Volume 3 Nomor 2, Desember 2020 e-ISSN : 2614-1574 p-ISSN : 2621-3249

## DESAIN SEL SURYA UNTUK KEBUTUHAN PENERANGAN RUMAH TINGGAL

## SOLAR CELL DESIGN FOR DESIGNATION NEEDS RESIDENTIAL HOME
Oriza Candra 1 , Syaiful Islami 2 , Syamsuarnis 3 , Asnil 4 , Erita Astrid 5 , Desty Indah Wulansari 6

## Universitas Negeri Padang
orizacandra@ft.unp.ac.id

## ABSTRACT
Population growth, residential areas, industry and the economy will increase the need for electrical energy. The increase in demand for electrical energy that did not occur with the growth in the supply of electrical energy resulted in a blackout. Power outages in residential homes can be overcome by installing off grid solar cells with backup batteries. The purpose of this research is to produce a renewable energy power plant  design  with  6  x  50  Wp  solar  cells  with  a  battery  capacity  of  150  Ah  at  a  voltage  of  12  V.  The installation of solar panels in these houses can be used for lighting with a capacity of 300 watts. The results of this study indicate that weather changes greatly affect the power generated from solar cells where the brighter the weather will produce more power than when the weather is cloudy. After testing the solar cell, there are suggestions that the electrical energy generated by the Solar Power Plant (PLTS) can only be used for lighting purposes and small loads in homes..

## Keywords: Electrical Energy,Solar Cell, Residential Home

## ABSTRAK
Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kawasan pemukiman, industri dan ekonomi akan meningkatkan kebutuhan  energi  listrik.  Peningkatan  kebutuhan  energi  listrik  yang  tidak  diikuti  dengan  pertumbuhan pasokan  energi  listrik  mengakibatkan  terjadi  pemadaman  listrik.  Pemadaman  listrik  pada  rumah  tinggal dapat  diatasi  dengan  pemasangan  sel  surya  off  grid  dengan  backup  battery.  Tujuan  penelitian  ini menghasilkan desain pembangkit listrik energi terbarukan dengan sel surya 6 x 50  Wp dengan kapasitas bateray  150  Ah  pada  tegangan  12  V.  Pemasangan  panel  surya  pada  rumah  tinggal  tersebut  dapat dimanfaatkan untuk penerangan dengan kapasitas 300 watt. Hasil penelitian ini bahwa perubahan cuaca sangat mempengaruhi daya yang dihasilkan dari sel surya dimana semakin cerah cuaca akan menghasilkan daya  yang  lebih  besar  dibandingkan  saat  cuaca  berawan.  Setelah  melakukan  pengujian  pada  solar  cell memiliki saran Energi listrik yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hanya bisa digunakan untuk keperluan lampu penerangan dan beban kecil yang ada di rumah tinggal.
Kata Kunci : Energi Listrik, Panel Surya, Rumah Tinggal

## PENDAHULUAN
Sejak  beberapa  tahun  terakhir, seiring dengan pertumbuhan penduduk, kawasan  pemukiman,  industri  dan ekonomi,  Daerah  pelosok  yang  tidak terjangaku  mengalami  krisis  energi listrik. Krisis ini menyebabkan seringnya terjadi pemadaman listrik di seluruh  daerah  di  kawasan  ini.  Setiap tahun, dengan alasan perawatan mesin, PLN  juga  harus  mengambil  langkah pemadaman  bergilir,  selama  kurang lebih  1  hingga  2  bulan.  Artinya,
kawasan  pelosok  harus  mengalami pemadaman listrik setiap 2 atau 3 hari sekali selama waktu tersebut. Biasanya, pola  yang  digunakan  adalah  2  hari nyala  1  hari  padam.  “Kemudian  juga jika  masyarakat  berhemat  dengan mengurangi  minimal  dua  lampu  saat jam  17-  22.00  Wita,  sehingga  beban puncak turun, maka waktu pemadaman akan lebih pendek” .
Saat terjadi pemadaman masyarakat  dapat  memahami  kondisi
yang sedang terjadi. Pemeliharaan rutin dilakukan sehingga dapat mengoptimal kinerja memasok listrik ke masyarakat. Berdasarkan  permasalahan  tersebut, energi  surya  dipilih  sebagai  energi alternatif  untuk  menghasilkan  energi listrik (Daging et al., 2019). Alat yang digunakan  disini  adalah  sel  surya,
karena dapat
mengkonversikan langsung radiasi sinar matahari menjadi energi  listrik  (proses  photovoltaic) (Krismadinata et al., 2018). Agar energi surya  dapat  digunakan  pada  malam hari, maka pada siang hari energi listrik yang  dihasilkan  disimpan  terlebih dahulu  ke  baterai  yang  dikontrol  oleh regulator. Keluaran regulator langsung dihubungkan dengan inverter dari arus DC ke AC.
Sistem  PLTS  untuk  keperluan rumah  tinggal  ini  menggunakan  konsep Off Grid (independen dari jaringan PLN) dengan  baterai  sebagai  penyimpan energi  untuk  suplai  daya  di  malam  hari (Karim,  2019).  Namun  Inverter  yang digunakan  adalah  jenis  Bi-directional Inverter  sehingga  listrik  dari  jaringan PLN  dapat  menjadi  backup  apabila energi  dari  PLTS  yang  disimpan  di baterai  tidak  mencukupi  kebutuhan listrik  rumah.  Hal  ini  bisa  terjadi  pada saat  cuaca  sedang  berawan  selama berhari-hari  sehingga  tidak  ada  energi matahari yang terserap ke sistem PLTS. Dengan  demikian  tentunya  akan  sangat memudahkan  pengguna  sehingga  tidak akan terjadi mati lampu ( black out ).

