Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v18i2.3059

## ANALISIS STANDAR DIMENSI DAERAH TANGKAPAN AIR HUJAN
BERDASARKAN POTENSI PEMANEN AIR HUJAN DENGAN METODE RAIN WATER HARVESTING SYSTEM (RWH) UNTUK KEBUTUHAN DOMESTIK (STUDI KASUS: RUMAH SUBSIDI DAERAH KOTA TASIKMALAYA)
Agi R. Hendardi
Universitas Perjuangan Tasikmalaya agirivi@unper.ac.id Anri N.A. Ramadhan Universitas Perjuangan Tasikmalaya anrinoor@unper.ac.id
Novi Asniar Universitas Perjuangan Tasikmalaya noviasniar@unper.ac.id

## Abstrak
Sebagian  bersar  pesatnya  pertumbuhan  penduduk  terjadi  didaerah  perkotaan  hal  ini  juga  mendorong pesatnya pembangunan termasuk rumah subsidi yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat bawah. Seiring dengan itu permasalahan kebutuhan akan air bersih ditengah kepadatan penduduk patut diperhatikan. Rain Water Harvesting System merupakan salah satu alternatif yang dapat memecahkan permasalahan tersebut salah  satu  komponen  sistem  tersebut  yang  paling  penting  adalah  dengan  merencanakan  atap  bangunan yang dapat menangkap air hujan sesuai kebutuhan air penghuni. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan  standar  dimensi  atap  bangunan  sebagai  daerah  tangkapan  air  hujan  sesuai  dengan  volume kebutuhan  air  domestik  penghuni  rumah  subsidi  di  daerah  Kota  Tasikmalaya  serta  menentukan perencanaan desain system yang akan diaplikasikan pada bangunan tersebut. Metode penelitian ini adalah kuantitatif    dengan  Analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  rata-rata  curah  hujan,  analisis  perhitungan luas  standar  daerah  tangkapan  dan  Analisis  perhitungan  debit  aliran  dalam  pipa  dengan  metode  trial  . Setelah dilakukan analisis dan perhitungan, dengan angka curah hujan rata-rata sebesar 14,810 mm/hari yang  didapat  dari  perhitungan  rata-rata  curah  hujan  10  tahun  terakhir  dari  5  pos  curah  hujan,  maka didapatkan  total  volume  kebutuhan  air  domestik  penghuni  rumah  subsidi  adalah  600  liter/hari,  sehingga didapat rasio luas penampang atap bangunan yang diperlukan adalah 50 m2 untuk rumah subsidi ukuran 36  m2  dengan  asusmsi  penghuni  4  orang,  untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut  dibutuhkan  turen  dengan kapasitas minimum 600 liter dengan diameter pipa ¾ untuk ketinggian turen pada elevasi 2 m. Kata Kunci: Rumah Subsidi, Atap, Kebutuhan Air Domestik, Curah Hujan

