## ANALISIS DAN DESAIN AICAR WASTEWATER DUMAI VARIASI TEKANAN AIR
Valentana Ardian Tarigan 1)
1) U niversitas Quality, Jl. Ring Road No. 18 Ngumban Surbakti Medan
E-mail : valentanatarigan@gmail.com

## Abstrak
Bangunan AICAR ini merupakan bagian dari system waste water yang berlokasi di Lubuk Gaung – Dumai. Analisis dan desain AICAR ini menggunakan bahan beton bertulang  untuk  material  strukturnya.  Perencanaan  menggunakan  asumsi  kondisi ekstrem  dari  variable  beban  air/  pembebanan  hidrostatis.  Pemilihan  pemodelan beban air menjadi kata kunci dalam analisis dan desain bangunan tersebut di atas. Beban air yang diberikan menyebabkan pola jarak dari tiang harus dibatasi untuk jarak antar tiang mimum 2,57 m x 3,44 m. Penulangan pada dinding memiliki jarak yang lebih rapat dari penulangan plat lantai.
Kata Kunci : AICAR Waste Water  System, Metode Elemen Hingga,  Pondasi, Pembesian.

## Abstract
The AICAR building is part of the waste water system located in Lubuk Gaung  - Dumai. Analysis and design of this AICAR uses reinforced concrete material for its structural  material.  Planning  uses  the  extreme  conditions  of  the  water  load  / hydrostatic load variable. The selection of water load modeling becomes the key word in the analysis and design of the building mentioned above. The hydrostatic load  causes  the  distance  pattern  from  the  pile  to  be  limited  to  a  minimum  pile distance of 2.57 m x 3.44 m. The reinforcement on the wall has a denser distance than the floor plate reinforcement.
Keywords : AICAR Waste Water  System , Finite Element Method, Foundation, Reinforcement

## Pendahuluan
Denah  AICAR  Waste  Water  system yang terletak di Lubuk Gaung Dumai seperti  pada  Gambar  1  di  bawah  ini, desain yang dilakukan pada salah satu bangunan  bagian  dari  Waste  Water system.  Dimensi  dari  struktur  yang ditinjau berukuran panjang 20 m dan lebar  14  m.  Bidan  dinding  dibentuk dinding sebagai pembagi bidang dari system waste  water. Beban  yang diberikan  pada  system waste  water ini, murni beban hydrostatic. Penelitian  terdahulu  pada  perkuatan
bangunan waste water di Batam yang harus diperkuat karena analisis desain pada  bangunan  sebelumnya  itu  tidak mampu  pada  pengujian  hydrostatic yang  ekstrem.  Variasi  tekanan  air yang disebut ekstrem yaitu pada saat pengosongan  air  dari  dalam  bak penampungan dengan cepat pada saat kondisi penampungan penuh, sehingga  tercipta  gaya/  beban  yang berlipat.

## Gambar 1. Denah AICAR

## Metode Penelitian
Beban  yang  digunakan  pada  dinding dari AICAR adalah beban hidrostatis air, sedangkan pada lantai digunakan beban merata dari tekanan hidrostatis.
- tekanan  hidrostatis  air  untuk dinding sebelah kiri.
- tekanan  hidrostatis  air  untuk dinding sebelah kanan.
- tekanan  hidrostatis  air  untuk dinding tengah.
Analisis dan Perhitungan Perhitungan struktur AICAR dilakukan dengan menggunakan program bantu dengan menggunakan metode  elemen  hingga,  asumsi- asumsi  yang  digunakan  di  atas dilakukan dengan memenuhi
ketentuan  peraturan  beton  yang berlaku  pada  ACI  dan  SNI  Beton. Berikut  ini  analisis  dari  program elemen hingga tersebut.

## Gambar 2. Pemodelan struktur
Pemodelan  pembebanan  pada    arah lebar dengan ukuran lebar 14 m 1. Beban  Bak  1  Penuh,  Bak  2 Kosong atau sebaliknya. 2. Beban Bak 1 dan 2 Penuh
3. Beban  Bak  1  Penuh,  Bak  2 dikosongkan  atau  sebaliknya. (ekstrem).

