## Survey Investigasi Desain Air Baku di Pegatan Kab. Katingan
Air  merupakan  sumber  daya  alam  yang  sangat diperlukan  oleh  manusia  sepanjang  masa  dan  menjadi bagian  dari  kebutuhan  dasar  manusia  yang  sangat penting.  Di  Desa  Pegatan  Kabupaten  Katingan  pada musim kemarau panjang persediaan air untuk keperluan minum  tidak  mencukupi  kebutuhan.  Maka  pada  tahun 2012  dilakukan  kegiatan  pekerjaan  Survey  Investigasi dan  Desain  Penyediaan  Air  Baku  di  Pagatan  Kabupaten Katingan.

## Adi Setiawan, ST.
Lahir  di  Pasirmas,  8  Maret  1989,  Alumni Universitas  Lambung  Mangkurat,  saat  ini bekerja  di  perusahaan  kontraktor  Pandji Group. buletinppi@ulm.ac.id
www.buletinppi.ulm.ac.id

## Pendahuluan
Buletin  ini  berisi  tentang  pengalaman  penulis  dalam menangani  pekerjaan  Survey  Investigasi  dan  Desain  (SID) Air Baku untuk keperluan air minum di Pegatan Kabupaten Katingan.  Pada  buletin  ini  memaparkan  pengalaman penulis dalam penentuan lokasi  dan sumber air baku yang akan digunakan.
Maksud  dan  tujuan  penulisan  buletin  ini  ialah  untuk berbagi  pengalaman  tentang  metode  pelaksanaan  dari pekerjaan SID Air Baku di Pegatan Kab. Katingan.

## Hasil Kerja
DATA PEKERJAAN Nama Pekerjaan : Survey Investigasi dan Desain Air Baku di Pegatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran : 2012 Pemilik Pekerjaan  :  Dinas  Pekerjaan  Umum  Bidang Sumber Daya Air Provinsi Kalteng Lokasi :  Desa  Pegatan  Kabupaten  Katingan Kalimantan Tengah
Gambar 1. Lokasi Pekerjaan
Desa  Pegatan  terletak  di  muara  sungai  Katingan  di mana air sungainya langsung berhubungan dengan air laut Jawa  sehingga  air  sungainya  tidak  bisa  digunakan  sebagai air  minum.  Sumber  air  baku  yang  selama  ini  digunakan adalah  air  hujan  dan  air  sumur  dangkal  yang  jumlahnya belum bias mencukupi kebutuhan peduduk desa Pegatan.
Gambar 2. Gambaran Umum Pegatan
Gambar 3. Sumber air dari penampungan air hujan
Gambar 4. Sumber air dari sumur dangkal
Atas  pertimbangan  di  atas  maka  pihak  pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui dinas Pekerjaan Umum ingin  melakukan  Survey  Investigasi  dan  desain  air  baku untuk  memenuhi  kebutuhan  penduduk  desa  Pegatan.
Ditunjuk  sebagai  pemenang  lelang  dan  peyedia  jasa Konsultan PT. Adiya Widyajasa.

