KAJIAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN BERBAGAI JENIS PIPA PADA BANGUNAN RUMAH TINGGAL BERDASARKAN PEMODELAN INSTALASI PIPA AIR BERSIH DAN ANALISIS ANGGARAN PELAKSANAAN
Dedi Budi Setiawan 1) , Rifqi Aulia Abdillah 1,*) , Supriyo 1) , Arief Subakti 1) , Hadi Wibowo 1)
1) Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang Jln. Prof. H.Soedarto, S.H. Tembalang, Kota Semarang  50275
*) Email : rifqi.aulia@polines.ac.id

## Abstrack
The  installation  of  clean  water  is  a  very  important  building  component  to  support the  activities  of  residents  in  the  building,  because  this  component  is  a  provider  of water needs for building occupants to carry out bathing, washing, cooking activities, and so on. In planning a clean water installation system, four criteria must be met, namely: Sufficient quantity, Hygienic, Optimal technical, and Economical. Research has  been carried out  by  modeling  clean water installation to  determine the type of pipe that most effectively meets the clean water installation criteria to be applied to residential buildings. The method used in this study is the modeling of a clean water pipe  installation  with  3  types  of  pipes  (Polyvinyl  Chloride  (PVC),  Poly  Propylene Random  (PPR),  and  Galvanis),  measuring  the  flow  rate  and  water  pressure  by simulating all the open sanitation points and simulating one of the open sanitation points  in  turn,  then  performing  calculation  of    Implementation  of  Budget  Plan  for pipe installation.  The results showed that the flow rate and pressure readings on the PVC  pipe  installation  experienced  an  increase  in  the  flow  rate  of  0.00624  m3  and the  pressure  decreased  by  3.015  psi,  the  PPR  pipe  installation  experienced  an increase in the flow rate of 0.0104 m3 and the pressure decreased by 3.86 psi, while the galvanized pipe installation experienced an increase in the flow rate of 0.029 m3 and  the  pressure  decreased  by  3,285  psi.  The  cost  needed  to  make  a  PVC  pipe installation is Rp. 336,635, to make a PPR pipe installation of Rp. 514,583, and to install a Galvanized pipe of Rp. 538,370. Based on the results of testing and analysis of the implementation budget, it can be concluded that the most effective type of pipe to be used in the installation of clean water pipes in residential homes is PVC pipe
Kata kunci : Pipeline Installation, Flow rate, Water Pressure, Implementation Budget Plan

## PENDAHULUAN
Sebuah  bangunan  gedung  terdiri  dari beberapa  komponen  yaitu  komponen struktur,  komponen  arsitektur,  dan komponen  utilitas  (mekanikal  dan elektrikal).  Komponen  utilitas  tidak kalah  penting  dari  komponen  struktur
maupun  arsitektur,  karena  komponen utilitas  berfungsi  untuk  mendukung segala  aktivitas  di  dalam  bangunan tersebut.  Salah  satu  komponen  utilias yang  sangat  penting  dan  harus  ada  di dalam  sebuah  bangunan  berpenghuni yaitu sistem plambing.
Menurut Tanggoro (2006), sistem peralatan plambing adalah suatu sistem penyediaan atau pengeluaran air
ke  tempat-tempat  yang  dikehendaki tanpa  ada  ganggunan  atau  pencemaran terhadap daerah-daerah yang dilaluinya atau dapat memenuhi kebutuhan
penghuninya dalam masalah air. Sistem plambing dalam sebuah bangunan terdiri dari:
a. Sistem  plambing  penyediaan air bersih
b. Sistem  plambing  penyediaan air panas
c. Sistem  plambing  pembuangan air kotor
Dalam  sistem  instalasi  air  bersih diperlukan  perencanaan  dengan  teknis yang  benar,  kebutuhan  air  terpenuhi, ekonomis  dan  higenis  (Prahara,  2014). Terdapat beberapa sistem distribusi air bersih  dan  jenis  pipa  yang  dapat digunakan,  maka  perlu  dilakukan pemodelan  instalasi  air  bersih  untuk mengetahui  sistem  distribusi  dan  jenis
pipa  yang  paling  efektif  memenuhi kriteria instalasi air bersih.

