariz Fadilah 1 , Supriyanto 2 , Anissatul Fathimah 3
1) Konsentrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibn Khaldun Bogor.
Email : faryzfadlah07@gmail.com
2) Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan  Universitas Ibn Khaldun Bogor.
Email : supriyanto@uika-bogor.ac.id
3) Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibn Khaldun Bogor.
Email : anissatul_fathimah@yahoo.com

## Abstrak
Kebakaran merupakan suatu bencana yang sering terjadi dan mengakibatkan kerugian, baik kerugian korban jiwa maupun kerugian materi. Bencana kebakaran dapat terjadi di bangunan gedung seperti gedung  rumah  sakit,  salah  satunya  IGD  RSUD  Leuwiliang  Bogor  sehingga  perlu  pemeriksaan keandalan  sistem  proteksi  kebakaran.  dengan  menggunakan  pedoman  pemeriksaan  kesalamatan banagunan yang memeriksa 4 komponen yang terdiri dari kelengkapan tapak, sistem proteksi aktif kebarakan,  sistem  proteksi  pasif  kebakaran  dan  sarana  penyelamaran.    Penelitian  ini  merupakan penelitian  kauntitatif  deskriptif.  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder  yang didapat  melalui  observasi,  telaah  dokumen  dan  wawancara.    Hasil  penelitian  menunjukan  tingkat keandalan sistem proteksi kebakaran gedung IGD RSUD Leuwiliang Bogor berada dalam kategori cukup  yaitu  60,1%  dari  nilai  maksimal  100%  dengan  rincian  sebagai  berikut:  nilai  kondisi kelengkapan tapak 16,75% dari nilai maksimal 25%; nilai kondisi sistem proteksi aktif adalah 12,02% dari nilai maksimal 24%; nilai kondisi sistem proteksi pasif adalah 9,98% dari nilai maksimal 26%; dan  nilai  kondisi  sarana  penyelamatan  adalah  21,35%  dari  nilai  mkasimal  25%.      Peneliti merekomendasikan  pihak  RSUD  Leuwiliang  Bogor  untuk  melengkapi  sub  komponen  proteksi kebakaran yang tidak tersedia serta melakukan perawatan dan perbaikan secara berkala terhadap sub komponen yang sudah tersedia di gedung IGD RSUD Leuwiliang Bogor.
Kata kunci    :Kebakaran, gedung IGD, Sistem Proteksi Kebakaran, Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran.

## PENDAHULUAN
Instalasi Gawat Darurat (IGD)
merupakan  salah  satu  unit  yang  sangat  vital bagi  sebuah  rumah  sakit  karena  harus  dapat memberikan  pelayanan  yang  darurat  pada masyarakat  yang  menderita  kecelakaan,
penyakit  akut  sesuai  dengan  standar  yang berlaku.
Bagian  instalasi  gawat  darurat  di tempati oleh pasien gawat ataupun tidak gawat sehingga  diperlukan  berbagai  alat  penunjang untuk membantu proses pemulihan para pasien
dimana  alat-alat  penunjang  tersebut  sebagian bertenaga  listrik.  Dari  hal  tersebut  dapat menimbulkan  potensi  kebakaran  akibat  dari korsleting listrik. Selain dari korsleting listrik terjadinya  kebakaran  juga  dapat  diakibatkan dari  bahan-bahan  mudah  meledak/terbakar seperti  tabung  oksigen  atau  bahan-bahan dari laboratorium  kimia.  Maka  hal  tersebut menjadikan  IGD  menjadi  bagian  yang berpotensi besar terhadap peristiwa kebakaran.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah (BPBD)  Kota  Bogor,  sepanjang  tahun  2015 telah  terjadi  lebih  dari  65  kasus  kebakaran  di Kota Bogor, Jawa Barat.
Korban jiwa akibat terjadinya kebakaran berpotensi menjadi tinggi mengingat banyaknya  pasien  yang  tidak  berdaya  yang menempati  IGD.  Dalam  undang-undang Nomor  44  Tahun  2009  tentang  rumah  sakit menegaskan  yaitu  prasarana  pencegahan  dan penanggulangan  kebakaran  harus  ada  dalam sebuah rumah sakit sebagai bentuk
perlindungan  dan  keselamatan  bagi  semua orang.
Beberapa  kejadian  kebakaran  yang menimpa  bangunan  gedung  rumah  sakit diantaranya  adalah  kebakaran  yang  terjadi  di rumah  sakit  Wahidin  Sudirohusodo  di Makassar  pada  kamis,  14  september  2017 pukul  23.30  Wita.  Kebakaran  di  duga  akibat korsleting listrik di ruang inspeksi center lantai 3  rumah  sakit.  Sayangnya  pada  saat  kejadian sistem  proteksi  gedung  rumah  sakit  Wahidin tidak pada kondisi otomatis sehingga pemadaman dilakukan secara manual.
Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2002 tentang  Bangunan  Gedung  menjelaskan  juga setiap  bangunan  gedung  harus  mampu mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran  dan  bahaya  petir.  Persyaratan keselamatan meliputi pencegahan dan penanggulangan  kebakaran  pada  bangunan gedung dilakukan melalui sistem proteksi aktif dan proteksi pasif.