## METODE
Tahapan  yang  dilakukan  untuk perencanaan pembuatan alat pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 300 Watt terdiri dari tahapan sebagai berikut :
1. Pemilihan  sel  surya  (solar  cell module)  menyesuaikan  keadaan serta  kebutuhan  beban  yang  di butuhkan untuk penerangan.
2. Pemilihan  jenis  dan  kapasitas  solar charge  controller  disesuai  dengan kebutuhan PLTS yang akan dibangun.
3. Pemilihan kapasitas baterai pemilihan  bateray  yang  digunakan disesuaikan dengan sel surya terpasang.
4. Pemilihan  jenis  inverter  pemilihan inverter diperlukan untuk menyesuaikan, berapa daya maksimum yang direncanakan.
5. Pembuatan  desain  bertujuan  untuk mempermudah dalam proses pembuatan  alat  sehingga  dalam proses pembuatannya lebih terarah.
6. Persiapan  alat  dan  bahan  bertujuan agar  dalam  proses  pengerjaan  alat sesuai dengan kebutuhan.
7. Perakitan bertujuan untuk
menggabungkan  semua  bahan  atau komponen  yang  telah  disiapkan, sesuai dengan desain.
8. Proses pengumpulan data dilakukan saat proses pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui apakah PLTS yang sudah dibuat telah sesuai dengan desain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Diagram blok rangkaian merupakan salah  satu  bagian  terpenting  dalam sebuah perancangan komponen elektronik, dengan adanya diagram blok dapat  memberikan  kemudahan  dalam mengetahui  prinsip  kerja  sebuah  alat secara keseluruhan dan juga memberikan kemudahan dalam megetahui  sebuah  kesalahan  pada  alat dengan  melakukan  pengecekan  pada bagian blok diagram. Dari beberapa blok diagram  yang  telah  di  gabungkan tersebut membentuk sebuah sistem yang dapat  di  fungsikan  sesuai  dengan perancangan.

## Gambar 1. Blok Diagram
Berdasarkan  gambar  1  dapat  di jelaskan  bahwa  pembangkit  listrik tenaga  surya  terdiri  dari  4  komponen utama yakni, solarcell, kontroler, batterai dan  inverter  DC  to  AC  220  VAC. Adapun fungsinya masing-masing dijelaskan pada pembahasan berikut ini.
Gambar  1  menjelaskan  prinsip kerja  pembangkit  listrik  tenaga  surya yakni, sumber energi matahari yang ada di alam di manfaat oleh sel surya untuk menghasilkan  energi  listrik.  Besar kecilnya  energi  listrik  yang  dihasilkan solar cell tergantung dari panasnya sinar matahari  yang  ada.  Energi  listrik  yang dihasilkan akan di teruskan ke kontroler pembangkit. Kontroler akan mengontrol tegangan yang dihasilkan oleh sel surya untuk di salurkan ke baterai, inverter dan ke  beban  langsung  dengan  tegangan  12 VDC.Baterai  yang  digunakan  untuk menyimpan  daya  yang  dihasilkan  oleh sel  surya  dan  inverter  digunakan  untuk merobah  arus  DC  12  ke  arus  AC  220 VAC sehingga tegangan yang dihasilkan dapat digunakan oleh konsumen.