## Abstract
Most  of  the  rapid  population  growth  occurs  in  urban  areas,  this  also  encourages  rapid  development, including subsidized housing which is very much needed for the lower classes. Along with this, the problem of the need for clean water amidst population density deserves attention. Rain Water Harvesting System is an alternative that can solve this problem. One of the most important components of the system is planning a building roof that can capture rainwater according to the residents' water needs. The aim of this research is  to  determine  standard  building  roof  dimensions  as  a  rainwater  catchment  area  in  accordance  with  the volume  of  domestic  water  needs  of  residents  of  subsidized  houses  in  the  Tasikmalaya  City  area  and determine the system design plan that will be applied to the building. This research method is quantitative with  the  analysis  used  is  the  analysis  of  average  rainfall,  analysis  of  standard  area  catchment  area calculations and analysis of flow discharge calculations in pipes using the trial method. After carrying out
Agi  R.  Hendardi,  Anri  N.A.  Ramadhan,  Novi  Asniar:  Analisis  Standar  Dimensi  Daerah  Tangkapan  Air Hujan  Berdasarkan  Potensi  Pemanen  Air  Hujan  dengan  Metode  Rain  Water  Harvesting  System  (RWH) untuk Kebutuhan Domestik (Studi Kasus: Rumah Subsidi Daerah Kota Tasikmalaya)
analysis and calculations, with an average rainfall figure of 14,810 mm/day obtained from calculating the average rainfall for the last 10 years from 5 rainfall posts, it is obtained that the total volume of domestic water  needs  of  residents  of  subsidized  houses  is  600  liters/day.  days,  so  that  the  required  building  roof cross-sectional  area  ratio  is  50  m2  for  a  subsidized  house  measuring  36  m2  with  the  assumption  of  4 occupants,  to  meet  these  needs  a  turret  with  a  minimum  capacity  of  600  liters  is  needed  with  a  pipe diameter of ¾ for a turret height at an elevation of 2 m. Keywords: Subsidized Houses, Roofs, Domestic Water Needs, Rainfall
© Author(s) 2024 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Badan Pusat Statistik 2020 Penduduk Indonesia yang bermukim diperkotaan sekitar  56,7%,  dan  sisanya  bermukim  di  pedesaan.  Seiring  dengan  itu  pesatnya  pembangunan Gedung-gedung  bertingkat,  perumahan  subsidi  dan  non-subsidi  di  daerah  perkotaan.  Hal  ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumastuti, yang mengemukakan adanya faktor kebutuhan  rumah  di  Indonesia  sebanyak  728.604  unit  rumah  pertahunnya. 1 Dengan  demikian kebutuhan  air  bersih  akan  selalu  meningkat  sementara  air  bersih  semakin  langka.  Hal  tersebut membuat  sebuah  kondisi  dimana  tingkat  kebergantungan  kita  akan  sumberdaya  air  tanah  turut meningkat,  padahal  pengambilan  air  tanah  secara  berlebihan  secara  terus  menerus  dapat mengakibatkan dampak negative bagi lingkungan salah satu dampaknya adalah penurunan muka air tanah yang jika dibiarkan maka akan terjadi penurunan dataran tanah.  Disamping itu seiring berjalannya  waktu  siklus  perubahan  musim  mengalami  pergeseran  waktu  dan  besaran.  Secara umum, bulan-bulan musim kemarau dan hujan telah berubah sehingga membuat prakiraan cuaca menjadi  tidak  menentu  setiap  bulannya.  Dengan  demikian  resiko  kekurangan  akan  air  bersih mejadi suatu hal yang nyata dalam keberlangsungan hidup manusia.
Keberadaan rumah subsidi merupakan salah satu upaya pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan  rumah,  yang  dimana  perumahan  tersebut  diklasifikasikan  menurut  tipe  dari  rumah dengan  memperhatikan  tingkat  keterjangkauan  daya  beli  oleh  masyarakat  Indonesia.  Hal  itu dikarenakan  seiring  dengan  pertumbuhan  penduduk  yang  pesat  mengakibatkan  harga  tanah semakin tinggi serta pertumbuhan penduduk yang terpusat didaerah perkotaan. 2
Bedasarkan  kondisi  diatas  terdapat  dua  poin  utama  yaitu  kebutuhan  akan  rumah  yang terus  meningkat  tentunya  akan  diringi  oleh  kebutuhan  akan  air  bersih,  kemudian  kekhawatiran akan kekurangan air bersih seiring dengan pesatnya pembangunan didaerah perkotaan. Sehingga dibutuhkan  manajemen  air  yang  terpadu  serta  dapat  menciptakan  keseimbangan  dalam
1 Dora  Kusumastuti,  “Kajian  terhadap  Kebijakan  Pemerintah  dalam  Pemberian  Subsidi  di  Sektor Perumahan,” Yustisia Jurnal Hukum
93, no. 3 (2
Desember
2015),
https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3682.
2 Kusumastuti.
Agi  R.  Hendardi,  Anri  N.A.  Ramadhan,  Novi  Asniar:  Analisis  Standar  Dimensi  Daerah  Tangkapan  Air Hujan  Berdasarkan  Potensi  Pemanen  Air  Hujan  dengan  Metode  Rain  Water  Harvesting  System  (RWH) untuk Kebutuhan Domestik (Studi Kasus: Rumah Subsidi Daerah Kota Tasikmalaya)
pemanfaatan air. Salah satu cara untuk mewujudkan gagasan tersebut adalah dengan menerapkan konsep  panen  air  hujan  rainwater  harvesting  (RWH)  yaitu  konsep  pengumpulan  air  hujan  yang ditampung  dalam  sebuah  reservoir  untuk  kemudian  air  yang  telah  dikumpulkan  dapat dimanfaatkan  sebagai  salah  satu  alternatif  sumber  air. 3 Lee  dkk.,  melakukan  penelitian  terkait RWH  dengan  hasil  penerapan  sistem  pemanen  air  hujan  di  rumah  bertingkat  di  Malaysia  dapat menghemat  supply  air  sebesar  34%.  Kemudian  ditahun  yang  sama  Furumai  mengemukakan bahwa pemanenan air hujan dapat memenuhi 20-60% kebutuhan air di stadium Tokyo. 4
Perencanaan  desain  sistem  RWH  yang  optimal  dibutuhkan  untuk  memaksimalkan  hasil dari  kinerja  sistem  tersebut,  sehingga  diperlukan  analisis  terhadap  faktor  yang  berpengaruh terhadap  epektifitas  RWH,  diantaranya  luas  tangkapan  air  hujan  yang  kemudian  dibandingan dengan  asumsi  kebutuhan  air  bersih.  Penggunaan  air  di  rumah  subsidi  merupakan  salah  satu indicator  penting  untuk  dianalisis  dalam  menentukan  desain  daerah  tangkapan  air  hujan  yang dapat  mencukupi  kebutuhan  air  bersih  domestik  penghuni  rumah  subsidi  di  daerah  Kota Tasikmalaya,  tujuannya  adalah  untuk  mendorong  penghuni  rumah  subsidi  mengurangi  dan menghemat  penggunaan  air  tanah,  supaya  tidak  terjadi  penurunan  muka  air  tanah  serta meminimalisir  krisis  air  bersih  ketika  musim  kemarau.  Maka  dirasa  penting  dan  dirasa  perlu untuk  mengaplikasikan  sistem  RWH  pada  atap-atap  rumah  yang  dalam  hal  ini  berfokus  pada Rumah Subsidi sebagai sample penelitian yang berada di lingkup sector Kota Tasikmalaya.
Kota Tasikmalaya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat sampai tahun 2020 jumlah penduduknya  adalah  716.160  jiwa.  Usia  Kota  Tasikmalaya  baru  menginjak  20  tahun,  tetapi dengan  usia  yang  masih  sangat  muda  perkembangan  infrastruktur  berkembang  dengan  pesat. Sehingga  banyak  areal  pertanian  terutama  pesawahan  yang  ada  di  wilayah  perkotaan  beralih fungsi. 5
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  banyaknya  volume  kebutuhan  air  domestik penghuni  rumah  subsidi  ,  menentukan  standar  luas  penampang  atap  bangunan  sebagai  area tangkap  air  hujan  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  air  domestik  penghuni  tersebut,  dan merencanakan  sistem  pemanenan,  penampungan,  serta  distribusi  air  hujan  dengan  sistem  Rain Water Harvesting dari atap rumah ke groundtank.
3 Siti  Qomariyah,  Solichin,  dan  Ardhiyanti  Putri,  “Analisis  Pemanfaatan  Air  Hujan  Dengan Metode  Penampungan  Air  Hujan  Untuk  Kebutuhan  Pertamanan  Dan  Toilet  Gedung  IV  Fakultas  Teknik Universitas Sebelas Maret, Surakarta (Studi Kasus: Gedung IV Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret, Surakarta),” Matriks Teknik Sipil 4, no. 2 (2016).
4 Auliya  Akraboelittaqwa,  Gagassage  Nanaluih  De  Side,  dan  Uzlifatul  Azmiyati,  “Rain  Water Harvesting Sebagai Alternatif Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih,” Indonesian Journal of Engineering (IJE) 2, no. 1 (27 Desember 2021).
5 Sulwan  Permana  dan  Adi  Susetyaningsih,  “Model  NRECA  Untuk  Prediksi  Ketersediaan  Air  di Daerah Irigasi Citanduy Kota  Tasikmalaya,” Teras Jurnal : Jurnal Teknik  Sipil 12,  no.  1  (2  April  2022), https://doi.org/10.29103/tj.v12i1.693.
Agi  R.  Hendardi,  Anri  N.A.  Ramadhan,  Novi  Asniar:  Analisis  Standar  Dimensi  Daerah  Tangkapan  Air Hujan  Berdasarkan  Potensi  Pemanen  Air  Hujan  dengan  Metode  Rain  Water  Harvesting  System  (RWH) untuk Kebutuhan Domestik (Studi Kasus: Rumah Subsidi Daerah Kota Tasikmalaya)

## KAJIAN LITERATUR

## Rumah Subsidi
Tingginya  kebutuhan  terhadap  rumah  mengakibatkan  semakin  tingginya  harga  rumah. Harga rumah yang tinggi menjadikan susahnya mewujudkan impian memiliki rumah, khususnya bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah. 6 Rumah  subsidi  merupakan  kebijakan  pemerintah terhadap  masyarakat  berpenghasilan  rendah  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  kepemilikan rumah  terhadap  masyarakat  tersebut,  ditengah  tingginya  harga  rumah.  Dalam  peraturan  PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020 ukuran luas bangunan rumah subsidi berada diantara 21 m2 hingga 36 m2  dengan  luas  tanah  antara  60  m2  hingga  200  m2.  Sehingga  berdasarkan  SNI  03-1733,  untuk maksimum  luas  36  m2  ideal  untuk  4  orang  dewasa.  Hal  tersebut  berdasarkan  kebutuhan  udara segar manusia dalam beraktivitas di dalam ruangan.

## Rain Water Harvesting (RWH)
Rain  Water  Harvesting  merupakan  salah satu  teknologi  sederhana  yang  dapat  dilakukan untuk mengatasi permasalahan air bersih. Teknik pemanenan air hujan atau disebut juga dengan istilah rain water harvesting didefinisikan sebagai suatu cara pengumpulan atau penampungan air hujan atau aliran permukaan pada saat curah hujan tinggi untuk selanjutnya digunakan pada waktu air hujan rendah. 7 Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Utami dkk., yang mengemukaan bahwa air  hujan  merupakan  sumber  air  yang  sangat  berpotensi  untuk  dikembangkan  dan  dimanfaatkan dengan  menggunakan  sistem  pemanenan  air  hujan  (RWH). 8 Dilihat  dari  ruang  lingkup implementasinya, teknik ini dapat digolongkan dalam 2 (dua) kategori yaitu:
a. Teknik pemanenan air hujan dengan atap bangunan (roof top rain water harvesting), dan
b. Teknik  pemanenan  air  hujan  (dan  aliran  permukaan)  dengan  reservoir,  seperti  dam  parit, embung, kolam, situ, waduk dan sebagainya.
Perbedaan dari kedua kategori di atas adalah bahwa untuk kategori yang pertama, ruang lingkup  implementasinya  adalah  pada  skala  individu  bangunan  rumah  dalam  suatu  wilayah permukiman atau perkotaan. Sementara untuk kategori kedua skalanya lebih luas, biasanya untuk
6 Kusumastuti,  “Kajian  terhadap  Kebijakan  Pemerintah  dalam  Pemberian  Subsidi  di  Sektor Perumahan.”
7 Budi Harsoyo, “Teknik Pemanenan Air Hujan (Rainwater Harvesting) Sebagai Alternatif Upaya Penyelamatan Sumberdaya Air Di Wilayah DKI Jakarta,” Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca 11, no. 2 (16 Desember 2010), https://doi.org/10.29122/jstmc.v11i2.2183.
8 Retno Utami Agung Wiyono dkk., “Perbandingan Sistem Rainwater Harvesting di Kota dan Desa sebagai Alternatif Mengatasi Kekeringan: Studi Kasus Desa Krajan Timur dan Desa Panduman, Kabupaten Jember,” Teras Jurnal : Jurnal Teknik Sipil 11, no. 1 (1 April 2021), https://doi.org/10.29103/tj.v11i1.420.
Agi  R.  Hendardi,  Anri  N.A.  Ramadhan,  Novi  Asniar:  Analisis  Standar  Dimensi  Daerah  Tangkapan  Air Hujan  Berdasarkan  Potensi  Pemanen  Air  Hujan  dengan  Metode  Rain  Water  Harvesting  System  (RWH) untuk Kebutuhan Domestik (Studi Kasus: Rumah Subsidi Daerah Kota Tasikmalaya)
suatu  lahan  pertanian  dalam  suatu  wilayah  DAS  ataupun  sub  DAS. 9 Pada  penelitian  ini  peneliti menggunakan teknik yang pertama, sesuai dengan lingkup implementasinya.