## Sistem Pemipaan Air Bersih
Dalam  sistem  penyediaan  air  minum harus  memenuhi  ketentuan  tekanan  air pada  masing-masing  alat  plambing. Tekanan  minimum  yang  diperlukan alat plambing dapat  dilihat pada  Tabel 1  di  bawah.  Menurut  Putra,  et  al (2015),  Penentuan  unit  beban  alat plambing dilakukan dengan cara melihat  jenis  alat  plambing  yang terhubung  pada  jalur  pipa,  jika  alat plambing  yang  terhubung  pada  jalur tersebut  lebih  dari  satu,  maka  unit bebannya  dijumlahkan  (komulatif). Berdasarkan  SNI  8153:2015  sistem pemipaan air bersih harus direncanakan laju aliran air pada setiap bagian  pipa  berdasarkan  unit  beban alat  plambing  (UBAP).  Nilai  unit beban alat plambing dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 1. Tekanan minimum yang diperlukan alat plambing No. Nama alat plambing Tekanan yang diperlukan (kg/cm2) 1 Katup gelontor kloset 0,7 2 Katup gelontor peturasan 0,4 3 Kran yang menutup otomatik 0,7 4 Pancuran mandi, dengan pancaran air halus 0,7 5 Pancuran mandi biasa 0,35 6 Kran biasa 0,3 (Sumber: SNI-03-7065-2005)
Tabel 2. Unit beban alat sanitasi rumah tinggal sederhana
Alat Saniter Pribadi (UBAP) Closed Tangki 2,5 Shower 2 Wastafel 1 Sink Cuci Piring 1,5 Kran Biasa 0,5 Total 7,5
Macam-Macam Jenis Pipa Air Bersih Seiring dengan
berkembangnya teknologi,  semakin  berkembang  juga jenis  pipa  dengan  keunggulannya masing-masing.  Jenis  pipa  yang  dapat diterapkan  pada  instalasi  air  bersih yaitu:
a. Pipa PVC ( Poly Vinyl Chloride ) b. Pipa Galvanis
c. Pipa PPR ( Polypropylene Random
Resin Co-polimer )
d. Pipa Tembaga
e. Pipa PE-X ( Polyethylene )
Menurut Putra.D.A.  et  al  (2015), Penentuan  diameter  pipa  yang  akan digunakan  untuk  distribusi  air  bersih ditinjau  satu  persatu  dimulai  dari  alat plambing  yang  terjauh  dari  setiap lantai.  Dalam  menentukan  diameter pipa  perlu  memperhatian  beban  unit sanitasi  yang  terdapat  pada  instalasi pipa.  Beban  unit  dan  diameter  pipa dapat dilihat pada Tabel 3,4,5, dan 6.
Tabel 3. Beban Unit dan Diameter Pipa PVC Max. ∑ BW 3 4 5 10 20 45 160 420 900 BW Max - - 4 5 8 - - - - Diameter luar (mm) 16 20 25 32 40 50 63 Max. Panjang (m) 10 6 5 - - - - - - (Sumber: BS EN 806-3 2006) Tabel 4. Beban Unit dan Diameter Pipa Galvanis Beban Unit Alat Plambing Maksimal 6 16 40 160 300 600 1600 DN (mm) 15 20 25 32 40 50 65 Diameter alat plambing (inchi) 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2
(Sumber: BS EN 806-3 2006)
Tabel 5. Beban Unit dan Diameter Pipa PP-R Max. ∑ BW 1 2 3 3 4 6 13 30 70 200 540 970 BW Max - - 2 - - 4 5 8 - - - - Diameter luar (mm) 16 20 25 32 40 50 63 75 Max. Panjang (m) 20 12 8 15 9 7 - - - - - - (Sumber: BS EN 806-3 2006) Tabel 6. Beban Unit dan Diameter Pipa PEX Max. ∑ BW 1 2 3 4 5 8 16 35 100 350 700 BW Max - - - - 4 5 8 - - - - Diameter luar (mm) 12 16 20 25 32 40 50 63 Max. Panjang (m) 13 4 9 5 4 - - - - - - (Sumber: BS EN 806-3 2006)

## Menghitung Panjang Pipa
Penentuan  panjang  pipa  didapatkan dari  perhitungan  panjang  jaringan dikurangi  faktor  kelonggaran  alat sambung pipa. Rumus dari perhitungan
panjang pipa dapat dilihat pada pers 1. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  jenis  pipa  yang  paling efektif memenuhi kriteria sistem instalasi  air  bersih  untuk  diterapkan
pada bangunan rumah tinggal.  Kriteria sistem  instalasi  air  bersih  yang  akan diteliti  yaitu  teknis  yang  optimal  dan ekonomis.