## Desain Tata Letak Sel Surya
Pembuatan  tempat  sel  surya  yang terdiri dari sel surya 50 WP sebanyak 6 unit dengan panjang 160,5 cm dan lenbar 135  seperti  pada  gambar  2  di  bawah. Tinggi  sell  surya  disesuaikan  dengan kondisi  tempat  pemasangan  (Istiyo Winarno,  S.T.,  M.T.,  2016)  (Faizal  & Setyaji, 2016).

## Gambar 2. Ukuran Kerangka Kedudukan Solar Cell
Berdasarkan gambar 2  maka dapat di  ketahui  bahwa  dimensai  kedudukan solar cell yang akan di buat dengan tinggi 70 Cm dengan lebar 60 Cm dan Panjang 110 Cm.

## Peralatan Yang digunakan
Kotak  panel  yang  digunakan berukuran  40  x  60  x  20  Cm  dan komponen-komponen  yang  digunakan pembangkit listrik tenaga surya diuraikan pada tabel 1.
Tabel 1. Peralataan yang digunakan No Nama Alat Jumlah 1 Box panel 40 x 60 x 20 Cm 1 buah 2 Inverter 1 DC to AC 500 watt 1 buah 3 ATS (Automatic Transfer Swicth) 1 buah 5 MCB 1 fasa 6 A 2 buah 6 Kontaktor 1 buah 7 Terminal hubung 1 set 8 Rel omega 1 meter 9 Baterai 12 VDC 1000 AH 1 buah
Berdasarkan  table  1  di  atas  dapat diketahui  tata  letak  peralatan  yang digunakan  pada  panel  hubung  bagi. Desain  kotak  panel  hubung  bagi  yang digunakan  berukuran  40  x  60  x  20  Cm seperti pada gambar 3. Solar Cell Kontroler Batterai Inverter DC To AC 220 VAC Beban 220 VAC

## Gambar 3. Desain Tata Letak Peralatan Pada Panel Hubung Bagi
Peralatan pada panel hubung bagi sebagai berikut  : Solar  charge  controller pada gambar  4  digunakan  sebagai  pengatur tegangan searah dari solar cell ke bateray dan  menjaga  efisiensi  saat  pengisian bateray . Untuk proses selanjutnya adalah pengujian atau pengukuran tegangan dan arus  yang  hasilnya  untuk  mengetahui tingkat efisiensi kerja alat (Julisman et al., 2017) .
Gambar 4. Solar charge controller Inverter yang  digunakan  seperti  pada gambar  5  dengan  kapasitas  500  Watt, merupakan  peralatan  yang  digunakan untuk  mengubah  tegangan  searah  dari bateray menjadi  tegangan  bolak  balik yang akan terhubung ke beban (Krismadinata et al., 2017) (Hutagalung,
2017)