## Prinsip Dasar Pemanen Air Hujan
Sesuai  dengan  Namanya,  teknik  pemanenan  air  hujan  dengan  atap  bangunan  (roof  top rain  water  harvesting)  pada  prinsipnya  dilakukan  dengan  memanfaatkan  atap  bangunan  (rumah, gedung  perkantoran,  atau  industri)  sebagai  daerah  tangkap  airnya  (cathchment  area)  dimana  air hujan yang jatuh diatas atap kemudian disalurkan melalui talang untuk selanjutnya dikumpulkan dan  ditampung  kedalam  tangki  atau  bak  penampung  air  hujan.  Selain  bentuk  tangki  atau  bak, tempat  penampungan  air  hujan  juga  dapat  berupa  tong  air  biasa  ataupun  dalam  suatu  kolam /taman didalam rumah.

## Curah Hujan Rata-rata
Curah  hujan  adalah  jumlah  air  yang  jatuh  di  tanah  datar  selama  periode  tertentu  yang diukur dengan satuan tinggi (mm) diatas permukaan horizontal bila tidak terjadi evaporasi, runoff dan infiltrasi. Jumlah curah hujan diukur sebagai volume air yang jatuh di atas permukaan bidang datar  dalam  periode  waktu  tertentu,  yaitu  harian,  mingguan,  bulanan,  atau  tahunan. 10 Adapun kaitannya  dengan  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  data  rata-rata  curah  hujan  dalam  periode harian  dengan  interval  waktu  9  tahun  terakhir.  Indeks  curah  hujan  rata-rata  ditentukan  dengan perhitungan  berdasarkan  data  yang  didapat  oleh  peneliti  yaitu  dengan  formula  sederhana  yaitu menghitung  rasio  atau  perbandingan  total  rerata  curah  hujan  harian  9  tahun  terakhir  terhadap jumlah tahun yang diamati.
𝑅 = ∑ 𝑅̅ 𝑛 (2.1)
Keterangan:
R = Rata-rata curah hujan harian (mm/hari) n = Total tahun yang diamati
R ̅ = Rata-rata curah hujan harian tiap tahun (mm/hari)

## Kuantitas Pemanenan Air Hujan dan Hujan yang Diperlukan
Untuk  menentukan  volume  air  hujan  yang  dibutuhkan,  ada  beberapa  hal  yang  harus diperhatikan  yaitu:  a)  volume  air  yang  dibutuhkan  per  hari;  b)  ukuran  tangkapan  air  hujan;  c)
9 Cut Suciatina Silvia dan Meylis Safriani, “Analisis Potensi Pemanenan Air Hujan Dengan Teknik Rainwater Harvesting Untuk Kebutuhan Domestik,” Jurnal Teknik Sipil dan Teknologi Konstruksi 4, no. 1 (29 Oktober 2018), https://doi.org/10.35308/jts-utu.v4i1.590.
10 Marthin  Luter  Laia  dan  Yudi  Setyawan,  “Perbandingan  Hasil  Klasifikasi  Curah  Hujan Menggunakan Metode SVM dan NBC,” Jurnal Statistika Industri dan Komputasi 5, no. 2 (2020).
Agi  R.  Hendardi,  Anri  N.A.  Ramadhan,  Novi  Asniar:  Analisis  Standar  Dimensi  Daerah  Tangkapan  Air Hujan  Berdasarkan  Potensi  Pemanen  Air  Hujan  dengan  Metode  Rain  Water  Harvesting  System  (RWH) untuk Kebutuhan Domestik (Studi Kasus: Rumah Subsidi Daerah Kota Tasikmalaya)
tinggi rendahnya curah hujan; dan d) kegunaan air hujan sebagai alternatif air bersih, dan tempat yang tersedia. 11
Untuk  mengetahui  kebutuhan  air  secara  total,  harus  ditentukan  kuantitas  air  yang diperlukan  untuk  keperluan  outdoor  seperti  irigasi,  reservoir  dan  lain-lain;  dan  indoor  seperti mandi,  cuci  dan  lain-lain.  Setelah  menentukan  volume  air  hujan  yang  dibutuhkan  maka  volume air  hujan  yang  dapat  ditangkap  akan  menentukan  ukuran  sistem  pemanenan  air  hujan  yang dibutuhkan.
Jumlah air yang dapat dipanen dirumuskan sebagai berikut: 12
∑ 𝑄 = 𝐶 × 𝑅 24 × 𝐴 (2.2)
Keterangan:
∑ 𝑄 = Jumlah air yang dapat di panen (liter/hari) A = Luas atap bangunan (m 2 ) C
= Koefisien run off (0,8)
R 24 = Rata-rata curah hujan harian maksimum (mm/hari)

## Jumlah Kebutuhan Air Domestik dan Non-Domestik
Kebutuhan  air  domestik  atau  kebutuhan  air  bersih  rumah  tangga  adalah  air  yang diperlukan untuk rumah tangga yang  diperoleh secara individu dari sumber air yang dibuat oleh masing-masing  rumah  tangga  seperti  sumur  dangkal,  perpipaan  atau  hidran  umum  atau  dapat diperoleh dari layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM.
Kebutuhan  air  bersih  rumah  tangga,  dinyatakan  dalam  satuan  Liter/Orang/Hari (L/O/H), besar kebutuhan tergantung dari kategori kota berdasarkan jumlah penduduk, yaitu:
Tabel 1 Kebutuhan Air Bersih Rumah Tangga Per Orang Per Hari

## Menurut Kategori Kota
Kategori Kota Jumlah Penduduk (Jiwa) Kebutuhan air bersih (L/O/H) Semi urban 3000-20000 60-90 Kota kecil 20000-100000 90-110 Kota sedang 100000-500000 110-125 Kota besar 500000-1000000 125-150 Metropolitan >1000000 150-200
Sumber: Badan Standarisasi Nasional, 2015
11 Silvia  dan  Safriani,  “Analisis  Potensi  Pemanenan  Air  Hujan  Dengan  Teknik  Rainwater Harvesting Untuk Kebutuhan Domestik.”
12 Silvia dan Safriani.
Agi  R.  Hendardi,  Anri  N.A.  Ramadhan,  Novi  Asniar:  Analisis  Standar  Dimensi  Daerah  Tangkapan  Air Hujan  Berdasarkan  Potensi  Pemanen  Air  Hujan  dengan  Metode  Rain  Water  Harvesting  System  (RWH) untuk Kebutuhan Domestik (Studi Kasus: Rumah Subsidi Daerah Kota Tasikmalaya)
Kebutuhan air perkotaan, yaitu untuk komersial dan sosial seperti toko, gedung, bengkel, sekolah,  rumah  sakit,  hotel,  dan  sebagainya  diasumsikan  antara  15%  sampai  dengan  30%  dari total air pemakaian air bersih rumah tangga . Semakin besar dan padat penduduk akan cenderung lebih banyak memiliki daerah komersial dan sosial, sehingga kebutuhan airnya akan lebih tinggi. 13
Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  Kota  Tasikmalaya  total  dari  penduduk  di  Kota Tasikmalaya  adalah  723.921  Jiwa  di  tahun  2021  sehingga  termasuk  kedalam  Kota  besar  maka koefisien  kebutuhan  air  yang  diambil  adalah  150  (L/O/H)  untuk  domestik  dan  30%  untuk  non- domestik dengan angka koefisien 45 (L/O/H).