(1)
Keterangan:
PJ-PP : Panjang Jaringan
PJ-JR : Panjang Pipa F         : Faktor Kelongggaran (A-T) A         : Panjang as alat sambung T         : Panjang Uliran

## METODE PENELITIAN Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  dilakukan  pada  hari  jumat,
16  September  2022  di  Bengkel Pemipaan  Teknik  Sipil  Politeknik Negeri Semarang, dengan menggunakan metode pengujian
instalasi  air  bersih  dan  menghitung biaya pelaksanaan.
Alat dan Bahan Penelitian Bahan  yang digunakan pada penelitian ini  meliputi  bahan  yang  digunakan dalam  proses  merangkai  3  (tiga)  jenis pipa,  yaitu:  a)  Pipa  PVC  beserta sambungan  pipa,  b)  Pipa  PPR  beserta sambungan  pipa,  c)  Pipa  Galvanis beserta sambungan pipa.
Adapun  alat  yang  digunakan  pada penelitian  ini  meliputi  alat  yang digunakan untuk merangkai dan pengujian  instalasi  pipa,  yaitu:  a)
Gunting  pipa,  b)  Lem  pipa  PVC,  c) Senai  Pipa, d)  Las  pemanas  pipa PPR,
e) Meteran air, f) Dial meteran.

## Pelaksanaan Penelitian
Pemodelan  sistem  pemipaan  air  bersih diawali  dengan  membuat  Lay-out  atau
denah instalasi pipa sederhana, kemudian dilanjutkan dengan membuat rangkaian  instalasi  pipa  sesuai  denah yang sudah dibuat dengan menggunakan  3  jenis  pipa  yaitu  pipa PVC,  pipa  PPR,  dan  pipa  galvanis. Penelitian dilaksanakan dengan mengukur tekanan air, dan menghitung RAP  (Rencana  Angaran  Pelaksanaan)
masing-masing instalasi.
a. Membuat Rangkaian Instalasi Pipa Rangkaian  instalasi  pipa  dibuat sesuai  dengan  denah  rencana instalasi sederhana, penentuan panjang  pipa  didapatkan  dari perhitungan panjang jaringan dikurangi  faktor  kelonggaran  alat sambung  pipa,  sedangkan  untuk diameter  pipa  ditentukan  dari perhitungan unit beban alat plambing. Untuk langkah perakitan  instalasi pipa  pada
masing-masing  jenis  pipa  sebagai berikut:
1. Instalasi Pipa PVC
 Menghitung panjang pipa berdasarkan rencana jaringan instalasi pipa.
 Mengukur panjang pipa masing-masing segmen instalasi.
 Memotong pipa pvc menggunakan gunting pipa sesuai ukuran.
 Merangkai instalasi pipa pvc menggunakan lem.
2. Instalasi Pipa PPR
 Menghitung panjang pipa berdasarkan rencana jaringan instalasi pipa.
 Mengukur panjang pipa masing-masing segmen instalasi.
 Memotong pipa ppr menggunakan gunting pipa sesuai ukuran.
 Merangkai instalasi pipa ppr menggunakan las pemanas pipa ppr.
3. Instalasi Pipa Galvanis
 Menghitung panjang pipa berdasarkan rencana jaringan instalasi pipa.
 Mengukur panjang pipa masing-masing segmen instalasi.
 Memotong pipa galvanis menggunakan pipe cutter sesuai ukuran.
 Mengulir pipa menggunakan senai manual.