## Gambar 5. Inverter
Panel ATS  (Automatic  Transfer Switch) seperti  ditunjukan  gambar  6 Adalah  panel  listrik  dengan  fungsi mengendalikan  2  sumber  aliran  listrik yang  bisa  ditangani  secara  otomatis  dan aman.  Panel  ATS  ini  sebenarnya  cocok bila  di  pakai  di  pabrik,  kantor  ataupun rumah yang menginginkan sistem keamanan  ketika  perpindahan  sumber aliran listrik yang utama menuju sumber listrik  secara  alternatif  (Ginting  & Sinuraya, 2014).
Gambar 6. Panel ATS
Penggunaan Automatic  Transfer Switch pada sistem yang didesain adalah agar  terjadi  kelangsungan  suplai  energi listrik  jika  terjadi  pemadangan  listrik. Cara  kerja  dari  rangkaian  kontrol  panel ATS, dalam kondisi suplai PLN, di mana arus  listrik  akan  mengalir  lewat  MCB PLN.  Bila  terjadi  pemadaman  secara otomatis  oleh  PLN  maka  rangkaian  pun
tak  akan  aktif, rangkaian  ini  pun  siap menunggu  sampai  listrik  PLN  menyala lagi,  dengan  begitu  suplai  bateray  pun masuk  kembali.  Bila  yang  masuk merupakan  listrik  bateray  dengan  begitu rangkaian  secara  otomatis  melakukan suplai listrik pada  bateray menuju beban dengan otomatis lewat kontak NC Relay, Kontak  NC  kontraktor  PLN,  dan  MCB GNS untuk dapat aktif. Lalu, bila sumber listrik dari PLN menyala kembali, dengan begitu  rangkaian  pun  secara  otomatis akan memutus sumber aliran listrik pada bateray,  lewat  pengaktifan  bagian  kotak relay.  Di  saat  yang  bersamaan,  kontak pada  NO  Timer  atau  Normally  Open Timer  menunggu  agar  bisa  terhubung sesuai  pengaturan  waktu.  Dengan  begitu mengalirkan  sumber  arus  listrik  menuju sumber  PLN.  Di  mana  lewat  masuknya aliran listrik di PLN sehingga semua coil pun  pada  kondisi  yang  tidak  aktif. Rangkaian  penggunaan  ats  dapat  dilihat pada gambar 7.
Gambar 7. Blok diagram PLTS yang dilengkapi dengan ATS
Pengujian Pengujian dilakukan untuk memantau atau mengetahui nilai tegangan, daya, dan arus yang dihasilkan oleh  pembangkit  listrik  tenaga  surya
selama  waktu  tertentu  (Dwiyaniti  &
Supriyono, 2020) (Idris, 2019) . Pengukuran  dilakukan  pada  tegangan keluaran inverter yang teganganya sudah diubah menjadi 220 VAC .
Setelah  perancangan  alat  selesai, selanjutnya  perlu  dilakukan  pengujian apakah  sistem  yang  dirancang  sudah sesuai  tujuan  atau  tidak,  jika  terjadi penyimpangan maka perlu adanya analisis  untuk  menjadikan  sistem  yang dirancang  itu  menjadi  lebih  baik  juga untuk melihat tingkat keberhasilan dalam perancangan alat (Asmi & Candra, 2020). Pengujian alat dilakukan untuk mengambil  data-data  hasil  perancangan yang digunakan sebagai acuan.

## Hasil Pengujian Alat
Hasil perancangan dari alat control Solar Cell dapat dilihat berikut ini :
Gambar 8. Panel hubung Bagi Solar Cell
Menampilkan hasil dari perancangan  alat  yang  telah  dibuat  dan terpasang  menjadi  sebuah  PLTS  yang dikontrol  sesuai perancangan alat.
Data Penggunaaan Daya
Beban penerangan yang digunakan adalah  lampu  (LED)  dan  beban  kecil dalam  rumah,  rata-rata  penggunaan dalam  satu  hari  bervariasi  sesuai keperluan.  Hasil  rata-rata  waktu  nyala yaitu  dalam  rentang  waktu  satu  hari penuh  dapat  di  tampilkan  pada  table penggunaan energi listrik perhari disesuaikan dengan ruangan.

## Tabel 3. Penggunaaan Daya
No Alat yang digunakan Kapasitas (Watt ) Waktu nyala (jam/hari) Daya Terpakai (Wh) 1. Kamar tidur 1 15 24 360 2. Ruang Keluarga 25 24 600 3. Kamar tidur 2 15 24 360 4 Kamar Mandi 5 1 5 5 Lampu teras 15 12 180 Total Beban 75 1.505 Dalam Pengujian alat ini
menggunakan 6 buah sel surya. Masing- masing sel surya 50 Wp ( watt peak ) yang diamsumsikan 4,5 jam, Sehingga 50 wp x  4,5  =  225  watt/day  untuk  satu  buah panel.
a) Jumlah panel surya yang
dibutuhkan , satu panel kita hitung 50 wp
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑠𝑢𝑟𝑦𝑎
= 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑢𝑟𝑦𝑠 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 Kebutuhan panel surya : (1505/50 x 5 ) = 6 panel surya (Eka et al., 2018).
b) Menentukan kapasitas baterai / aki : 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 (𝐴ℎ)
= 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛
𝑡𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚
1. Jumlah  baterai  12  volt  dengan masing – masing 35 AH
a. Kebutuhan baterai minimum (baterai hanya digunakan 50% untuk
pemenuhan  kebutuhan  listrik  ), dengan  demikian  kebutuhan  daya kita kali 2 x lipat. 1505 x 2 = 3.010 watt hour
3.010  wh  /  12  volt  /  35  amper    =  1 baterai 35 AH b. Kebutuhan baterai (dengan pertimbnagan dapat melayani kebutuhan  3  hari  tanpa  sinar matahari ) 1.505 x 3 hari x 2 = 9.030 wh
9.030  /  12  volt  /  35  amper  =  21  ,5 b atray