## Analisis  Perhitungan  Debit  Aliran  dalam  Pipa  dengan  Metode  Trial  Untuk  Menentukan Dimensi Pipa yang Diperlukan
Untuk  menentukan  dimensi  pipa  yang  diperlukan  sesuai  dengan  rencana  penempatan turen,  peneliti  melakukan  analisis  perhitungan  dengan  metote  trial  yang  bertujuan  untuk mengetahui  hasil  debit  tertinggi  terhadap  dimensi  pipa  yang  dimasukan  dalam  analisis perhitungan. Adapun Langkah yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:
a. Tentukan  variable  yang  akan  dijadikan  input  nilai  ujicoba  dalam  hal  ini  peneliti  memsukan nilai dari dimensi pipa (D) dan jarak penempatan turan dari titik keluarnya saluran air (L) .
b. Menentukan nilai koefisien kekasaran pada aliran pipa dengan persamaan dibawah ini:
Hidraulik licin :
1 √𝑓 = 2𝑙𝑜𝑔 𝑅𝑒√𝑓 2,51 (2.3)
Hidraulik kasar:
1 √𝑓 = 2𝑙𝑜𝑔 3,7𝐷 𝑒
(2.4)
c. Menentukan kecepatan aliran berdasarkan rumus bernouli. Adapun persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:
𝑧 1 + 𝑃 1 𝛾 + 𝑉 1 2 2𝑔 = 𝑧 2 + 𝑃 2 𝛾 + 𝑉 2 2 2𝑔 + ℎ 𝑐1 + ℎ 𝑓 + ℎ 𝑐2 (2.5)
13 Lidwina Putri Astani, Intan Supraba, dan Rachmad Jayadi, “Analisis  Kebutuhan Air Domestik Dan  Non-Domestik  Di  Kabupaten  Kulon  Progo,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,” Teknologi  Sipil :  Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 5, no. 2 (2 Januari 2022), https://doi.org/10.30872/ts.v5i2.6984.
Agi  R.  Hendardi,  Anri  N.A.  Ramadhan,  Novi  Asniar:  Analisis  Standar  Dimensi  Daerah  Tangkapan  Air Hujan  Berdasarkan  Potensi  Pemanen  Air  Hujan  dengan  Metode  Rain  Water  Harvesting  System  (RWH) untuk Kebutuhan Domestik (Studi Kasus: Rumah Subsidi Daerah Kota Tasikmalaya)
d. Hitung debit aliran pipa. Perhitungan dilakukan dengan persamaan berikut:

## 𝑄 = 𝐴. 𝑉
(2.6)
Sebagai  parameter  atau  data  pendukung  perhitungan  berikut  table  untuk  menentukan koefisien  kehilangan  tenaga  aliran  dan  koefisien  kekasaran  berdasarkan  jenis  pipa  yang  akan digunakan, sebagaimana pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Tabel 2 Values of loss factors for pipe fittings Fitting k L/D Globe valve, wide open 10 350 Angle valve, wide open 5 175 Close return bend 2,2 75 T, through side outlet 1,8 67 Short-radius elbow 0,9 32 Medium-radius elbow 0,75 27 Long-radius elbow 0,60 20 45° elbow 0,42 15 Gate valve, wide open 0,19 7 Half open 2,06 72
Tabel 3 Nilai kekasaran (k) dalam mm untuk berbagai jenis pipa
Material Pipa Halus Rata-rata Kasar Gelas 0 0,003 0,006 Baja halus, PVC, AC 0,015 0,03 0,06 Baja biasa 0,03 0,06 0,15 Galvanis 0,06 0,15 0,3 Besi, pipa lining semen 0,15 0,3 0,6 Beton 0,3 0,6 1,5 Baja kasar 1,5 3 6 Water mains 6,0 15 30 Batu yang tak dilining, tanah 60 150 300
(Sumber: Pipeflow Analysis, Stepenshon)

## METODE PENELITIAN

## Lokasi, Waktu dan Jenis Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  Kota  Tasikmalaya,  Jawa  Barat,  dengan  objek  penelitian  adalah rumah subsidi dengan ukuran yang diambil adalah maksimum yaitu 36 m2. Pemilihan data curah
Agi  R.  Hendardi,  Anri  N.A.  Ramadhan,  Novi  Asniar:  Analisis  Standar  Dimensi  Daerah  Tangkapan  Air Hujan  Berdasarkan  Potensi  Pemanen  Air  Hujan  dengan  Metode  Rain  Water  Harvesting  System  (RWH) untuk Kebutuhan Domestik (Studi Kasus: Rumah Subsidi Daerah Kota Tasikmalaya)
hujan  yang  diambil  adalah  berdasarkan  lokasi  terminal  yang  paling  dekat  dengan  daerah penelitian  yaitu  data  dari  terminal  curah  hujan  Cibeureum,  Sadananya,  Cihonje,  Cisayong  dan Cikasasah.  Waktu  penelitian  dilakukan  selama  1  (satu)  bulan  mulai  dari  bulan  Desember  2022 dan jenis penelitian bersifat kuantitatif.
Gambar 2. Lokasi Penelitian dan Terminal Curah Hujan
Sumber: Google Earth, 2023

## Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data meliputi sumber data dan jenis data yang digunakan. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh berupa data curah hujan dari Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy dan data jumlah penduduk Kota Tasikmalaya.

## Tahapan Studi
Langkah-langkah tahapan studi dari penelitian ini meliputi:
a. Analisis data hujan dengan menghitung rata-rata curah hujan harian dari 10 tahun data curah hujan terakhir.
b. Hitung penggunaan air untuk kebutuhan domestik penghuni rumah subsidi.
c. Hitung  dimensi  luas  tangkapan  hujan  yang  diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  penghuni rumah subsidi.
d. Analisis potensi perbandingan air hujan yang dipanen dengan penggunaan air untuk kebutuhan domestik pada rumah subsidi.
e. Analisis  perhitungan  debit  aliran  dalam  pipa  dengan  metode  trial  ntuk  menentukan  dimensi pipa dan penentuan jarak turen dari lokasi keran air.
f. Tentukan skema posisi dan dimensi turen penampung air hujan yang diperlukan.
Agi  R.  Hendardi,  Anri  N.A.  Ramadhan,  Novi  Asniar:  Analisis  Standar  Dimensi  Daerah  Tangkapan  Air Hujan  Berdasarkan  Potensi  Pemanen  Air  Hujan  dengan  Metode  Rain  Water  Harvesting  System  (RWH) untuk Kebutuhan Domestik (Studi Kasus: Rumah Subsidi Daerah Kota Tasikmalaya)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Rata-rata Curah Hujan Harian Daerah Kota Tasikmalaya
Sebelum melakukan perhitungan jumlah air yang dapat dipanen menggunakan persamaan (2.2),  perhitungan  terhadap  rerata  jumlah  curah  hujan  harian  (R)  dilakukan  terlebih  dahulu dengan mencarai rata-rata curah hujan selama kurun 9 tahun terakhir. Adapun data yang peneliti olah  adalah  data  curah  hujan  dari  5  pos  curha  hujan,  berikut  hasil  olah  data  dapat  dilihat  pada tabel (4) sampai dengan (8), sehingga diperoleh tabel berikut:

## Tabel 4 Perhitungan Rata-rata Curah Hujan Pos Cihonje
No Bulan Tahun Rata-rata Curah Hujan (mm) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Januari 4,710 9,624 10,846 16,826 14,310 14,783 11,261 24,417 19,100 15,211 14,109 2 Februari 7,125 12,571 13,561 27,623 19,254 23,911 24,031 21,727 21,195 9,875 18,087 3 Maret 5,233 8,296 18,525 10,546 0,000 11,416 12,863 23,833 18,895 24,750 13,436 4 April 4,439 8,130 22,074 13,219 12,310 18,495 20,538 14,941 16,341 23,600 15,409 5 Mei 7,371 5,574 20,911 9,409 12,945 10,536 13,950 7,833 17,167 22,400 12,810 6 Juni 2,283 4,518 14,450 3,225 13,100 10,514 17,056 4,000 30,600 15,542 11,529 7 Juli 0,000 13,205 25,129 2,857 11,050 9,744 0,000 0,000 3,313 8,417 7,372 8 Agustus 0,000 0,700 26,667 0,000 10,873 0,500 0,000 0,000 5,125 10,071 5,394 9 September 0,000 7,100 14,500 0,000 25,921 10,750 2,714 0,000 6,300 10,088 7,737 10 Oktober 4,936 8,725 6,050 0,000 14,988 10,659 16,700 0,000 18,610 10,267 9,093 11 Nopember 6,972 7,345 17,259 16,105 21,517 24,643 28,850 10,200 16,250 26,212 17,535 12 Desember 9,339 15,288 16,982 16,550 26,405 8,950 37,357 20,091 23,529 17,842 19,233 R 12,645
Sumber: Hasil Analisis (2023)
Tabel 5 Perhitungan Rata-rata Curah Hujan Pos Sadananya
No Bulan Tahun Rata- rata Curah Hujan (mm) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1  Januari 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  20,119  18,722  22,825  23,161  24,955 10,978 2  Februari 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  32,200  33,370  26,295  21,773  20,368 13,401 3  Maret 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  16,650  25,450  25,708  23,725  33,688 12,522 4  April 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  24,250  22,393  30,912  24,476  23,885 12,592 5  Mei 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  21,083  20,077 7,533  27,886  13,536 9,012 6  Juni 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  41,150 7,636  14,667  13,500  24,591 10,154 7  Juli 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  15,417 0,000 5,417 9,182  29,143 5,916 8  Agustus 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 4,125 0,000 3,125 6,208  11,368 2,483 9  September  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  18,773 0,000 2,900  13,125  17,333 5,213 10  Oktober 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  25,167 9,667 5,500  22,161  13,614 7,611 11  Nopember  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  36,543  33,700 8,000  21,107  30,760 13,011 12  Desember 0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  14,476  31,528  19,706  25,773  21,325 11,281 R 9,514
Sumber: Hasil Analisis (2023)
Agi  R.  Hendardi,  Anri  N.A.  Ramadhan,  Novi  Asniar:  Analisis  Standar  Dimensi  Daerah  Tangkapan  Air Hujan  Berdasarkan  Potensi  Pemanen  Air  Hujan  dengan  Metode  Rain  Water  Harvesting  System  (RWH) untuk Kebutuhan Domestik (Studi Kasus: Rumah Subsidi Daerah Kota Tasikmalaya)

## Tabel 6 Perhitungan Rata-rata Curah Hujan Pos Cibeureum
N o Bulan Tahun Rata- rata Cura h Huja n (mm) 201 2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1  Januari 0,00 0 10,00 0 14,26 9 24,53 1 14,07 4 26,50 5 11,17 4 12,61 6 18,91 9 28,40 5 16,04 9 2  Februari 0,00 0 21,22 6 17,75 0 28,11 1 29,14 6 21,52 0 24,38 8 23,73 9 14,30 4 17,69 2 19,78 8 3  Maret 0,00 0 38,65 6 22,02 9 25,91 7 34,95 2 16,51 4 15,97 4 19,83 3 13,76 7 19,95 2 20,76 0 4  April 0,00 0 24,25 0 21,45 2 19,50 0 0,000 17,30 5 26,46 2 23,26 7 19,36 8 0,000 15,16 0 5  Mei 0,00 0 31,25 0 36,33 3 9,188 15,10 0 15,50 0 21,37 5 16,70 0 18,54 2 0,000 16,39 9 6  Juni 0,00 0 22,46 2 42,42 9 15,25 0 9,458 15,00 0 15,16 7 0,000 25,13 6 26,22 7 17,11 3 7  Juli 0,00 0 20,40 0 26,05 9 0,000 23,54 5 4,200 0,000 4,000 7,500 15,83 3 10,15 4 8  Agustus 0,00 0 9,000 29,80 0 0,000 18,63 6 2,333 2,500 0,750 6,900 4,429 7,435 9 Septemb er 0,00 0 21,00 0 0,000 1,500 35,20 8 27,72 2 4,313 0,000 10,90 0 15,84 2 11,64 8 10  Oktober 0,00 0 29,16 7 11,87 5 0,000 16,85 0 24,91 3 18,50 0 2,500 19,56 3 19,89 3 14,32 6 11 Nopemb er 0,00 0 23,70 0 26,02 9 19,66 7 27,70 5 27,41 9 19,82 2 6,643 13,79 4 16,86 0 18,16 4 12 Desemb er 0,00 0 27,86 8 36,45 0 20,45 0 13,45 8 30,02 9 10,32 1 20,10 9 25,91 2 13,85 0 19,84 5 R 15,57 0
Sumber: Hasil Analisis (2023)

## Tabel 7 Perhitungan Rata-rata Curah Hujan Pos Cisayong
No Bulan Tahun
Rata-rata Curah Hujan (mm) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Januari 36,263 22,263 19,167 15,909 21,409 24,185 18,692 24,188 17,545 30,714 23,034 2 Februari 26,222 22,059 19,944 25,810 31,000 26,667 27,962 34,611 31,300 19,636 26,521 3 Maret 30,083 25,440 38,450 14,480 34,480 19,733 32,778 17,692 24,824 28,500 26,646 4 April 24,765 29,375 29,353 16,950 12,316 26,591 24,471 21,000 22,444 17,692 22,496 5 Mei 18,786 21,667 29,200 19,800 20,900 15,167 22,583 13,800 30,600 25,533 21,804 6 Juni 8,667 21,412 14,133 15,286 27,333 15,500 10,556 9,000 41,125 17,786 18,080 7 Juli 12,500 21,200 24,636 9,333 17,950 22,667 5,000 8,750 7,250 16,833 14,612 8 Agustus 4,500 6,600 16,125 7,500 22,529 4,000 4,500 0,000 11,400 14,091 9,125 9 September 9,000 14,000 23,000 7,000 30,143 15,444 9,857 0,000 11,083 17,412 13,694 10 Oktober 27,133 12,929 10,357 0,000 16,091 24,500 11,500 0,000 22,412 19,467 14,439 11 Nopember 25,143 13,563 25,286 21,619 36,792 27,450 30,550 15,091 41,250 25,182 26,192
Agi  R.  Hendardi,  Anri  N.A.  Ramadhan,  Novi  Asniar:  Analisis  Standar  Dimensi  Daerah  Tangkapan  Air Hujan  Berdasarkan  Potensi  Pemanen  Air  Hujan  dengan  Metode  Rain  Water  Harvesting  System  (RWH) untuk Kebutuhan Domestik (Studi Kasus: Rumah Subsidi Daerah Kota Tasikmalaya)