## METODE
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif  dimana  penelitian  diarahkan  untuk mendeskripsikan  atau  menguraikan  suatu keadaan  (Notoatmodjo,  2010).  Dalam  hal  ini peneliti akan mencoba memberikan informasi berupa  gambaran  sistem  proteksi  kebakaran pada bangunan gedung IGD RSUD
Leuwiliang Bogor Tahun 2018.
Penelitian ini  dilakukan  di  gedung  IGD RSUD  Leuwilang  Bogor  yang  berlokasi  di Desa  Cibeber  I  Kecamatan  Leuwiliang  Kab. Bogor.  Saat  ini  RSUD  Leuwiliang  sudah mengantongi  akreditasi  rumah  sakit  untuk Kelas B yang mampu menampung 250 pasien rawat inap yang terdiri dari pelayanan Dewasa, Anak,  Bedah,  Kebidanan  serta  Persalinan. Sementara,  Penelitian  ini  dilakukan  pada Bulan September sampai Oktober Tahun 2018.
Pengolahan  dan  analisis  data  dalam penelitian menggunakan pedoman pemeriksaan  kebakaran  gedung  (Pd-T-11- 2005-C)  dengan  langkah-langkah  sebagai berikut:
1. Mengumpulkan seluruh data untuk setiap sub komponen.
2. Metode  pertama  yang  digunakan  dalam pengumpulan data yaitu observasi langsung. Data yang tidak dapat diperoleh melalui  observasi  atau  data  yang  hanya dapat  di  ambil  melalui  catatan  dokumen dikumpulkan  melalui  telaah  dokumen. Data  yang  tidak  dapat  diperoleh  melalui observasi  dan  telaah  dokumen  atau  data diambil melalui proses wawancara dengan informan.
3. Mencocokan data  yang diperoleh dengan standar  pedoman  teknis  pemeriksaan
keselamatan kebakaran bangunan gedung yang  dibuat  oleh  departemen  pekerjaan umum.
4. Hasil dari perbandingan
akan menghasilkan  nilai  kualitatif  berupa  B (baik), C (cukup), K (kurang).
5. Sub komponen yang mendapatkan nilai B diberikan nilai kuantitatif >80-100, nilai C diberikan nilai kuantitatif 60-80, dan nilai K diberikan nilai kuantitatif <60.
6. Seluruh  hasil  temuan  yang  didapatkan akan  dicoockan  dengan  kriteri-kriteria yang  telah  ditentukan.  Hasil  pencocokan lalu dikonsultasikan kepada pihak/petugas/tenaga  ahli  yang  memiliki kualifikasi  dalam  peraturan  proteksi kebakaran bangunan gedung. Tujuan dari konsultasi yaitu menghindari subjektifitas penelitian.
7. Bahan  pertimbangan  dalam  menetukan nilai kuantitatif untuk setiap sub komponen tersebut yaitu terkait seberapa banyak kriteria-kriteria yang sudah terpenuhi oleh masing-masing sub komponen.
8. Mengkalikan  nilai  kuantitatif  dengan bobot  sub  komponen  Keandalan  Sistem Keselamatan Bangunan dan bobot komponen Keandalan Sistem Keselamatan Bangunan. 9. Pembobotan pada masing-masing komponen  dengan  metode  Analitical Hierarch.
10. Penghitungan  antara  nilai  kuantitatif  sub komponen  dengan  bobot  sub  komponen Keandalan Sistem Keselamatan Bangunan dan  bobot  komponen  Keandalan  Sistem Keselamatan Bangunan akan
menghasilkan  nilai  kondisi  setiap  sub komponen (dengan satuan persentase).
11. Seluruh nilai kondisi sub komponen pada masing-masing komponen kemudian dijumlahkan.  Angka  yang  didapatkan merupakan nilai komponen sistem proteksi kebakaran (dengan satuan persentase).
12. Nilai dari keempat komponen tersebut lalu dijumlahkan  dan  menghasilkan  nilai kuantitatif  keandalan  sistem  proteksi kebakaran (dengan satuan persentase).
13. Nilai  yang  telah  didapat  dari  hasil penjumlahaan keempat komponen kemudian diubah ke dalam nilai kualitatif.
 >80%-100%  diberikan  nilai  kualitatif B (Baik).
 >60%<80% diberikan nilai kualitatif C (Cukup).
 <60%  diberikan  nilai  kualitatif  K (Kurang).