 Merangkai instalasi pipa galvanis menggunakan kunci pipa.
b. Pembacaan Debit dan Tekanan Menurut  Putra  I.E.,  et  al  (2017) Debit  aliran  berbanding  lurus dengan  rugi  aliran  pada  belokan ( elbow ),  karena  semakin  tinggi debit  aliran  maka  rugi  aliran  pada belokan juga akan tinggi. Menurut Artayana  K.C.B.,  dan  Atmaja  G.I. (2010)  dalam  instalasi  air  bersih diperlukan  tekanan  yang  cukup setiap keluaran ( fixture unit ), yaitu + 1 bar (1kg/m2) untuk mencukupi air bersih pada saat waktu pemakaian  jam  puncak.  Untuk melakukan  pengujian  debit  dan tekanan  perlu  dibuat  rangkaian
instalasi  aliran  terbuka  dengan pemasangan  meteran  air  dan  dial pada titik masuk instalasi pipa dan setiap  titik  keluar  instalasi  pipa. Pengujian  ini  dilakukan  dengan  2 (dua) simulasi pada masing- masing  jenis  pipa,  yaitu  simulasi semua  titik  alat  sanitasi  dibuka semua dan simulasi salah satu titik alat sanitasi dibuka secara
bergantian.
c. Rencana Anggaran Pelaksanaan
Konsep penyusunan Rencana Anggaran  Biaya  (RAB)  proyek didasarkan pada analisa tiap komponen  penyusun  (material, peralatan,  dan  upah)  kemudian dikonversi  kedalam  total  volume bagi  setiap  item  pekerjaan  untuk mengetahui estimasi
biaya pelaksanaan keseluruhan (Rinaldy, A.  et  al  ,2022).  Sedangkan Rencana  Anggaran  Pelaksanaan (RAP)  dihitung  berdasarkan  biaya perakitan  instalasi  pipa  yang sebenarnya.  Dalam  sebuah  analisa biaya terdapat beberapa item yaitu tenaga,  bahan  dan peralatan. Perhitungan  RAP  untuk  bobot analisa biayanya berdasarkan kondisi  yang  sebenarnya,  misal untuk bobot analisa tenaga didapatkan  dari  jumlah  tenaga yang merakit pipa dan waktu yang dibutuhkan  untuk  menyelesaikan pekerjaan tersebut, kemudian untuk
bobot analisa bahan
berdasarkan kebutuhan bahan
yang  dibutuhkan  dalam  rangkaian pipa  tersebut,  dan  untuk  bobot analisa peralatan berdasarkan
jumlah  alat  yang  digunakan  dan waktu  yang  dibutuhkan  dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Instalasi  air  bersih  yaitu  instalasi  pipa dari sumber air bersih menuju masing- masing  alat  sanitasi  sebagai  penyedia kebutuhan  air  penghuni  bangunan untuk  melakukan  aktivitas  mandi,
mencuci,
memasak, dan lain
sebagainya.
Alat sanitasi pada
bangunan  rumah  tinggal  sederhana terdiri  dari:  Kloset  (Tangki  Gelontor), Shower,  Wastafel,  Sink  Cuci  Piring, dan  Kran  biasa.  Model  rencana instalasi  air  bersih  bisa  dilihat  pada gambar  1,  dan  untuk  panjang  jaringan pipa bisa dilihat pada Tabel 7.