## 35 AH =  22 bateray 35 AH.

## Pengujian  Arus  dan  Teganagan  Solar Cell
Pengujian  arus  dan  teganagan  pada pembangkit listrik tenaga surya ini adalah untuk  mengetahui  daya  keluaran  yang dihasilkan  oleh  panel  surya.  Pengujian dilakukan  dalam  waktu  tiga  hari  dan dilakukan  pengambilan  data  setian  satu jam sekali. Pengujian dengan cara manual yang diharapkan akan akan mendapatkan daya  yang  dihasilkan  oleh  sel  surya (Asnil et al., 2020).
Tabel 4. Data Hasil Pengujian hari ke 1 No  Jam Pengukuran Daya (watt) Cuaca Tegangan (Volt) Arus (Amper) 1 09 : 00 19,3 0,49 9,45 Mendung 2 10 : 00 19,2 0,45 8,64 Mendung 3 11 : 00 19,5 0,59 11,5 Mendung 4 12 : 00 19,7 0,58 11,42 Mendung 5 13 : 00 19.7 0,58 11,42 Mendung 6 14 : 00 19,7 0,79 15,56 Mendung 7 15 : 00 19,8 0,82 16,23 Berawan Total 12,03

## Tabel 5. Data Hasil Pengujian hari ke 2
No Jam Pengukuran Daya (watt) Tegangan (Volt) Arus (Amper) Cuaca 1 09 : 00 19,5 0,59 11,5 Berawan 2 10 : 00 19,5 0,59 11,5 Berawan 3 11 : 00 19,6 0,76 14,89 Berawan 4 12 : 00 19,6 0,76 14,89 Berawan 5 13 : 00 19,7 0,79 15,56 Berawan 6 14 : 00 19,5 0,59 11,5 Mendung 7 15 : 00 19,7 0,67 13,19 Berawan Total 13,29

## Tabel 6. Data Hasil Pengujian hari ke 3
No Jam Pengukuran Daya (watt) Tegangan (Volt) Arus (Amper) Cuaca 1 09 : 00 19,6 1,1 21,56 Berawan 2 10 : 00 19,7 1,49 29,35 Cerah 3 11 : 00 19,7 1,45 28,56 Cerah 4 12 : 00 19,8 1,57 31,08 Cerah 5 13 : 00 19,8 1,56 30,88 Cerah 6 14 : 00 19,7 1,5 29,55 Cerah 7 15 : 00 19,8 1,18 23,36 Berawan Total 27,76

## Tabel 7. Data Hasil Pengujian hari ke 4
No Jam Pengukuran Daya (watt) Cuaca Tegangan (Volt) Arus (Amper ) 1 09 : 00 19,5 1,28 24,96  Berawan 2 10 : 00 19,5 1,28 24,96  Berawan 3 11 : 00 19,7 1,57 31,12 Cerah 4 12 : 00 19,8 1,6 31,68 Cerah 5  13 : 00 19,7 1,49 29,35  Mendung 6  14 : 00 19,4 1,26 24,44 Hujan 7  15 : 00 19,4 1,26 24,44 Hujan Total 27,27 Tabel 8. Data Hasil Pengujian hari ke 5 No Jam Pengukuran Cuaca Tegangan (Volt) Arus (Amper ) Daya (watt) 1 09 : 00 19,6 1,3 25,48 Cerah 2 10 : 00 19,8 1,35 26,73 Cerah 3 11 : 00 19,8 1,45 28,71 Cerah 4 12 : 00 19,8 1,5 29,7 Cerah 5 13 : 00 19.5 1,49 29,05 Mendung 6 14 : 00 19,4 1,2 23,28 Hujan 7 15 : 00 19,5 1,2 23,28 Hujan Total 22,39
Panel  surya  yang  disinari  oleh sinar  matahari  akan  menghasilkan energilistrik  yang  kemudian  disuplai  ke
inverter,  akan  tetapi  arus  dan  tegangan yang  dihasilkan  tidak  konstan  karena pengaruh  radiasi  sinar  matahari  yang menyinari panel surya tidak stabil. Maka penggunaan  baterai  berguna  untuk membuat  kinerja  inverter  lebih  stabil agar  daya  yang  dihasilkan  lebih maksimal (Purwoto, 2018).