## HASIL

## Tabel 1.
Penilaian Komponen Kelengkapan Tapak No Sub KSKB Hasil Penilaian Standar Penilaian Bobot (%) Nilai Kondisi Jumlah Nilai KELENGKAPAN TAPAK 25 1 Sumber Air B 100 27 27 6,75% 2 Jalan Lingkungan B 100 25 25 6,25% 3 Jarak Antara Bangunan K 0 23 0 0 4 Hidran Halaman K 60 25 15 3,75% JUMLAH 16,75%

## Tabel 2.

## Penilaian Komponen Proteksi Aktif
No  Sub KSKB Hasil Penilaian Standar Penilaian Bobot (%) Nilai Kondisi Jumlah Nilai PROTEKSI AKTIF 24 1 Deteksi dan Alarm B 100 8 8 1,92% 2 Siamese Connection K 0 8 0 0 3 APAR B 100 8 8 1,92% 4 Hidran Gedung K 60 8 4,8 1,08% 5 Sprinkler K 0 8 0 0 6 Sistem  Pemadam Luapan K 0 7 0 0 7 Pengendali Asap K 0 8 0 0 8 Deteksi Asap B 100 8 8 1,92% 9 Pembuangan Asap K 0 7 0 0 10 Lift Kebakaran K 0 7 0 0 11 Cahaya  Darurat dan Petunjuk Arah B 100 8 8 1,92% 12 Listrik Darurat B 100 8 8 1,92% 13 Ruang Pengendali Operasi C 80 7 5,6 1,34% JUMLAH 12.02% Tabel 3. Penilaian Komponen Proteksi Pasif No  Sub KSKB Hasil Penilaian Standar Penilaian Bobot (%) Nilai Kondisi Jumlah Nilai PROTEKSI PASIF 26 1 Ketahanan Api Struktur Bangunan K 0 36 0 0% 2 Kompartemenisasi Ruangan K 60 32 19,2 4,99% 3 Perlindungan Bukaan K 60 32 19,2 4,99% JUMLAH 9,98%

## Tabel 4.

## Penilaian Komponen Sarana Penyelamatan Kebakaran
No Sub KSKB Hasil Penilaian Standar Penilaian Bobot (%) Nilai Kondisi Jumlah Nilai SARANA PENYELAMATAN 25 1 Jalan Keluar C 80 38 30,4 7,6% 2 Konstruksi Jalan Keluar C 80 35 28 7% 3 Landasan Helikopter B 100 27 27 6,75% JUMLAH 21,35% Tabel 5. Tingkat Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran No Komponen KSKB Nilai Kondisi KSKB 1 Kelengkapan Tapak 16,75% 2 Sistem Proteksi Aktif 12,02% 3 Sistem Proteksi Pasif 9,98% 4 Sarana Penyelamatan 21,35 % JUMLAH 60,1 %