Gambar 1. Model Rencana Instalasi Air Bersih
Tabel 7. Panjang Jaringan Instalasi Air Bersih
a. Merangkai Instalasi Pipa
1. Menentukan Diameter Merencanakan  diameter  pipa harus  memperhitungkan  unit
beban alat sanitasi yang mengacu  pada  SNI  8153:2015 tentang  unit  beban  untuk  alat sanitasi rumah tinggal
sederhana  (Tabel  2).  Setelah menganalisis  unit  beban  alat sanitasi  yang  terdapat  pada instalasi pipa, kemudian
Batang Instalasi Pipa Panjang Jaringan Batang Pipa 1 97 cm Batang Pipa 2 72 cm Batang Pipa 3 38 cm Batang Pipa 4 117 cm Batang Pipa 5 25 cm Batang Pipa 6 31 cm Batang Pipa 7 50 cm Batang Pipa 8 15 cm Batang Pipa 9 99 cm Batang Pipa 10 85 cm Batang Pipa 11 52 cm Sambungan Alat Sanitasi 10 cm
ditentukan diameter pipa sesuai ketentuan masing- masing  pipa    (Tabel  3,  4,  5,
dan  6).  Hasil  dari  penentuan
diameter  pipa  pada  masing  – masing  jenis  pipa  berdasarkan unit  beban  alat  sanitasi  dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8. Diameter Instalasi Air Bersih
2. Menghitung Panjang Pipa Perhitungan panjang pipa didapatkan dari panjang jaringan  (Tabel  7)  dikurangi faktor kelonggaran alat sambung. Rumus dari perhitungan panjang pipa dapat dilihat pada Pers 1. Hasil perhitungan panjang pipa berdasarkan  panjang  jaringan pipa  dapat  dilihat  pada  Tabel 9. Tabel 9. Panjang Pipa No. PJ-JR PJ-PP PVC PJ-PP PPR PJ-PP Galvanis 1 970 942 943 938,25 2 720 692 697 688,25 3 380 352 357 348,25 4 1170 1142 1144 1138,25 5 250 222 225 218,25 6 310 282 288 278,25 7 500 472 480 468,25 8 150 122 128 118,25 9 990 962 970 958,25 10 850 822 830 818,25 11 520 492 498 488,25 Sambungan Alat Sanitasi 100 72 80 68,25 3. Merangkai Instalasi Pipa Tahapan  merangkai  instalasi pipa berbeda-beda untuk masing-masing jenis pipa. Untuk  rangkaian  instalasi  pipa sesuai  model  rencana  instalasi
Batang Instalasi Pipa Diameter Pipa PVC (Inchi) Diameter Pipa PPR (Inchi) Diameter Pipa Galvanis (Inchi) Batang Pipa 1 ½” ½” ½” Batang Pipa 2 ½” 3/4” ½” Batang Pipa 3 ½” 3/4” ½” Batang Pipa 4 ½” 3/4” ½” Batang Pipa 5 ½” 3/4” ½” Batang Pipa 6 ½” ½” ½” Batang Pipa 7 ½” ½” ½” Batang Pipa 8 ½” ½” ½” Batang Pipa 9 ½” ½” ½” Batang Pipa 10 ½” ½” ½” Batang Pipa 11 ½” ½” ½” Sambungan Alat Sanitasi ½” ½” ½”
air bersih, perhitungan panjang
pipa dan diameter pipa. Tahapan merangkai pipa dapat diukur waktunya yang nantinya dapat dijadikan pedoman  perhitungan  RAP.
Hasil  rangkaian  instalasi  pipa
dapat  dilihat  pada  gambar 2,3,dan  4,  sedangkan  untuk perhitungan  kebutuhan  waktu pelaksanaan membuat instalasi dapat  dilihat  pada  Tabel  10,11
dan 12. Gambar 2. Rangkaian Pipa PVC Gambar 3. Rangkaian Pipa PPR
Gambar 4. Rangkaian Pipa
Galvanis
Tabel 10. Waktu Pelaksanaan Instalasi Pipa PVC
Pekerjaan Waktu (detik) Volume Total Waktu (detik) Total Waktu (menit) Mengukur 17,41 11,00 191,51 3,19 Memotong pipa diameter 1/2 inchi 19,57 22,00 430,54 7,18 Merangkai pipa diameter 1/2 inchi 32,25 22,00 709,50 11,83 Akselerasi antar tahap 28,82 22,00 634,04 10,57 Total Waktu Pekerjaan 32,76