## Gambar 3. Pemodelan pembebanan arah lebar L=14m
Pemodelan pembebanan pada  arah panjang dengan ukuran panjang 20 m
1. Beban Bak 1 Penuh, Bak 2 Kosong atau sebaliknya.
2. Beban Bak 1 dan 2 Penuh
3. Beban Bak 1 Penuh, Bak 2 dikosongkan atau sebaliknya. (ekstrem).
Gambar 4. Pemodelan pembebanan arah panjang L=20m
Penuh Kosong Penuh Penuh Penuh dikosongkan
Asumsi yang diberikan untuk perhitungan pondasi memakai perhitungan  tiang  tunggal  dengan gaya  aksial  tiang  tunggal  530  kN, dengan  memakai  properties  pile  cap dan Pondasi yang digunakan.
.
Tabel 1. Properties Pile Cap

## Hasil Perhitungan
Tiang  pancang  yang  digunakan berdiameter  35  cm,  dan  dipancang sampai  kedalaman  tanah  keras, menurut  data  penyelidikan  tanah sampai dengan kedalaman 25 m. jarak antar  tiang  disusun  berdasarkan  grid perhitungan plat lantai,setelah dilakukan kontrol dilakukan dalam 3 bentuk jarak antar tiang pancang
1. 7m x 7m, perhitungan menunjuk- kan struktur tidak aman,
2. 3m x 3m, perhitungan menunjuk- kan struktur tidak aman,
3. 2.57  m  x  3.44  m,  perhitungan menunjukkan struktur aman terhadap pembebanan,
Maka  dari  ketiga  kondisi  simulasi untuk  tiang  pancang,  bahwa  jarak antar tiang pancang disimpulkan 2.57 m x 3.44 m, maksimum.
Kebutuhan penulangan dinding dengan  kondisi  ekstrem  ditabelkan dalam Tabel 2. Kebutuhan Penulang- an Dinding.

## DATA BAHAN PILECAP
Kuat tekan beton, f c ' = 20.75 MPa Kuat leleh baja tulangan DEFORM f y = 400 MPa Kuat leleh baja tulangan DEFORM f y = 400 MPa Berat beton bertulang, w c = 24 kN/m 3

## DATA DIMENSI FONDASI
Lebar kolom arah x, b x = 2.00 m Lebar kolom arah y, b y = 2.00 m Jarak tiang pancang tepi terhadap sisi luar beton, a = 1.00 m Tebal pilecap, h = 0.45 m Tebal tanah di atas pilecap, z = 0.00 m Berat volume tanah di atas pilecap, w s = 18.00 kN/m 3 Posisi kolom (dalam = 40, tepi = 30, sudut = 20) a s = 40

## Tabel 2. Kebutuhan penulangan Dinding
Kebutuhan  penulangan  lantai  dengan  kondisi  ekstrem  ditabelkan  dalam  Tabel  3. Kebutuhan Penulangan Lantai.
Tabel 3. Penulangan Lantai Mutu Beton K-250
Pelat lantai yang digunakan mempunyai ketebalan 25 cm, berdasarkan  perhitungan  menempat- kan  pengaturan  jarak  titik  tiang pancang  terlampir  berjarak  2.57  m  x 3.44  m  dengan  penulangan  yang diambil  D  16-150  mm.  Kontrol Dimensi  Plat  Lantai  atap  dan penulangannya. Pelat lantai mempunyai ketebalan 20 cm, berdasarkan  perhitungan  memakai balok 3,5 m dan tulangan plat lantai D 16-150 mm.
Kesimpulan 1. Akibat  Beban  pada Hydro  Test , perencanaan diharuskan membuat pola pembebanan ekstrem  untuk  menghindarkan kerusakan lebih awal dari struktur bangunan.
2. Pondasi tiang menggunakan diameter  35  cm,  dengan  jarak minimal pola 2,57 x 3,44 m.
3. Penulangan pada dinding menggunakan  jarak  yang  lebih rapat  daripada  penulangan  pada
lantai, karena akibat pembebanan ekstrem dari beban air.

## Daftar Pustaka
Edward,G,  Nawy  (2008), Concrete Construction Enginering Handbook,2 nd Ed. CRC Press.
SNI  2847:2013, Persyaratan  Beton
Struktural untuk Bangunan Gedung, BSN. Panggabean, IPT (2017), Perbandingan  Daya  Dukung Aksial  Tiang  Pancang  Tunggal berdasarkan  Data  Sondir  dan Data Standard Penetration Test.
Tarigan,  Valentana  (2017), Analisa Perhitungan  Perkuatan  WWTP (Waste Water Treatment Plant) Musim Mas Batam.