## PEMBAHASAN

## Kelengkapan Tapak
Komponen kelengkapan tapak terdiri atas 4  sub  komponen  yaitu  sumber  air,  jalan lingkungan,  jarak  antara  bangunan,  dan  hidran halaman.
Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan,  sumber  air  berasal  dari  PDAM  dan terdapat tangki air dengan kapasitas 46000 L.
Hasil dari pengukuran langsung menunjukan  jalan  lingkungan  gedung  IGD RSUD Leuwiliang Bogor memiliki lebar diatas 6  m,  jalan  lingkungan  telah  diberi  pengerasan aspal,  dan  lebar  jalan  masuk  lebih  dari  4  m, sehingga memungkinkan untuk mobil pemadam kebakaran  masuk  ke  area  sekitar  gedung  IGD RSUD Leuwiliang Bogor.
Penilaian  sub  komponen  jarak  antara bangunan dilakukan dengan observasi langsung yaitu  pengukuran  dengan  alat  bantu  meteran. Kondisi  aktual  tinggi  gedung  IGD  RSUD Leuwiliang Bogor yaitu 6 m dan tidak memiliki
jarak dengan gedung rumah sakit, yang artinya banguan  IGD  RSUD  Leuwiliang  Bogor  tidak memiliki  jarak  dengan  gedung  di  sekitarnya. Sehingga  tidak  memenuhi  kriteria  yang ditetapkan.  Gedung  IGD  RSUD  Leuwiliang Bogor  memiliki  hidran  halaman  berupa  pipa teganya  saja,  tetapi  tidak  berfungsi  karena terkendala masalah biaya.
Hasil perhitungan nilai komponen kelengkapan  tapak  gedung  IGD  RSUD Leuwiliang  Bogor  adalah  sebesar  16,75% seperti  yang  terlihat  dalam  Tabel  1,  nilai  dari komponen  kelengkapan  tapak  tidak  mendekati bobot  komponen  kelengkapan  tapak  yang mencapai 25%.