Tabel 11. Waktu Pelaksanaan Instalasi Pipa PPR Pekerjaan Waktu (detik) Volume Total Waktu (detik) Total Waktu (menit) Mengukur 17,41 11,00 191,51 3,19 Memotong pipa diameter 1/2 dan 3/4inchi 19,57 22,00 430,54 7,18 Merangkai pipa diameter 1/2 dan 3/4inchi 31,00 22,00 682,00 11,37 Akselerasi antar tahap 33,28 22,00 732,16 12,20 Total Waktu Pekerjaan 33,94 Tabel 12. Panjang Pipa Galvanis Pekerjaan Waktu (detik) Volume Total Waktu (detik) Total Waktu (menit) Memotong pipa diameter 1/2 inchi 31,97 11,00 351,67 5,86 Membersihkan bram diameter 1/2 inchi 20,85 22,00 458,70 7,65 Mengulir ujung pipa diameter 1/2 inchi 140,61 22,00 3093,42 51,56 Merangkai pipa diameter 1/2 inchi 57,93 22,00 1274,46 21,24 Akselerasi antar tahap 229,04 22,00 5038,88 83,98 Total Waktu Pekerjaan 170,29

## b. Pembacaan Debit dan Tekanan
Untuk  melakukan  pengujian  debit dan tekanan perlu dibuat rangkaian instalasi  aliran  terbuka  dengan pemasangan  meteran  air  dan  dial pada  setiap  titik  keluar  instalasi pipa. Setelah dilakukan pembacaan  debit  dan  tekanan dengan  2  (dua)  simulasi  untuk masing-masing  jenis  pipa,  hasil pembacaan  dapat  dilihat  pada Tabel 13. Berdasarkan perbandingan  hasil  pembacaan debit dan tekanan dengan simulasi salah satu titik alat sanitasi terbuka secara  bergantian,  dapat  diketahui untuk
instalasi pipa pvc mengalami peningkatan debit 0,00624 m3 dan tekanan
mengalami  penurunan  3,015  psi, instalasi  pipa  PPR  mengalami peningkatan  debit  0,0104  m3  dan tekanan  mengalami  penurunan 3,86  psi,  instalasi  pipa  galvanis mengalami peningkatan debit sebesar  0,029  m3  dan  tekanan mengalami  penurunan  3,285  psi. Maka  instalasi  pipa  galvanis memiliki  debit  yang  paling  efektif untuk  simulasi  ini,  sedangkan instalasi pipa pvc memiliki tekanan  yang  paling  efektif  untuk simulasi ini.
Gambar 5. Rangkaian Instalasi DistribusiTerbuka
Gambar 6. Pembacaan Debit Air dan Tekanan
Tabel 13. Hasil Pembacaan Debit dan Tekanan Simulasi Salah Satu Titik Alat
Sanitasi Terbuka Secara Bergantian Titik Pembacaan Pipa PVC Pipa PPR Pipa Galvanis Selisih Debit (m3 Tekanan (psi) Selisih Debit (m3 Tekanan (psi) Selisih Debit (m3 Tekanan (psi) Titik Closed 0,1446 4,375 0,0431 3,125 0,1397 0,625 Sumber 0,066 3,75 0,062 5,2 0,064 5 Titik Shower 0,0322 0 0,0409 0 0,0624 2,5 Sumber 0,066 4,375 0,063 4,375 0,062 5,3 Titik Wastafel 0,0631 1,25 0,0646 1,25 0,0451 2,5 Sumber 0,063 5,2 0,064 5,3 0,064 5 Titik Sink Dapur 0,0584 0,625 0,0598 0,625 0,1569 1,875 Sumber 0,062 5,2 0,058 5,5 0,066 5 Titik Kran Biasa 0,0539 2,5 0,1486 1,875 0,0603 1,875 Sumber 0,064 5,3 0,058 5,8 0,06 5,5 c. Perhitungan Anggaran

## Pelaksanaan
Berdasarkan  perhitungan  kebutuhan bahan, waktu dan alat, dapat dilakukan perhitungan anggaran pelaksanaan
dengan  dikalikan  harga  satuan  pada
masing-masing  komponen  kebutuhan. Hasil perhitungan
anggaran pelaksanaan  dapat  dilihat  pada  Tabel 14,  15,  dan  16.  Berdasarkan  hasil perhitungan  pada  Tabel  14,  15,  16, dapat  diketahui  bahwa  biaya  yang
dibutuhkan  untuk  membuat  instalasi pipa  PVC  sebesar  Rp.  336.635,  untuk membuat  instalasi  pipa  PPR  sebesar Rp.  514.583,  dan  untuk  membuat instalasi  pipa  Galvanis  sebesar  Rp.