## Sumber: Hasil Analisis (2023)

## Tabel 8 Perhitungan Rata-rata Curah Hujan Pos Cikasasah
No Bulan Tahun Rata-rata Curah Hujan (mm) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Januari 16,735 12,075 6,931 7,577 25,952 23,120 13,150 19,200 19,192 18,958 16,289 2 Februari 9,100 13,733 9,967 6,921 48,739 25,818 33,957 36,556 29,905 9,278 22,397 3 Maret 7,538 17,214 29,000 5,529 24,480 7,800 24,500 28,789 15,000 19,978 17,983 4 April 17,944 13,969 13,077 4,250 16,667 29,583 17,783 31,923 16,619 13,088 17,490 5 Mei 7,583 18,265 35,000 9,667 27,467 31,700 22,417 9,778 19,773 22,438 20,409 6 Juni 6,857 19,857 16,056 16,111 8,250 32,500 14,182 0,000 23,267 27,895 16,497 7 Juli 0,500 12,368 19,438 6,667 40,111 7,667 1,000 4,200 5,750 20,188 11,789 8 Agustus 1,250 3,857 21,500 4,333 23,889 2,250 2,714 0,000 5,962 10,147 7,590 9 September 5,750 9,900 4,000 13,000 24,526 17,643 15,300 0,000 10,656 14,891 11,567 10 Oktober 10,667 13,700 5,500 0,000 15,227 20,478 9,857 0,000 19,050 9,758 10,424 11 Nopember 13,786 12,188 22,933 25,976 37,080 41,526 32,421 7,000 12,786 20,000 22,570 12 Desember 12,409 14,139 9,611 28,429 22,476 23,941 22,200 20,333 24,609 11,980 19,013 R 16,168
Sumber: Hasil Analisis (2023)
Berdasarkan tabel diatas didapat bahwa koefisien rata-rata curah hujan 10 tahun terakhir dalam  interval  dari  tahun  2012  s.d  2021  untuk  setiap  pos  curah  hujan  yang  diamati  adalah  Pos Cihonje  12,645  mm/hari,  Pos  Sadananya  9,514  mm/hari,  Pos  Cibeureum  15,570  mm/hari,  Pos Cisayong 20,155 mm/hari, dan Pos Cikasasah 16,168 mm/hari. Sehingga dari data tersebut dapat ditentukan rata-rata curah hujan sebagaimana pada tabel (9).
Tabel 9 Perhitungan Rata-rata Curah Hujan Kota Tasikmalaya
No Pos Koordinat Tahun Yang Diamati Kelengkapan Data R (mm) R (m) 1  Cihonje 07 o 11' 32.17" LS 108 o 11' 8.46" BT 2012-2021 100% 12,645 0,013 2  Cisayong 07 o 15' 37.44" LS 108 o 8' 18.85" BT 2012-2021 100% 20,155 0,020 3  Cibeureum 07 o 21' 59.56" LS 108 o 14' 55.60" BT 2013-2021 90% 15,570 0,016 4  Cikasasah 07 o 19' 46.07" LS 108 o 7' 44.77" BT 2012-2021 100% 16,168 0,016 5  Sadananya 07 o 15' 33.84" LS 108 o 18' 38.43" BT 2017-2021 50% 9,514 0,010 Rata-rata Keseluruhan 14,810 0,015
Sumber: Hasil Analisis (2023)
12 Desember 27,074 24,905 23,375 23,682 25,579 28,615 19,938 19,833 43,762 15,368 25,213 R 20,155
Agi  R.  Hendardi,  Anri  N.A.  Ramadhan,  Novi  Asniar:  Analisis  Standar  Dimensi  Daerah  Tangkapan  Air Hujan  Berdasarkan  Potensi  Pemanen  Air  Hujan  dengan  Metode  Rain  Water  Harvesting  System  (RWH) untuk Kebutuhan Domestik (Studi Kasus: Rumah Subsidi Daerah Kota Tasikmalaya)
B. Analisis Timgkat Kebutuhan Air Domestik Penghuni Rumah Subsidi

## Tabel 10 Tingkat Kebutuhan Air Domestik Penghuni Rumah Subsidi
Bangunan Jumlah Penghuni (Jiwa) Koefisien Kebutuhan Air Domestik (L/O/H) Total Penggunaan Air Untuk Kebutuhan Penghuni (liter/hari) Rumah Subsidi (36m 2 ) 4 150 600
Sumber: Hasil Analisis (2023)
Berdasarkan  pada  Tabel  (4.7)  dengan  mengalikan  jumlah  penghuni  dengan  koefisien kebutuhan  air  domestic  sebagaimana  pada  Tabel  (2.1),  sehingga  didapat  total  penggunaan  air untuk kebutuhan domestik penghuni adalah 600 liter/hari atau 0,6 m3.
Analisis  Perhitungan  Dimensi  Standar  Atap  Sebagai  Daerah  Tangkap  Air  Hujan  Untuk Memenuhi Kebutuhan Domestik Penghuni
Berdasarkan Tabel (10) didapat hasil bahwa tingkat kebutuhan air domestik untuk rumah subsidi  dengan  4  penghuni  rumah  yaitu  600  liter/hari.  Sehingga  untuk  menentukan  luas  daerah tangkapan air hujan (atap) dapat dihitung menggunnakan formula berikut:
∑ 𝑄 = 𝐶 × 𝑅 24 × 𝐴 (2.2)
Keterangan: ∑ 𝑄 = 0,6 (m 3 ) A
= Luas atap bangunan (m 2 ) C = 0,8 R 24 = 0,015 (m/hari).
Berdasarkan persamaan (2.2) didapat persamaan (2.7) sebagai berikut:
𝐴 = ∑ 𝑄
𝐶×𝑅 24
(2.7)
Sehingga  didapat  perhitungan  luas  daerah  tangkap  air  hujan  atau  luas  atap  bangunan  yang diperlukan adalah sebagai berikut:
𝐴 = 0,6
0.8 × 0,015 = 50
Agi  R.  Hendardi,  Anri  N.A.  Ramadhan,  Novi  Asniar:  Analisis  Standar  Dimensi  Daerah  Tangkapan  Air Hujan  Berdasarkan  Potensi  Pemanen  Air  Hujan  dengan  Metode  Rain  Water  Harvesting  System  (RWH) untuk Kebutuhan Domestik (Studi Kasus: Rumah Subsidi Daerah Kota Tasikmalaya)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  diatas  dapat  diketahui  untuk  memenuhi  kebutuhan  air bersih domestik penghuni rumah subsidi daerah Kota Tasikmalaya, diperlukan perencanaan luas atap minimum 50 m2.