## Sistem Proteksi Aktif Kebakaran
Komponen  sistem  proteksi  aktif  yang  di periksa  di  gedung  IGD  RSUD  Leuwiliang Bogor terdiri dari 13 sub komponen yang terdiri atas deteksi dan alarm, siamese connection, alat pemadam  api  ringan  (APAR),  hidran  gedung,
sprinkler,  sistem  pemadam  luapan,  pengendali asap,  deteksi  asap,  pembuangan  asap,  lift kebakaran,  listrik  darurat,  cahaya  darurat,  dan ruang pengendali operasi.
Hasil  pengamatan  langsung  menunjukan detektor sudah terpasang dan sesuai dengan SNI 03-3986  dan  berjumlah  8  buah  dengan  jarak setiap detektor 6 m, terpasang di seluruh daerah ruang  gedung  IGD  RSUD  Leuwiliang  Bogor dan  terpasang  dua  alat  pemicu  alarm  manual. Berdasarkan  hal  tersebut  gedung  IGD  RSUD Leuwiliang Bogor hampir memenuhi persyarataan sub komponen deteksi dan alarm.
Hasil  pengamatan  langsung  menunjukan siamese  conncection  belum  tersedia  di  lokasi RSUD Leuwiliang Bogor.
Hasil  pengamatan  menunjukan  APAR dalam  Gedung  IGD  RSUD  Leuwiliang  Bogor terdapat  3  APAR  yaitu  tipe  busa.  Penempatan APAR  sudah  diletakan  di  tempat  yang  mudah terlihat. Instruksi pengoprasian dan identifikasi APAR  sudah  tertulis  di  badan  APAR. Pengukuran  dengan  alat  bantu  meteran menunjukan  jarak  APAR  dengan  permukaan lantai  mencapai  40  cm,  jarak  tersebut  sudah melebihi  jarak  minimal  dengan  lantai  yaitu  15 cm.
Hasil pengamatan langsung dan infomasi dari  informan  menunjukan  IGD  RSUD Leuwiliang  Bogor  tidak  memiliki  sprinkler, hidran  gedung,  sistem  pemadam  luapan,  alat pengendali asap, pembuangan asap
Pengamatan  secara  langsung  terhadap ketersediaan deteksi asap di gedung IGD RSUD Leuwiliang Bogor, memiliki alat deteksi asap di setiap  sudut  ruangan  dengan  jumlah  sebanyak 20 buah. Setiap satu alat pendeteksi asap dengan alat pendeteksi asap lainya berjarak 2 m.
Pada pedoman pemeriksaan keselamatan kebakaran gedung (Pd-T-11-2005- C) Departemen PU yang digunakan oleh penulis ,  memberikan  kriteria  bahwa  lift  kebakaran harus dipasang pada bangunan dengan ketinggian  efektif  25  meter.  Sedangkan  tinggi
gedung IGD RSUD Leuwiliang Bogor adalah 5 meter sehingga tidak masuk dalam kriteria sub komponen lift kebakaran.
Sumber  listrik  untuk  kebutuhan  rumah sakit  sudah  cukup  karena  suplai  daya  berasal lebih  dari  satu  sumber.  Tetapi  instalasi  kabel daya listrik tidak tahan terhadap api.
Hasil pengamatan di gedung IGD RSUD Leuwiliang  Bogor  sudah  terpasang  CCTV  di berbagai titik dan pusat kendali terdapat di luar rumah  sakit  dekat  dengan  gedung  IGD  RSUD Lewiliang Bogor.
Hasil  dari  penilaian  komponen  sistem proteksi  aktif  kebakaran  gedung  IGD  RSUD Leuwiliang  Bogor  menunjukan  nilai  12,02%. Nilai  tersebut  masih  sangat  jauh  dari  nilai maksimal bobot komponen sistem proteksi aktif kebakaran  sebesar    24%.  Hal  ini  disebabkan masih  sangat  banyak  komponen  yang  tidak tersedia  di  gedung  IGD  RSUD  Leuwiliang Bogor sehingga tidak memiliki nilai.

## Sistem Proteksi Pasif Kebakaran
Komponen sistem proteksi pasif kebakaran yang dianalisis di gedung IGD RSUD Leuwiliang Bogor terdiri atas 3 sub komponen yang meliputi ketahanan api struktur bangunan, kompartemenisasi  ruangan  dan  perlindungan bukaan.
Berdasarkan  hasil  penilaian  tersebut gedung  IGD  RSUD  Leuwiliang  Bogor  tidak memenuhi  semua  kriteria  karena  bangunan gedung tidak termasuk dalam persyaratan yaitu Tipe (A, B, C). maka hasil penilaian dianggap 0.
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  infomasi dari  informan  gedung  IGD  RSUD  Leuwiliang Bogor  belum  memiliki  kompartemenisasi. Kompartemenisasi adalah usaha untuk mencegah  penjalaran  kebakaran  dengan  cara membatasi  api  dengan  dinding,  lantai  kolom, balok yang tahan terhadap api untuk waktu yang sesuai dengan kelas bangunan. Luas keseluruhan  lantai  dan  volume  gedung  IGD RSUD Leuwiliang Bogor adalah  1099 m2 dan volumenya    250  m3  sehingga  tidak  memenuhi
angka  yang  tertera  pada  poin  ke  dua  kriteria penilaian  sub  komponen  kompartemenisasi ruangan. Selain itu, belum terdapat perlindungan bukaan akan tetapi tingkat isolasi kurang dari 30 menit
Hasil  dari  penilaian  komponen  sistem proteksi  pasif  kebakaran  gedung  IGD  RSUD Leuwiliang Bogor menghasilkan nilain sebesar 9,98%. Nilai ini cukup jauh dari nilai maksimal yang menjadi bobot komponen sistem proteksi pasif  kebakaran  yaitu  sebesar  26%.  Karena adanya  beberapa  kriteria  tidak  terpenuhi  yang membuat nilai komponen sistem proteksi pasif kebakaran  gedung  IGD  RSUD  Leuwiliang Bogor  belum  cukup  mendekati  nilai  maksimal yang sudah ditentukan.