538.370.  Maka  instalasi  pipa  PVC membutuhkan biaya yang paling
sedikit  dibandingkan  instalasi  pipa yang lain. Tabel 14. Perhitungan Anggaran Pelaksaan Instalasi Pipa PVC No. Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Sat (Rp.) Jumlah Harga (Rp.) A TENAGA Tukang Pipa OH 0,101271 Rp 140.000,00 Rp       14.177,92 Jumlah Tenaga Kerja   Rp      14.177,92 B BAHAN Pipa PVC 1/2" m 6,574 Rp   11.250,00 Rp       73.957,50 Elbow PVC 1/2" bh 8 Rp     5.000,00 Rp       40.000,00 Tee PVC 1/2" bh' 4 Rp     3.500,00 Rp       14.000,00 Sok Drat bh' 1 Rp     9.000,00 Rp         9.000,00 Jumlah Harga Bahan   Rp    136.957,50 C PERALATAN Meteran bh 1 Rp   70.000,00 Rp       70.000,00 Gunting Pipa bh 1 Rp 102.500,00 Rp     102.500,00 Lem Pipa PVC bh 1 Rp   13.000,00 Rp       13.000,00 Jumlah Harga Alat   Rp    185.500,00 D Jumlah (A+B+C) Rp    336.635,42 E Overhead & Profit Rp                     - F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Rp    336.635,42 Tabel 15. Perhitungan Anggaran Pelaksaan Instalasi Pipa PPR
No. Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Sat (Rp.) Jumlah Harga (Rp.) A TENAGA Tukang Pipa OH 0,108833 Rp 140.000,00 Rp       15.236,67 Jumlah Tenaga Kerja   Rp      15.236,67 B BAHAN Pipa PPR 1/2" m 4,217 Rp   11.750,00 Rp       49.549,75 Pipa PPR 3/4" m 2,423 Rp   17.250,00 Rp       41.796,75 Elbow PPR 1/2" bh 2 Rp     4.000,00 Rp         8.000,00 Elbow PPR 1/2" F bh 4 Rp   27.500,00 Rp     110.000,00 Elbow PPR 3/4" bh 2 Rp     6.000,00 Rp       12.000,00 Tee PPR 1/2" bh' 2 Rp     5.000,00 Rp       10.000,00 Tee PPR 3/4" bh' 1 Rp     9.000,00 Rp         9.000,00 Tee PPR 3/4" F bh' 1 Rp   29.000,00 Rp       29.000,00 Reducer PPR 3/4"x1/2" bh' 2 Rp     4.000,00 Rp         8.000,00 Sok Drat PPR 1/2" bh' 1 Rp   24.500,00 Rp       24.500,00 Jumlah Harga Bahan   Rp    301.846,50
C PERALATAN
Meteran bh 1 Rp   70.000,00 Rp       70.000,00 Gunting Pipa bh 1 Rp 102.500,00 Rp     102.500,00 Mesin Pemanas Pipa hr 1 Rp   25.000,00 Rp       25.000,00 Jumlah Harga Alat   Rp    197.500,00 D Jumlah (A+B+C) Rp    514.583,17 E Overhead & Profit Rp                     - F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Rp    514.583,17 Tabel 16. Perhitungan Anggaran Pelaksaan Instalasi Pipa Galvanis No. Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Sat (Rp.) Jumlah Harga (Rp.) A TENAGA Tukang Pipa OH 0,108833 Rp 140.000,00 Rp       15.236,67 Jumlah Tenaga Kerja   Rp      15.236,67 B BAHAN Pipa Galvanis 1/2" m 6,529 Rp   33.333,33 Rp     217.633,33 Elbow Galvanis 1/2" bh 8 Rp   12.000,00 Rp       96.000,00 Tee Galvanis 1/2" bh' 4 Rp   15.000,00 Rp       60.000,00 Jumlah Harga Bahan   Rp    373.633,33 C PERALATAN Meteran bh 1 Rp   70.000,00 Rp       70.000,00 Pipe Cutter bh 1 Rp   25.000,00 Rp       25.000,00 Burring Reamer bh 1 Rp   25.000,00 Rp       25.000,00 Sney Manual bh 1 Rp   25.000,00 Rp       25.000,00 Sealtip bh 1 Rp     4.500,00 Rp         4.500,00 Jumlah Harga Alat   Rp    149.500,00 D Jumlah (A+B+C) Rp    538.370,00 E Overhead & Profit Rp                     - F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Rp    538.370,00

## SIMPULAN
Setelah  dilakukan  pengujian  aliran intalasi  terbuka  dan  analisis  anggaran pelaksanaan  terhadap  3  (tiga)  jenis pipa air bersih, diperoleh hasil