## C. Analisis  Potensi  Perbandingan  Air  Hujan  yang  Dipanen  Dengan  Penggunaan  Air  Untuk Kebutuhan Domestik pada Rumah Subsidi
Berdasarkan hasil analisis diatasa didapat bahwa untuk memeuhi kebutuhan air penghuni domestik sebesar 0,6 m3  dengan luas atap minimum 50 m2 adalah pada nilai curah hujan 0,015 m. sehingga didapat table berikut :
Tabel 11 Hasil Perbandingan Kebutuhan Air Minimum Terhadap Potensi Air Yang Dipanen Pada
Rumah Subsidi di Kota Tasikmlaya
No Bulan Rata-rata Curah Hujan (mm) Rata-rata Curah Hujan (m) Rata-rata Curah Hujan Kebutuhan Air (m) Keterangan 1 Januari 16,092 0,016 0,015 Terpenuhi 2 Februari 20,039 0,020 0,015 Terpenuhi 3 Maret 18,269 0,018 0,015 Terpenuhi 4 April 16,629 0,017 0,015 Terpenuhi 5 Mei 16,086 0,016 0,015 Terpenuhi 6 Juni 14,675 0,015 0,015 Terpenuhi 7 Juli 9,968 0,010 0,015 Tidak Terpenuhi 8 Agustus 6,405 0,006 0,015 Tidak Terpenuhi 9 September 9,972 0,010 0,015 Tidak Terpenuhi 10 Oktober 11,179 0,011 0,015 Tidak Terpenuhi 11 Nopember 19,494 0,019 0,015 Terpenuhi 12 Desember 18,917 0,019 0,015 Terpenuhi Rata-rata Total 14,810 0,015 0,015 Terpenuhi
Sumber: Hasil Analisis (2023)
Berdasarkal Tabel 11 diperoleh grafik perbandingan kebutuhan air domestik pada rumah subsidi di Kota Tasikmalaya terhadap potensi air yang dipanen sebagaimana pada Gambar 3.
Agi  R.  Hendardi,  Anri  N.A.  Ramadhan,  Novi  Asniar:  Analisis  Standar  Dimensi  Daerah  Tangkapan  Air Hujan  Berdasarkan  Potensi  Pemanen  Air  Hujan  dengan  Metode  Rain  Water  Harvesting  System  (RWH) untuk Kebutuhan Domestik (Studi Kasus: Rumah Subsidi Daerah Kota Tasikmalaya)
Gambar 3. Grafik Perbandingan Kebutuhan Air Domestik Pada Rumah Subsidi di Kota
Tasikmalaya Terhadap Potensi Air Yang Dipanen
Sumber: Hasil Analisis, 2023
Seabagaimana  yang  terlihat  pada  grafik  diatas,  dapat  kita  ketahui  bahwa  potensi pemenuhan kebutuhan air sesuai dengan standar luas daerah tangkapan air hujan pada atap rumah subsidi  daerah  Kota  Tasikmalaya  dapat  terpenuhi  pada  bulan  1  sampai  dengan  bulan  6  dengan maksimum rata-rata curah hujan pada rentang waktu tersebut adalah terjadi pada bulan Februari dengan  niali  rerata  curah  hujan  harian  0,020  m.  Kemudian  terjadi  penurunan  curah  hujan  pada bulan  7  sampai  dengan  bulan  10  yang  mengakibatkan  tidak  terpenuhinya  kebutuhan  air  dengan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dengan nilai 0,006 m. Kemudian terjadi penaikan curah hujan Kembali pada bulan 11 dan 12 dimana curah hujan tertinggi ada pada nilai 0,019 m yang terjadi pada bulan November.

## D. Analisis  Perhitungan  Debit  Aliran  dalam  Pipa  Dengan  Metode  Trial  Untuk  Menentukan Dimensi Pipa
Sebagai  Upaya  penyempurnaan  perencanaan  skema  penampungan  air  hujan  yang  akan peneliti  aplikasikan  pada  rumah  subsidi  tersebut,  peneliti  perlu  melakukan  analisis  perhitungan untuk  menentukan  dimensi  pipa,  dimana  jenis  pipa  yang  peneliti  rencanakan  adalah  pipa  jenis PVC hidrolik kasar, dengan gambaran skema sebagaimana pada Gambar 4.
Agi  R.  Hendardi,  Anri  N.A.  Ramadhan,  Novi  Asniar:  Analisis  Standar  Dimensi  Daerah  Tangkapan  Air Hujan  Berdasarkan  Potensi  Pemanen  Air  Hujan  dengan  Metode  Rain  Water  Harvesting  System  (RWH) untuk Kebutuhan Domestik (Studi Kasus: Rumah Subsidi Daerah Kota Tasikmalaya)
Gambar 4. Skema Penampungan Air Hujan Pada Rumah Subsidi
Sumber: Desain Peneliti, 2023
Berdasarkan Gambar 4, adapun data yang diketahui adalah sebagai berikut:
Tabel 12 Hasil Perhitungan Debit Aliran Dalam Pipa Dngan Metode Trial Data Input Trial Nilai (m) Keterangan L1 1,5000 Jarak turen ke titik keran 1 L2 1,0000 Jarak turen ke titik keran 1 D1 (3/4) In 0,0191 Diameter Pipa 1 D2 (1/2) In 0,0127 Diameter Pipa 2 D3 (1/4) In 0,0064 Diameter Pipa 3
Sumber: Hasil analisis, 2023
Koefisien  kehilangan tenaga  aliran  dan  koefisien  kekasaran  berdasarkan  jenis  pipa  yang akan digunakan, sebagaimana pada Tabel 1 dan Tabel 2. Dimana koefisien yang diambil adalah untuk nilai koefisien kekasaran pipa PVC (e) adalah 0,06. Sedangkan untuk koefisien kehilangan tenaga aliran  jenis fitting Angle valve, wide open (kk) adalah 5, dan koefisien kehilangan tenaga aliran pada titik t (kt) diasumsikan 0,5 . Sehingga didapat perhitungan sebagai berikut :
a. Menentukan nilai koefisien kekasaran pada aliran pipa PVC hidraulik kasar dengan persamaan
(2.4)
b. Menentukan  kecepatan  aliran  berdasarkan  rumus  bernouli  pada  persamaan  (2.5)  .  Adapun persamaan yang digunakan sesuai dengan kondisi pada Gambar 4 adalah sebagai berikut:
𝑃 1 𝛾 − 𝑃 2 𝛾 = ℎ 𝑐𝑡 + ℎ 𝑓 + ℎ 𝑐𝑘 (2.8)
2 = 𝑘 𝑡 𝑉 𝑖 2 2𝑔 + 𝑓 𝐿 𝑖 𝐷 𝑉 𝑖 2 2𝑔 + 𝑘 𝑘 𝑉 𝑖 2 2𝑔 (2.9) L = ? Keran k TURREN Zt t 𝑷 𝑨 𝜸 + 2,00 + 3,00 ±0,00
Agi  R.  Hendardi,  Anri  N.A.  Ramadhan,  Novi  Asniar:  Analisis  Standar  Dimensi  Daerah  Tangkapan  Air Hujan  Berdasarkan  Potensi  Pemanen  Air  Hujan  dengan  Metode  Rain  Water  Harvesting  System  (RWH) untuk Kebutuhan Domestik (Studi Kasus: Rumah Subsidi Daerah Kota Tasikmalaya)
c. Menentukan debit aliran dalam pipa dengan persamaan (2.6)
d. Melakukan  control  perhitungan  dengan  menentuka  nilai  kehilangan  energi,  dimana  nilai kehilangan energi harus mendekati 2 dengan persamaan berikut:
ℎ 𝑓 = 2 − 𝑘 𝑡 𝑉 𝑖
2 2𝑔 − 𝑘 𝑘 𝑉 𝑖 2 2𝑔 (2.10)
Berdasarkan uraian diatas didapat tabel hasil perhitungan pada Tabel 13 sebagai berikut:
Tabel 13 Hasil Perhitungan Debit Aliran Dalam Pipa Dngan Metode Trial
Trial L i D i (m) F V (m/s)  Q(m3/s) Hf 1 L1 D1 51,1 0,099 0,0000282   1,997 2 D2 22,189   0,122 0,0000150   1,996 3 D3 1,508 0,329 0,0000104   1,969 Trial 1 L2 D1 51,1 0,121 0,0000345   1,996 2 D2 22,189   0,149 0,0000189   1,994 3 D3 1,508 0,402 0,0000127   1,955
Sumber: Hasil Analsis, 2023
Berdasarkan  tabel  diatas  didapat  bahwa  hasil  perhitungan  dengan  nilai  debit  tertinggi adalah  pada  input  trial  L2  dengan  nilai  D1  ,  sehingga  untuk  besar  dimensi  pipa  yang  diambil adalah pipa diameter ¾ dengan jarak L = 1 m.