## Gambar 9. Grafik tegangan ,arus dan daya

## SIMPULAN
Berdasarkan pengujian dan analisa yang  telah  dilakukan  pada  Perancangan alat ini perubahan cuaca sangat mempengaruhi  daya  yang  dihasilkan dari  sel  surya  dimana  semakin  cerah cuaca  akan  menghasilkan  daya  yang lebih  besar  dibandingkan  saat  cuaca berawan.  Setelah  melakukan  pengujian pada  solar  cell  memiliki  saran  Energi listrik yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hanya bisa digunakan  untuk  keperluan  lampu penerangan dan beban kecil yang ada di rumah  tinggal,  dikarenakan  apabila digunakan  untuk  beban  yang  besar, maka energi listrik yang dihasilkan oleh PLTS tidak mencukupi.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmi, J., & Candra, O. (2020). Prototype Solar Tracker Dua Sumbu Berbasis Microcontroller Arduino Nano dengan Sensor LDR. JTEV (Jurnal
Teknik  Elektro  Dan  Vokasional) , 6 (2), 54. https://doi.org/10.24036/jtev.v6i2.1 08504
0 10 20 30 Tegangan Arus Daya
Asnil, A., Krismadinata, K., Husnaini, I.,
&  Gunawan,  F.  (2020). Wireless Monitoring System For Photovoltaic Generation With Graphical User Interface . 9 (08).
Daging,  I.  K.,  Alirejo,  M.  S.,  Antara,  I.
P. W., Dwiyatmo, E. F., & Wahyu,
T. (2019). Rancang Bangun Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya Sebagai  Sumber  Listrik  Untuk Kapal  Perikanan  Skala  Kecil  Di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Jurnal  Kelautan  Dan Perikanan  Terapan  (JKPT) , 2 (1),
33.
https://doi.org/10.15578/jkpt.v2i1. 7385 Dwiyaniti, M., & Supriyono, E. (2020). Pemanfaatan Solar Sel dan Budidaya Perikanan Sebagai Upaya Menuju  Kemandirian  Finansial  di Sekolah KAMI Utilization of Solar Cells  and  Fisheries  Culture  as Efforts Towards Financial Independence  in  Sekolah  KAMI. Jurnal Panrita Abdi , 4 (2), 146–154.
http://journal.unhas.ac.id/index.php /panritaabdi Eka, S., Pagan, P., Sara, I. D., & Hasan, H.  (2018).  Komparasi  Kinerja Panel Surya Jenis Monokristal Dan
Polykristal  Studi  Kasus  Cuaca
Banda  Aceh. Jurnal  Karya  Ilmiah Teknik Elektro , 3 (4), 19–23. Faizal, A., & Setyaji, B. (2016). Desain Maximum  Power  Point  Tracking (MPPT) pada Panel Surya Menggunakan Metode Sliding Mode Control. Jurnal Sains,
Teknologi Dan Industri , 14 (1), 22–
31.
Ginting, P. H., & Sinuraya, E. W. (2014). Perancangan  Automatic  Transfer Switch  (Ats)  Parameter  Transisi Berupa  Tegangan  Dan  Frekuensi Dengan  Mikrokontroler  Atmega 16. Transmisi , 16 (3), 128-134–134. https://doi.org/10.12777/transmisi.
16.3.128-134 Hutagalung,  S.  N.  (2017).  Protype Rangkaian  Inverter  Dc  Ke  Ac  900 Watt. Jurnal  Pelita  Informatika , 16 (3), 278–280. https://www.researchgate.net/profil
e/Melda_Panjaitan2/publication/31
8729261_PROTYPE_RANGKAI
AN_INVERTER_DC_KE_AC_90 0_WATT/links/597aa60daca272e8 cc247b32/PROTYPE- RANGKAIAN-INVERTER-DC- KE-AC-900-WATT.pdf Idris,  M.  (2019).  Rancang  Panel  Surya Untuk Instalasi Penerangan Rumah
Sederhana  Daya  900  Watt. Jurnal Elektronika  Listrik  Dan  Teknologi
Informasi  Terapan , 1 (1),  17–22. https://ojs.politeknikjambi.ac.id/elt
i Istiyo Winarno, S.T., M.T., L. N. (2016). Maximum  Power  Point  Tracker (Mppt) Berdasarkan Metode Perturb  And  Observe  Dengan Sistem Tracking Panel Surya Single Axis. Teknik,  37  (2),  2016,  59-63 , 11 (2),
61–78. https://doi.org/10.14710/teknik.v37 n2.9011 Julisman, A., Sara, I. D., & Siregar, R. H. (2017). Prototipe Pemanfaatan Panel  Surya  Sebagai  Sumber Energi Pada Sistem Otomasi
Stadion Bola. Jurnal Karya Ilmiah Teknik Elektro , 2 (1), 35–42.