Pembacaan  debit  dan  tekanan  dengan simulasi  salah  satu  titik  alat  sanitasi terbuka secara bergantian, dapat diketahui  untuk  instalasi  pipa  pvc mengalami  peningkatan  debit  0,00624 m3 dan tekanan mengalami penurunan
3,015 psi, instalasi pipa PPR
mengalami  peningkatan  debit  0,0104 m3 dan tekanan mengalami penurunan 3,86  psi,  instalasi  pipa  galvanis
mengalami  peningkatan  debit  sebesar 0,029  m3  dan  tekanan  mengalami penurunan  3,285  psi.  Maka  instalasi pipa  galvanis  memiliki  debit  yang paling  efektif  untuk  simulasi  ini, sedangkan  instalasi  pipa  pvc  memiliki tekanan  yang  paling  efektif  untuk simulasi  ini.  Hasil  penelitian  juga diperoleh  Biaya  yang  dibutuhkan untuk  membuat  instalasi  pipa  PVC sebesar  Rp.  336.635,  untuk  membuat instalasi pipa PPR sebesar Rp. 514.583,  dan  untuk  membuat  instalasi pipa  Galvanis  sebesar  Rp.  538.370.
Maka instalasi pipa PVC
membutuhkan biaya yang paling sedikit  dibandingkan  instalasi  pipa yang lain. Berdasarkan hasil pengujian dan  analisis  anggaran  pelaksanaan dapat  disimpulkan  jenis  pipa  yang paling  efektif  untuk  digunakan  pada instalasi  pipa  air  bersih  pada  rumah tinggal adalah pipa PVC.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tulisan  ini  merupakan  bagian  dari laporan penelitian pratama tahun 2022. Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Semarang yang telah membiayai  penelitian  ini,  serta  tim penelitian yang telah membantu proses penelitian  sehingga  tulisan  ini  dapat selesai.

## DAFTAR PUSTAKA
Artayana,  K.C.B.,  dan  Atmaja,  G.I.,
2010, Perencanaan  Instalasi  Air Bersih  dan  Air  Kotor  pada Bangunan Gedung dengan Menggunakan Sistem Pompa. Jurnal Ilmiah Teknik Mesin
cakraM , 4, 1.
British  Standard ,  2006, Specifications for  installations  inside  buildings conveying water for human consumption, European Committee for Standardization . Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum dan Perumahan Rakyat.2022. Tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan
umum  dan  perumahan  rakyat . Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Jakarta. Prahara,  D.,  2014, Perencanaan Sistem  Plambing  Air  Bersih  pada Bangunan Kondotel dengan Menggunakan  Sistem  Gravitasi dan  Pompa. Jurnal  Teknologi Lingkungan Basah, 2, 1. Putra, D.A., Pratama, Y., dan Nurprabowo, A., 2015, Perencanaan Sistem Instalasi Plambing Air Bersih Gedung Park View Hotel . Jurnal Reka Lingkungan, 3, 97-107.
Putra,  I.E.,  Sulaiman.,  Galsha,  A., 2019, Analisa  Rugi  Aliran  (Head Losses)  pada  Belokan  Pipa  PVC.
Seminar  Nasional  Peranan  Iptek Menuju  Industri  Masa  Depan,  4, 34-39.
Rinaldy, A., Ismoyo, M.J., Dermawan,
V.,  2022, Studi  Perencanaan Sistem  Jaringan  Pipa  Distribusi Air Bersih dengan Software
WaterCad  di  Perumahan  Bulan Terang  Utama  Kota  Malang . Jurnal  Teknologi  dan  Rekayasa Sumber Daya Air, 2.1, 459-471. Tanggoro, D., 1999, Utilitas Bangunan. Universitas  Indonesia. Jakarta.
Standar  Nasional  Indonesia,  2000, tentang  sistem  plambing .    Badan Standarisasi Nasional. Jakarta.
Standar  Nasional  Indonesia,  2005, tentang  tata  cara  perencanaan sistem plambing . Badan
Standarisasi Nasional. Jakarta.