## Pelaksanaan Pekerjaan
1. Survey
Survey  Topografi  dilakukan  untuk  mengetahui  elevasi tertinggi  dari  desa  pegatan  yang  tidak  terpengaruhi rembesan  air  laut  pada  cadangan  air  tanahnya. Sedangkan survey hidrologi dilakukan untuk mengetahui  curah  hujan  rerata  tahunan  dan  juga menghitung curah hujan andalan.pemenang lelang dan peyedia jasa konstruksi PT. Pandji Bangun Persada.
Gambar 5. Hasil survey topografi
Dari  gambar  5.  Dapat  diketahui  elevasi  tertinggi terletak  di  desa  Keramat,  lokasi  inilah  yang  nantinya dijadikan lokasi pengambilan sumber air baku. Di daerah ini struktur  tanahnya  lebih  keras  dan  air  laut  tidak mempengaruhi kualitas air tanah sehingga dapat  dijadikan lokasi pembuatan sumur/kolam pengambilan air tanah.
Gambar 6. Diagram Curah Hujan Andalan
Dari  diagram  di  atas  dapat  deketahui  bahwa  pada bulan Agustus sampai September desa pegatan mengalami musim  kemarau  yang  mengakibatkan  air  baku  susah didapat.  Pada  bulan  Agustus  inilah  diadakan  survey  lokasi air baku.
Gambar 7. Lokasi Survey Air Baku
Setelah  ditemukan  lokasi  pengambilan  air  baku, dilakukan  survey  mekanika  tanah  untuk  mengetahui  jenis tanah dan daya dukung tanah. Survey mekanika tanah yang digunakan adalah hand bor dan sondir.
Tabel 1. Hasih Bor Log
Dari  tabel  1  dapat  diketahu  jenis  tanah  yang  ada dilokasi  pengambilan  air  baku  di  mana  pada  kedalaman lebih  dari  2  meter  struktur  tanah  sudah  lunak.  Sehingga pembuatan  sumur  untuk  air  baku  hanya  bisa  pada kedalaman 1 sampai 2 meter.
Gambar 9. Grafik Uji Sondir
2. Investigasi
Setelah  didapatkan  lokasi  yang  tepat  untuk melakukan  penelitian  sumber  air  baku,  maka dilaksanakanlah  investigasi  ketersediaan  air  baku  di daerah  tersebut.  Metode  yang  digunakan  adalah dengan  membuat  sumur-sumur  dangkal  sebanyak  4 buah.
Gambar 10. Formasi pembuatan sumur dangkal
Formasi  L  dibuat  dengan  maksud  mengetahui profil  muka  air  tanah  memanjang  maupun  melintang. Tahap  selanjutnya  adalah  pengujian  sumur  dengan  cara memompa (Pumping  Test) isi  air dalam  sumur  lalu mencatat waktu air kembali kemuka air semula. Pegujian dilakukan  sebanyak  tiga  kali  percobaan  untuk  satu formasi sehingga didapat hasil yang akurat.
Gambar 11.  Tahap pengujian sumur dangkal
Hasil  pengujian  sumur  dapat  dilihat  pada  tabel dibawah.
Tabel 2. Hasil Pumping Test sumur dangkal
Dari table 2 dapat diketahui semakin banyak jumlah sumur  yang  dipompa,  maka  semakin  lama  waktu  yang dibutuhkan  untuk  mengembaliakan  elevasi  muka  air  ke ketinggian semula.
Formasi pemompaan jumlah sumur yang maksimal adalah  dengan  memompa  dua  sumur  dan  membiarkan dua sumur yang lain tidak dipompa. Sehingga jumlah air yang didapat lebih banyak dan waktu kembalinya elevasi muka air ke ketinggian semula lebih cepat.
3. Desain
Dari  percobaan  yang  telah  dilakukan  dapat diketahui  lokasi  pengujian  terdapat  sumber  mata  air berupa air sumur dangkal. Untuk desain rencana yang akan  dilakukan  adalah  dengan  membuat  sumur- sumur dangkal yang akan dipompa bergantian sesuai dengan  zona  yang  ditentukan  lalu  ditampung  di kolam  yang  nantinya  akan  didistribusikan  ke  rumah penduduk.
Gambar 12. Desain Bangunan Air Baku

## Kesimpulan
1. Sumber  air  baku  yang  dapat  digunakan  hanyalah dari air tanah dangkal.
2. Desain  yang  akan  digunakan  adalah  dengan membangun  sumur-sumur  dangkal  yang  dipompa secara bergantian lalu ditampung ke dalam kolam penampungan  kemudian  dialirkan  ke  rumah penduduk.
3. Air sungai tidak dianjurkan untuk bahan air baku.

## Ucapan Terimakasih
Ucapan  Terimakasih  kami  sampaikan  kepada  pihak- pihak  yang  berperan  dalam  kelancaran  dan  keberhasilan pelaksanaan pekerjaan ini yaitu :
1. ALLAH Subhanahuwata’ala, atas segala kemudahan  dan  keselamatan  yang  telah diberikan.
2. Pemilik  pekerjaan  Dinas  Pekerjaan  Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Dewan Direksi PT. Adiya Widyajasa.
4. Semua  pihak  yang  sudah  bahu-membahu bekerjasama menyelesaikan pekerjaan ini.

## Referensi
1. Chow,  V.  T.1992. Hidraulika  Saluran  Terbuka . Erlangga. Jakarta
2. Harto.  Br,  Sri.  1993. Analisa  Hidrologi .  PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
3. Hartono. 2005. Statistik untuk Penelitian . Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta.
4. Subarkah,  Imam, Hidrologi  untuk  Perencanaan Bangunan Air . 1980. Ide Dharma. Bandung.

## Zona 2

## Zona 1
Zona 3