## Sarana Penyelamatan Kebakaran
Sarana  keselamatan  kebakaran  yang diperiksan  di  gedung  IGD  RSUD  Leuwiliang Bogor  terdiri  dari  atas  2  sub  komponen  yang meliputi  jalan  keluar  dan  konstruksi  jalan keluar,sedangkan  landasan  helicopter  tidak dilakukan  penilaian  dikarenakan  bangunan RSUD  Leuwiliang  Bogor  tidak  memiliki landasan  helicopter  karena  tinggi  bangunan tidak  mencapai  minimal  60  meter  untuk diadakanya sarana landasan helikopter.
Hasil  dari  seluruh  kriteria  penilaian  sub komponen jalan keluar, hampir semua terpenuhi kecuali  kriteria  ketersediaan  lobby  bebas  asap dan tinggi pintu jalan keluar kurang dari 2,5 m.
Hasil  dari  seluruh  kriteria  penilaian  sub komponen konstruksi jalan keluar menunjukan bahwa kriteria konstruksi tahan terhadap bahaya kebakaran  dan  jalan  terusan  terlindungi  dari bahaya kebakaran. Sementara mengenai kriteria pencegahan  penjalaran  asap  kebakaran,  hal  ini tidak  dapat  dipastikan  mengingat  gedung  IGD RSUD  Leuwiliang  Bogor  belum  dilengkapi dengan sistem pengendali asap.
Hasil  dari  penilaian  komponen  sarana penyelamatan  gedung  IGD  RSUD  Leuwiliang Bogor menunjukan nilai 21,35%. Nilai tersebut cukup  mendekati  bobot  nilai  dari  komponen sarana penyelamatan sebesar 25 %.
Penilaian Tingkat
Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran
Hasil  perhitungan  tingkat  keandalan sistem  proteksi  kebakaran  gedung  IGD  RSUD Leuwiliang  Bogor  menunjukan  angka  60,1%. Nilai  tersebut  masuk  dalam  kategori  CUKUP berdasarkan ketentuan dalam pedoman pemeriksaaan  keselamatan  kebakaran  gedung (Pd-T-11-2005-C) Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

## KESIMPULAN
1. Tingkat keandalan kelengkapan tapak bangunan  IGD  RSUD  Leuwiliang  Bogor berada  dalam  kategori  kurang  dengan  nilai 16,75% dari standar nilai 25%.
2. Nilai kondisi sistem proteksi aktif kebakaran gedung IGD RSUD Leuwiliang Bogor dalam kondisi  kurang  dengan  nilai  12.02%  dari standar nilai 25%, hal ini disebabkan karena banyaknya sub komponen yang tidak tersedia 3. Nilai kondisi sistem proteksi pasif kebakaran gedung  IGD  RSUD  Leuwiliang  Bogor masuk  dalam  kategori  cukup  dengan  nilai 9,98% nilai ini cukup jauh dari standar nilai 24%.
4. Nilai  kondisi  sarana  penyelamatan  gedung IGD RSAU dr. M. Hassan Toto Bogor berada dalam kondisi baik dengan nilai 21,35% dari standar nilai 25 %.
5. Nilai  tingkat  keandalan  sistem  proteksi kebakaran  gedung  IGD  RSUD  Leuwiliang Bogor  secara  keseluruhan  berada  dalam kondisi  cukup,  dengan  nilai  keandalan 60,1%. Nilai tersebut masuk dalam kategori cukup berdasarkan ketentuan dalam pedoman pemeriksaan keselamatan kebakaran gedung (Pd-T-11-2005-C).