## Skema Pemanen Air Hujan
Berdasarkan  hasil  analisis  diatas  dapat  kita  ketahui  untuk  memenuhi  kebutuhan  air domestik  rumah  subsidi  dengan  total  penghuni  4  orang  adalah  0,6  m3  perhari,  sehingga  untuk dapat  menampung  air  hujan  tersebut  diperlukan  turen  dengan  kapasitas  minimum  600  litter  . Dimana  dengan  perencanaan  posisi  turen  pada  ketinggian  elevasi  2  m  ,  diperlukan  pipa  PVC berdiameter  ¾  dengan  jarak  minimum turen  dari  bangunan adalah sejauh 1 m. Untuk  gambaran dari perencanaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.
Agi  R.  Hendardi,  Anri  N.A.  Ramadhan,  Novi  Asniar:  Analisis  Standar  Dimensi  Daerah  Tangkapan  Air Hujan  Berdasarkan  Potensi  Pemanen  Air  Hujan  dengan  Metode  Rain  Water  Harvesting  System  (RWH) untuk Kebutuhan Domestik (Studi Kasus: Rumah Subsidi Daerah Kota Tasikmalaya)
Gambar 5. Skema Penampungan Air Hujan Pada Rumah Subsidi
Sumber: Desain Peneliti, 2023

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis diatas didapat hasil penelitian sebagai berikut:
1. Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  kebutuhan  volume  air  untuk  keperluan  domestik  pada rumah subsidi dengan ukuran 36 m2 adalah 0,6 m3 atau 600 litter/hari berdasarkan koefisien kebutuhan air sebesar 150 (L/O/H).
2. Dengan  total  kebutuhan  tersebut  dari  hasil  Analisa  perhitungan  diperlukan  luas  penampang atap sebesar 50 m2 untuk memenuhi kebutuhan air 600 litter/hari.
3. Berdasarkan  beberapa  hasil  analisis  diatas  dibutuhkan  dimensi  untuk  penampungan  air  hujan yaitu turen dengan kapasitas minimum 600 litter.
4. Potensi pemenuhan kebutuhan air sesuai dengan standar luas daerah tangkapan air hujan yang telah ditentukan, dapat memenuhi kebutuhan air pada 8 bulan tertentu dalam 1 tahun dimana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari dengan niali rerata curah hujan harian 0,020
m. sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dengan nilai 0,006 m.
5. Berdasarkan  desain  rencana  skema  pemanen  air  hujan  tersebut,  dengan  rencana  penempatan turen pada posisi elevasi 2 m dari elevasi 0,00 dibutuhkan , pipa PVC dengan ukuran diameter ¾ dan jarak minimum dari bangunan adalah 1 m.
6. Didapat skema yang disesuaikan dari hasil analysis diatas adalah sebagai berikut:
L = 1 m Keran k TURREN Zt t 𝟐 𝒎 + 2,00 + 3,00 ±0,00
Agi  R.  Hendardi,  Anri  N.A.  Ramadhan,  Novi  Asniar:  Analisis  Standar  Dimensi  Daerah  Tangkapan  Air Hujan  Berdasarkan  Potensi  Pemanen  Air  Hujan  dengan  Metode  Rain  Water  Harvesting  System  (RWH) untuk Kebutuhan Domestik (Studi Kasus: Rumah Subsidi Daerah Kota Tasikmalaya)

## DAFTAR PUSTAKA
Akraboelittaqwa,  Auliya,  Gagassage  Nanaluih  De  Side,  dan  Uzlifatul  Azmiyati.  “Rain  Water Harvesting Sebagai Alternatif Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih.” Indonesian Journal of Engineering (IJE) 2, no. 1 (27 Desember 2021).
Astani,  Lidwina  Putri,  Intan  Supraba,  dan  Rachmad  Jayadi.  “Analisis  Kebutuhan  Air  Domestik Dan  Non-Domestik  Di  Kabupaten  Kulon  Progo,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.” Teknologi  Sipil :  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Dan  Teknologi 5,  no.  2  (2  Januari  2022). https://doi.org/10.30872/ts.v5i2.6984.
Harsoyo, Budi. “Teknik Pemanenan Air Hujan (Rainwater Harvesting) Sebagai Alternatif Upaya Penyelamatan  Sumberdaya  Air  Di  Wilayah  DKI  Jakarta.” Jurnal  Sains  &  Teknologi
Modifikasi Cuaca 11, no. 2 (16 Desember 2010). https://doi.org/10.29122/jstmc.v11i2.2183.
Kusumastuti, Dora. “Kajian terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Pemberian Subsidi di Sektor
Perumahan.” Yustisia Jurnal
Hukum
93, no. 3 (2 Desember 2015). https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3682.
Laia,  Marthin  Luter,  dan  Yudi  Setyawan.  “Perbandingan  Hasil  Klasifikasi  Curah  Hujan Menggunakan Metode SVM dan NBC.” Jurnal Statistika Industri dan Komputasi 5, no. 2 (2020).
Permana, Sulwan, dan Adi Susetyaningsih. “Model NRECA Untuk Prediksi Ketersediaan Air di Daerah Irigasi Citanduy Kota Tasikmalaya.” Teras Jurnal : Jurnal Teknik Sipil 12, no. 1 (2 April 2022). https://doi.org/10.29103/tj.v12i1.693.
Qomariyah,  Siti,  Solichin,  dan  Ardhiyanti  Putri.  “Analisis  Pemanfaatan  Air  Hujan  Dengan Metode  Penampungan  Air  Hujan  Untuk  Kebutuhan  Pertamanan  Dan  Toilet  Gedung  IV Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret, Surakarta (Studi Kasus: Gedung IV Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret, Surakarta).” Matriks Teknik Sipil 4, no. 2 (2016).
Silvia,  Cut  Suciatina,  dan  Meylis  Safriani.  “Analisis  Potensi  Pemanenan  Air  Hujan  Dengan Teknik  Rainwater  Harvesting  Untuk  Kebutuhan  Domestik.” Jurnal  Teknik  Sipil  dan Teknologi  Konstruksi 4,  no.  1  (29  Oktober  2018).  https://doi.org/10.35308/jts- utu.v4i1.590.
L = 1 m Keran k TURREN Zt t 𝟐 𝒎 + 2,00 + 3,00 ±0,00
Agi  R.  Hendardi,  Anri  N.A.  Ramadhan,  Novi  Asniar:  Analisis  Standar  Dimensi  Daerah  Tangkapan  Air Hujan  Berdasarkan  Potensi  Pemanen  Air  Hujan  dengan  Metode  Rain  Water  Harvesting  System  (RWH) untuk Kebutuhan Domestik (Studi Kasus: Rumah Subsidi Daerah Kota Tasikmalaya)
Wiyono, Retno Utami Agung, Entin Hidayah, Fahir Hassan, Fista Pebriyanti, dan Alfiati Ningsih. “Perbandingan  Sistem  Rainwater  Harvesting  di  Kota  dan  Desa  sebagai  Alternatif Mengatasi Kekeringan: Studi Kasus Desa Krajan Timur dan Desa Panduman, Kabupaten Jember.” Teras  Jurnal :  Jurnal  Teknik  Sipil 11,  no.  1  (1  April  2021). https://doi.org/10.29103/tj.v11i1.420.