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Fire  Protection  Section  Minnesota  Fire Marshal.  (2006)  .Quick  Response,  Fire Departement  Connections.  Minnesota State Fire Marshal
[2] Hesna,  Hidyat  dan    Suwanda.  (2009). Evaluasi  Penerapan  Sistem  Keselamatan Kebakaran  Pada  Bangunan  Gedung Rumah  Sakit  Dr.  M.  Djamil  Padang. Jurnal  Rekayasa  Sipil.  Volume  5  Nomor 2, 65 – 76.
[3] Hidayat,  Suroto  dan  Kurniawan.  (2017).
Evaluasi  Keandalan  Sistem  Proteksi Kebakaran Ditinjau Dari Sarana Penyelamatan  dan  Sistem  Proteksi  Pasif Kebakaran  di  Gedung  Lawang  Sewu Semarang. Jurnal Kesehatan Masyarakat.
Volume 5 Nomor 5, 134 – 146.
[4] Kementrian  Kesehatan.  (2012).  Buku Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit Yang  Aman  Dalam  Situasi  Darurat  Dan Bencana. Jakarta : Kemenkes
[5] Keputusan Mentri Kesehatan Nomer 1087
Tahun  2010  Tentang  Standar  K3  Rumah Sakit [6] Keputusan  Mentri  Pekerjaan  Umum Nomor 10/KTPS/2000 Tentang Ketentuan  Teknis  Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran  Pada  Bangunan
Gedung dan Lingkungan
[7] Keputusan  Mentri  Pekerjaan  Umum
Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
[8] Kurniawan, Sugiyarto dan Laksito. (2014)
Evaluasi  Penerapan  Sistem  Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Rumah Sakit.
E-Jurnal Matriks Teknik Sipil /Desember
2014/830
[9] Notoatmodjo,
Soekidjo. (2010). Metedologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : PT. Rineka Cipta
[10] Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Dan Transmigrasi  Nomer  04  Tahun  1980
Tentang  Syarat-Syarat  Pemasangan  Dan
Pemeliharan Alat Pemadam Api Ringan
[11] Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Nomer 26 Tahun 2008 Tentang Persyaratan  Teknis  Sistem  Proteksi Kebakaran  Pada  Bangunan  Gedung  dan Lingkungan
[12] Rahman,  N.Vinky  .  (2004).  Kebakran, Bahaya Unpredictible, Upaya dan Kendala  Penanggulangannya.  E-Jurnal.
Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur Universitas Sumatra Utara
[13] Ramli,  Soehatman.  (2010).  Manajemen Kebakaran  (Fire  Management).  Jakarta: PT. Dian Rakyat
[14] Satria,  Permana  Eka.(2014).  Evaluasi Keandalan Sistem Keselamatan Kebakaran Bangunan dengan Menggunakan  Pedoman  Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung (Pd-T-2005-11-C) di RSUD Kota Tangerang Tahun 2014. Skripsi. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah.
[15] Safaat, Ludi Mauliana. (2015). Gambaran Tingkat  Keandalan  Sistem  Proteksi
Kebakaran Gedung IGD RSUP Fatmawati Jakarta  Maret  201.  Skripsi.  Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. [16] SNI 03-1736–2000
Tata Cara
Perencanaan Sistem Protekasi Pasif Untuk Pencegahan  Bahaya  Kebakaran  Pada Bangunan Rumah Dan Gedung.
[17] SNI 03-3985-2000 Tata cara perencanaan, pemasangan dan pengujian sistem deteksi dan  alarm  kebakaran  untuk  pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung.
[18] SNI 03-3989- 2000 Tata Cara Perencanaan  Dan  Pemasangan  Sistem Springkler  Otomatik  Untuk  Pencegahan
Bahaya Kebakaran  Pada  Bangunan Gedung. [19] SNI 03–1746–2000
Tata Cara Perencanaan  Dan  Pemasangan  Sarana Jalan  Ke  Luar  Untuk  Penyelamatan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung. [20] Sunarno. (2010). Kajian Terhadap Sarana “Emergency Exit ” Pada Plasa
Ambarukmo  Yogyakarta.  Proyek  Akhir.
Fakultas  Teknik  Universitas  Negeri Yogyakarta.
[21] Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit