INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 7131-7146 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Aspek Konservasi Air pada Gedung Dialysis Center di RSUD Negara
Jembrana Bali
Dwi Lestari Safrillia Br Bangun ✉ , Peranita Sagala 2 , Ramayana 3
Jurusan Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Email: dwilestarisafrillia1384@gmail.com ✉

## Abstrak
Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  Negara  Jembrana  Bali  memiliki  bangunan  khusus  yang diperuntukkan bagi pasien cuci darah atau dialisa. Penelitian yang dilakukan memberikan gambaran penerapan keberlanjutan pada aspek Konservasi Air dan menghasilkan persentase penerapan aspek Konservasi Air pada konsep bangunan hijau dalam bangunan pusat dialisis, tujuannya adalah mencari solusi untuk meminimalisir peningkatan konsumsi air pada proses mencapai bangunan hijau. Metode penelitian  yang  digunakan  ialah  dengan  pendekatan  kuantitatif  dan  kualitatif.  Pengumpulan  data dilakukan  penelitian  terhadap  bangunan,  pengguna  bangunan  serta  lingkungan  dari  bangunan tersebut dalam aspek konservasi air. Dengan menjadikan kriteria penilaian dan tolak ukur dalam aspek Konservasi  Air  Green  Building  Council  Indonesia  (GBCI)  sebagai  acuan  penelitian  pada  bangunan Dialysis Center. Berdasarkan hasil penelitian Pencapaian sementara pada aspek konservasi air pada bangunan  Dialysis  Center  RSUD  Negara  Jembrana  Bali  adalah  5,98%,  penelitian  ini  menemukan pengupayaan pada setiap tolak ukur sehingga dapat meningkatkan proses pencapaian pada konsep bangunan hijau, pengupayaan konsep bangunan hijau dalam aspek konservasi air pada bangunan Dialysis Center RSUD Negara Jembrana Bali belum sepenuhnya menerapkan kriteria yang ada pada tolak  ukur  Green  Building  Council  Indonesia  (GBCI).  Namun,  untuk  peningkatan  penilaian  dan pengupayaan konsep bangunan hijau dapat dilakukan dengan cara memberikan upaya dan gerakan pada setiap kriteria yang telah teliti dengan seksama.
Kata Kunci: Pusat Dialisis, Bangunan Hijau, Konservasi Air

## Abstract
Regional General Hospital (RSUD) Negara Jembrana Bali has a special building intended for dialysis patients. The research conducted provides an overview of the application of sustainability in the Water Conservation aspect and produces a percentage of the application of the Water Conservation aspect of the green building concept in the dialysis centre building, the aim is to find solutions to minimise the increase in water consumption in the process of achieving green building. The research method used is quantitative and qualitative approach. Data collection was carried out research on buildings, building users and the environment of the building in the aspect of water conservation. By making the assessment  criteria  and  benchmarks  in  the  Green  Building  Council  Indonesia  (GBCI)  Water Conservation aspect as a research reference in the Dialysis Centre building. Based on the results of the research,  the  provisional  achievement  in  the  aspect  of  water  conservation  in  the  Dialysis  Center building of RSUD Negara Jembrana Bali is 5,98%, this research found efforts in each benchmark so as to improve the achievement process of the green building concept, the pursuit of green building concepts in the aspect of water conservation in the Dialysis Center building of RSUD Negara Jembrana Bali has not fully implemented the existing criteria in the Green Building Council Indonesia (GBCI) benchmarks. However, to improve the assessment and pursuit of green building concepts can be done by providing efforts and movements on each criterion that has been carefully examined.
Keywords: Dialysis Center, Green Building, Water Conservation

## PENDAHULUAN
Beberapa dari negara berkembang telah menciptakan sistem perangkat hijau mereka sendiri tergantung pada kesesuaiannya untuk kepentingan rakyat, dan kemajuan ini di pandang sebagai  tujuan  penghijauan  bumi.  Konsep Green  Building  sendiri  bukan  sekedar  bangunan mewah  yang  terlihat  asri  yang  juga  memiliki  teknologi  tinggi  serta  tidak  memiliki  manfaat apapun. Melainkan konsep bangunan yang memiliki banyak manfaat, contohnya bagi lingkugan sekitar. Berikut manfaat dari Green Building: (a) Meningkatkan kualitas hidup. (b) Menghemat sumber  daya  air.  (c)  Mengurangi  biaya  operasional  dan  pemeliharaan  bangunan.  (d) mengurangi jejak karbon dalam langkah untuk menyelamatkan lingkungan. (e) Bangunan bisa digunakan dalam kurun waktu yang lama (Boy Leonard, 2021).

## 1.1. Bangunan Hijau
Konsep bangunan hijau saat ini menjadi salah satu solusi konsep yang paling sesuai untuk mengurangi konsumsi energi di sektor pembangunan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia.  Dengan Green  Building  Council  Indonesia  (GBCI)  yang  merupakan  salah  satu lembaga  yang  peduli  terhadap  bangunan  ramah  lingkungan  yang  berbasis  pada  bangunan
berkelanjutan.  Lembaga  tersebut  juga  mengeluarkan Rating  Tools  yang  digunakan  untuk melakukan penilaian terhadap sebuah bangunan, yang mengkategorikan bangunan hijau dalam enam kategori, yaitu : (a) Tepat guna lahan. (b) Efisiensi dan konservasi energi. (c) Konservasi air. (d) Sumber dan siklus material. (e) Kesehatan dan kenyamanan dalam ruang. (f) Manajemen lingkungan bangunan. (GBCI, 2013).
Dari  enam  kategori  yang  menjadi  tolak  ukur  penilaian  pada  GBCI  tersebut,  terdapat perolehan  peringkat  yang  dapat  dicapai  sesuai  dengan  persentase  dari  poin-poin  yang diperoleh. Terdapat empat peringkat greenship ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :
Tabel 1. Peringkat Pencapaian Sertifikasi Greenship Peringkat Nilai Minimum Persentase (%) Platinum 83 73 Emas ( Gold) 66 57 Perak ( Silver) 53 46 Perunggu ( Bronze) 41 35

## 1.2. Rumah Sakit
Rumah  sakit  menurut  keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia No.340/MENKES/PER/III/2010  adalah  institusi  pelayanan  kesehatan  yang  menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat  jalan  dan  gawat  darurat.  Rumah  sakit  dari  keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  dapat  pula  diartikan  sebagai  bangunan  sarana  dan  prasarana  yang  menyediakan pelayanan-pelayanan  medis,  sebagai  tempat  Pendidikan,  pelatihan  dan  penelitian  di  bidang teknologi kesehatan.

## 1.3. Dialysis Center
Dialysis  center  merupakan  bangunan  yang  terdapat  dalam  lingkup  rumah  sakit  yang digunakan  khusus  untuk  pengobatan  gagal  ginjal.  Semua  kegiatan  didalamnya  meliputi pelayanan cuci darah bagi pasien pengidap gagal ginjal dari tim perawatan khusus.

## 1.4. Konservasi Air
Konservasi  air  adalah  salah  satu  konsep  pelestarian  dan  perlindungan  terhadap  air, dengan makna secara luas adalah pengelolaan sesuatu tempat atau bangunan dengan maksud
untuk memelihara keberadaan  serta keberlanjutan  keadaan,  sifat , dan fungsi air  agar tetap terjaga dan tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang baik guna memenuhi kebutuhan makhluk hidup.
Pada  ketetapan  GBCI  didalam  ringkasan  kriteria Rating  tools  Konservasi  air  pada Greenship Existing Building versi 1.1. dikemukakan pada tabel sebagai berikut :
Tabel 2. Rating Tools Water Conservation pada Greenship Existing Building versi 1.1

## Water Conservation
Kode Rating Poin Maks Bon us Sub Tota l Persentas e WAC P Water Management Policy WAC 1 Water Sub-Metering 1 WAC 2 Water Monitoring Control 2 WAC 3 Fresh Water Efficiency 8 WAC 4 Water Quality 1 WAC 5 Recycled Water 5 WAC 6 Potable Water 1 WAC 7 Deep Well Reduction 2 WAC 8 Water Tap Efficiency 2B 20 20 17.09%
Tujuan penelitian ini adalah menganalisi penerapan aspek konservasi air pada bangunan dialysis  ceneter  untuk  meminimalisir  pengingkatan  konsumsi  air  pada  proses  mencapai bangunan hijau juga memberikan perolehan persentase penelitian pada aspek konservasi air sehingga mendapatkan hasil terukur dalam penilaian Green Building Council Indonesia (GBCI).
Dengan  sasaran  dari  studi  penelitian  ini  ialah  pasien,  pengguna  bangunan,  perawat, dokter dan karyawan rumah sakit lainnya. Dengan adanya sasaran penelitian ini memberikan dampak kenyamanan dalam penggunaan dan pemakaian air pada bangunan.
Serta  manfaat  penelitian  ini  di  yakini  kegunaannya  dalam  pengembangan  umum pengetahuan dan pemecahan masalah yang diteliti. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan secara jelas manfaat penelitian yang  berupa teoritis maupun  praktis. (1) Manfaat teoritis : hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau secara khusus berkaitan mengenai pengaruh penggunaan konservasi air pada bangunan dialysis center pada RSUD Negara Jembrana Bali maupun pada bangunan serupa pada rumah sakit lainnya. (2) Manfaat praktis. (a) Bagi  perusahaan : hasil  penelitian  ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan dalam aspek konservasi air menjadi salah satu aspek yang harusnya selalu dilakukan dalam setiap perancangan dan penerapannya dalam mendesain bangunan. (b) Bagi peneliti : diharapkan penelitian ini dapat semakin memperluas wawasan dan referensi  serta  kemampuan  analisa  dalam  penerapan  aspek  konservasi  air  serta  dampak penerapanya terhadap bangunan dan dampak penerapannya pada lingkungan sekitar.

## METODE

## 2.1. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  penulis  ialah  dengan  pendekatan  kuantitatif  serta kualitatif, yang dimana nantinya akan menjelaskan secara mendasar dalam bentuk representasi dan gambaran umum permasalahan serta diberi nilai dan terukur dari kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Negara Jembrana Bali tentang kebutuhan rumah sakit dengan konsep green building  dalam aspek konservasi air, dan serta dilakukannya penelitian secara langsung pada obyek studi.

## 2.2. Metode Pengumpulan Data
Selanjutnya,  pengumpulan  data  berlangsung  sesuai  dengan  kebutuhan  penulisan, kebutuhan  penghuni  ruang,  dan  kriteria  bangunan  hijau  menurut Green  Building  Council Indonesia. Serta mengumpulkan data dengan menggunakan studi literatur yang sesuai dengan pembahasan  penulisan  dan  penelitian  yang  dilakukan  serta  observasi  lingkungan  setelah pengupayaan penerapan air pada bangunan dan juga penilaian dari rating tools dalam konsep green building sesuai dengan tabel penilaian penerapan green building berdasarkan Greenship Existing Building V.1.1.
Selanjutnya, pengumpulan data lapangan juga melalui dokumentasi untuk melengkapi informasi  yang  diperoleh  dilapangan  dari  hasil  observasi  lapangan  sehingga  informasi  yang
diperoleh benar-benar valid,  karena  sifat dokumentasi merupakan  informasi yang stabil dan bersifat pribadi.

## 2.3. Obyek Studi dan Waktu Penelitian
Gedung  Dialysis  Center  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  Negara  Jembrana  Bali merupakan obyek studi pada penulisan dan penelitian ini. Terletak di daerah kawasan komersil di Jalan Wijaya Kusuma No.17, Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, Indonesia. Rumah sakit ini merupakan salah satu rumah sakit daerah dengan fasilitas dialysis center di Kabupaten Jembrana ini. Bangunan dialysis ini memiliki luasan 420m 2 untuk lantai 1 dan 420m 2 untuk lantai 2. Dengan memiliki ruang waste collector disetiap lantainya sehingga memudahkan dalam menerapkan pergerakan pada aspek konservasi air pada bangunan.
Waktu  pelaksanaan  penelitian  didasarkan  pada  pertimbangan  penggunaan  air  pada bangunan  yang  dilaksanakan  bersamaan  pihak  rumah  sakit.  Sehingga  waktu  pengukuran dilakukan pada pukul 11.40 – 13.00 WITA dibulan Januari Tanggal 20 s/d 21 tahun 2023. Penelitian dilakukan selama 2 hari pada waktu-waktu tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Evaluasi Konservasi Air pada Bangunan Dialysis Center
Penelitian ini dilaksanakan di gedung Dialysis Center Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Negara  Jembrana  Bali  yang  terletak  di  wilayah  Kabupaten  Jembrana  tepatnya  berada  di  Jl. Wijaya  Kusuma  Np.17,  Baler  Bale  Agung,  Kecamatan  Negara,  Kabupaten  Jembrana,  Bali Indonesia Kode pos 82218. Bangunan Dialysis Center ini diresmikan pada bulan November 2022, sehingga pada saat penulis melakukan penelitian pada bangunan ini, bangunan baru berjalan pada  kurun  waktu  4  bulan.  Walaupun  bangunan  sudah  dilakukan  peresmian  tetapi  fungsi bangunan  belum  sepenuhnya  dipakai  dengan  terperinci.  Pada  bulan  Januari  pemakaian bangunan  pertempat  tidur  hanya  dipakai  3  tempat  tidur,  dikarenakan  proses dialysis keseluruhan dilakukan pada  bangunan utama rumah sakit, setelah peresmian dialysis  center peralatan  yang  digunakan  dalam  proses  pelayanan  belum  sepenuhnya  dipindahkan  pihak rumah sakit. Berikut kondisi bangunan Dialysis Center pada Gambar 1.

## Gambar 1. Kondisi Bangunan Dialysis Center RSUD Negara
Sumber air pada gedung terdapat 2 sumber air yaitu sumber air pertama berasal dari PDAM dan sumber air kedua berasal dari tangki penampungan air hujan yang telah disaring. Konsep  ini  juga  merujuk  pada  istilah  penghematan  air  pada  bangunan  dengan  cara menampung air hujan untuk digunakan kembali. Pengumpulan air hujan ini juga dimaksimalkan di area atap kemudian dialirkan melalui pipa-pipa air hujan yang telah disediakan dan dialirkan ke tangki air hujan sehingga dapat saring sebelum digunakan kembali.
Pada objek studi penulis menjabarkan luasan tiap lantai pada bangunan dialysis center ialah 420m 2 untuk lantai 1 dan 420m 2 untuk lantai 2. Dengan memiliki ruang waste collector disetiap  lantainya  sehingga  memudahkan  dalam  menerapkan  pergerakan  pada  aspek konservasi  air  pada  bangunan.  Berikut  penulis  lampirkan  tabel  berisi  jumlah  kapasitas penggunaan pada tiap ruang dan lantai di bangunan dialysis center :
Tabel 3. Jumlah kapasitas Dialysis Center lantai 1

## Lantai 1
Ruangan Orang Fasilitas Air Lobby 6 Ruang Tindakan 5 1 Wastafel Gudang HD Set 2 Ruang Pasien 20 4 Wastafel Ruang HD 2 WC 1 1 1 Toilet WC 2 1 1 Toilet WC 3 1 1 Toilet Infeksius 2 1 Wastafel Ruang Ganti Wanita 1 Ruang Ganti Pria 1
Ruang Reuse Reguler 1 1 Wastafel Ruang Reuse HVC 1 1 Wastafel Waste Collector 1 1 Wastafel R.Covid-19 2 1 Wastafel Total Kapasitas 47 10 Wastafel + 3 Toilet
Gambar 2. (Kiri) Ruang Reuse Reguler; (Kanan) Ruang Reuse HVC
Tabel 4. Jumlah kapasitas Dialysis Center lantai 2

## Lantai 2
Ruangan Orang Fasilitas Air Ruang Dokter 3 Ruang Konsul Dokter 3 1 Wastafel Ruang Tunggu 6 Ruang Tunggu Private 6 Toilet  Ruang  Tunggu Private 1 1 Toilet Ruang Pasien 27 3 Wastafel Ruang Reguler Reuse 1 1 Wastafel Waste Collector 1 1 Wastafel Ruang Toren Air 1 WC 1 1 1 Toilet WC 2 1 1 Toilet Pantry 4 Ruang Admin 2 Ruang Karu 2 Total Kapasitas 59 6 Wastafel + 3 Toilet
Menurut  Permenkes  1204  Tahun  2004  Tentang  Persyaratan  Kesehatan  Rumah  Sakit mengenai Jumlah Toilet dan Kamar mandi pada tiap rumah sakit  bersamaan dengan jumlah tempat tidur pada rumah sakit tersebut :
Tabel 5. Ketetapan Permenkes jumlah Toilet dan Kamar mandi
Jumlah Tempat Tidur Jumlah Toilet Jumlah Kamar Mandi s/d 20 2 2 s/d 30 3 3 s/d 40 4 4
Setiap  penambahan  10  tempat  tidur  maka  harus  ditambah  toilet  dan  kamar  mandi, fasilitas sanitasi tersedia air bersih 500 Liter/Tempat Tidur/Hari, maka pada bangunan dialysis center di RSUD Negara Jembrana Bali, ialah:
Tabel 6. Jumlah Tempat Tidur, Toilet dan Kamar Mandi
Jumlah Tempat Tidur Jumlah Toilet dan Kamar Mandi Lantai 1 24 3 Lantai 2 27 3
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑖𝑟 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑎𝑡 𝑇𝑖𝑑𝑢𝑟  × 500 𝑙𝑡
(1)
Maka,  dengan  ini  jumlah  kapasitas  air  pada  bangunan dialysis  center  sebesar  25.500 Liter/Tempat tidur/hari.  Selanjutnya,  penulis menyampaikan  penjelasan kriteria konservasi air pada bangunan dialysis center di RSUD Negara Jembrana Bali sebagai berikut :

## 3.2. Water Management Policy (WAC P)
Water management policy (WAC P) sendiri memiliki kebijakan yang dimana adanya surat pernyataan yang memuat komitmen dari manajemen puncak yang mencakup adanya prosedur (SOP) yang mencakup tentang : monitoring, target penghematan dan action plan berjangka waktu  tertentu  oleh  tim  konservasi  air.  Serta,  adapun  kampanye  dalam  rangka  mendorong konservasi air dengan minimal pemasangan kampanye tertulis secara permanen disetiap lantai, antara lain berupa: stiker, poster, email (GBCI, Juni 2016).
Berdasarkan  hasil  daripada  gedung Dialysis  Center  hasil  observasi  dan  wawancara kepada kepala ruang karu di gedung Dialysis Center tidak memiliki bagan prosedur (SOP), tetapi telah  ada  upaya  dalam  penghematan  air  dengan  adanya  sumur  resapan  air  hujan  untuk mengontrol penggunaan air pada sumber PDAM. Pada gedung Dialysis Center Rumah Sakit Umum  Daerah  Negara  Jembrana  Bali,  juga  tidak  terdapat  kampanye  dalam  mendukung penghematan  air  pada  tiap  lantainya,  maka  dari  itu  gedung Dialysis  Center  RSUD  Negara Jembrana  Bali  hanya  memenuhi  tolak  satu  tolak  ukur  dari  dua  tolak  ukur  yang  diajukan, sebagaimana yang dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. (Kiri) Raw Water Tank; (Kanan) Sumur Resapan Air Hujan

## 3.3. Water Sub-Metering (WAC 1)
Water Sub-Metering (WAC 1) memiliki tolak ukur dengan adanya sub-meter konsumsi air pada sistem area public, area komersil dan utilitas bangunan (GBCI, Juni 2016). Pada existing digedung Dialysis  Center  sendiri  tidak  memiliki  sub-meter  sendiri,  melainkan  menjadi  satu dengan seluruh bangunan rumah sakit.
Maka dari itu, pada kriteria ini gedung Dialysis Center Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Negara Jembrana Bali belum mendapatkan poin penilaian sesuai dengan ketentuan pihak Green Building Council Indoncsia (GBCI).

## 3.4. Water Monitoring Control (WAC 2)
Water Monitoring Control (WAC 2) memiliki tolak ukur dengan adanya standar prosedur operasi dan pelaksanaannya mengenai pemeliharaan dan pemeriksaan sistem plambing secara berkala untuk mencegah terjadinya kebocoran dan pemborosan air dengan menunjukan neraca air dalam 6 bulan terakhir untuk sertifikasi perdana (GBCI, Juni 2016).
Berdasarkan hasil observasi dan penelitian pada lapangan, gedung Dialysis Center tidak memiliki tolak ukur yang telah ditetapkan oleh pihak GBCI, tetapi bangunan tersebut dilakukan pengecekan setiap 6 bulan menurutp pihak rumah sakit dan jika ditemukan kebocoran sehingga
menyebabkan pemborosan air dapat segera diperbaiki. Maka dari itu, pada kriteria ini gedung Dialysis Center Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Negara Jembrana Bali belum mendapatkan poin penilaian.

## 3.5. Fresh Water Efficiency (WAC 3)
Fresh Water Efficiency (WAC 3) memiliki dua tolak ukur yaitu gedung dengan konsumsi air 20% diatas SNI, setiap penurunan 10% mendapat 1 poin sampai mencapai standar acuan SNI 03-7065-2005 (tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Plambing), serta jika memenuhi tolak ukur tersebut maka selanjutnya setiap usaha penurunan konsumsi air  sebesar 3% dari acuan SNI mendapat 1 poin dari 6 poin nilai maksimum (GBCI, Juni 2016).
Maka  dari hasil observasi lapangan, tidak dapatnya diperhitungkan  dikarenakan tidak ketersediaannya  data  pada  bangunan  tersebut,  dari  poin  WAC  1  juga  telah  dijelaskan dikarenakan bangunan memiliki meteran air yang menjadi satu dengan bangunan rumah sakit lainnya sehingga penilaian air bersih pada bangunan ini tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, pada kriteria ini gedung Dialysis Center Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Negara Jembrana Bali belum mendapatkan poin penilaian yang sesuai dengan ketentuan pihak GBCI.

## 3.6. Water Quality (WAC 4)
Water Quality (WAC 4) memiliki tolak ukur yang dimana menunjukkan bukti laboratorium 6 bulan terakhir dari air sumber primer yang sesuai dengan kriteria air bersih minimal satu kali dalam 6 bulan (GBCI, Juni 2016).
Ada pula hasil dari observasi lapangan yang dilakukan pada bangunan Dialysis Center tidak memiliki dan belum mengajukan pemeriksaan sumber air primer di laboratorium secara berkala untuk memenuhi kualitas air bersih pada bangunan. Sehingga pada kriteria ini gedung Dialysis Center tidak memenuhi persyaratan konservasi air maka poin kualitas air tidak diperoleh.

## 3.7. Recycled Water (WAC 5)
Recycled Water (WAC 5) memiliki tolak ukur menggunakan 100% kebutuhan irigasi tidak bersumber dari sumber air primer (PDAM dan air tanah), menggunakan air daur ulang dengan kapasitas  yang  cukup  untuk  kebutuhan  yang  sesuai  dengan  standar  WHO  untuk medium contact, dan mempunyai sumber sistem air daur ulang yang keluarannya setara dengan standar air bersih (GBCI, Juni 2016).
Selanjutnya, dari hasil observasi yang dilakukan terdapatnya tangki air yang berasal dari sumber  air  hujan  yang  sudah  di  filterisasi  lalu  air  yang  sudah  difilterisasi  kembali  disalurkan kepada kebutuhan bangunan pada kebutuhan urinary, kebutuhan landscape bangunan, dan
juga  kebutuhan  perawatan  bangunan  yang  dimana  disetiap  lantainya  memiliki  ruang waste collector  guna  untuk  perawatan  bangunan  dari  dalam  sedangkan  bagian  luar  bangunan menggunakan  keran-keran  yang  gunanya  untuk  perawatan  bangunan  dari  luar  seperti kegunaan penyiraman tanaman dan kebutuhan lainnya. Maka dari itu, poin dari air daur ulang berpotensi  memperoleh  dengan  poin  maksimal.  Sebagaimana  bisa  dilihat  pada  Gambar  2, Gambar 4 dan Gambar 5.
Gambar 4. Skema Air Hujan Bangunan Dialysis Center RSUD Negara Jembrana Bali
Gambar 5. Fasilitas Ruang Waste Collector

## 3.8. Potable Water (WAC 6)
Potable  Water  (WAC  6)  memiliki  tolak  ukur  dimana  bangunan  menggunakan  sistem filtrasi yang menghasilkan air minum yang sesuai dengan Permenkes No.492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum (GBCI, Juni 2016).
Selanjutnya, dari hasil observasi yang dilakukan di gedung Dialysis Center RSUD Negara Jembrana Bali tidak terdapatnya sistem air minum filtrasi di pantry karena sudah disediakannya dispenser untuk air minum pada pantry, ruang dokter, serta ruang pasien. Maka, gedung Dialysis Center  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Negara  Jembrana  Bali  yang  tidak  memenuhi  tolak  ukur tersebut sehingga tidak mendapatkan poin pada kriteria Potable Water.

## 3.9. Deep Well Reduction (WAC 7)
Deep  Well  Reduction  (WAC  7)  sendiri  memiliki  tolak  ukur  berupa  konsumsi  air  yang menggunakan deep well maksimum 10-20% dari konsumsi air secara keseluruhan (GBCI, Juni 2016). Dalam observasi yang dilakukan pada bangunan ini sumber air bersih yang digunakan tidak menggunakan sumur bor dan hanya menggunakan PDAM karena pada bangunan ini tidak terdapat sumur bor.
Oleh karena itu, gedung ini berpotensi mendapatkan poin maksimal dikarenakan tidak menggunakan sumur bor pada penggunaan air terpakai pada bangunannya.

## 3.10. Water Tap Efficiency (WAC 8)
Water Tap Efficiency (WAC 8) tolak ukur pada efisiensi air keran memiliki 50-80% dari total unit  keran air  pada area  public  menggunakan fitur auto  stop (GBCI, Juni 2016). Dalam observasi  pada  bangunan  ini  dan  juga  berdasarkan  pengamatan  yang  dilaksanakan  pada Gedung Dialysis Center Rumah Sakit Umum Daerah Negara Jembrana Bali bahwa keran yang digunakan dalam setiap lantai belum menggunakan fitur auto stop.
Sehingga, pada kriteria ini, bangunan tidak memenuhi tolak ukur dan tidak memperoleh poin yang telah ditetapkan oleh pihak GBCI, namun bisa dikembangkan dengan mengganti fitur keran pada tiap wastafelnya menggunakan keran dengan fitur auto-stop, seperti pada Gambar 6.
Gambar 6. (Kiri) Keran Wastafel Pada Ruang Dokter; (Kanan) Keran Wastafel Ruang Pasien
3.11. Hasil Observasi Aspek Konservasi Air
Setelah  dilakukannya  observasi  secara  langsung  di  lapangan  pada  bangunan dialysis center RSUD Negara Jembrana Bali, diperoleh juga penerapan konsep green building sebagai berikut:
Tabel 7. Poin pencapaian sementara Kriteria Persyaratan Konservasi Air pada Bangunan Dialysis Center RSUD Negara Jembrana Bali
Kriteria Memenuhi Persyaratan Poin Tercapai Sementara GBCI Rating Poin Rating Sementara Ya Tidak WAC P ✓ - P 5,98% WAC 1 ✓
- 1 WAC 2 ✓ - 2 WAC 3 ✓ - 8 WAC 4 ✓ - 1 WAC 5 ✓ 5 5 WAC 6 ✓ - 1 WAC 7 ✓ 2 2 WAC 8 ✓ - 2B Total 7 20 + 2B
Dengan pencapaian poin diatas maka dapat disimpulkan kebutuhan persentase dalam aspek konservasi air pada bangunan dialysis center rumah sakit ini berkisar:
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑎  = 7 20 × 17.09%
(2)
Dengan  poin  ini  dapat  disimpulkan  bahwasanya  kebutuhan  persentase  dalam  aspek konservasi air dibutuhkan sekitar 11,11% setelah berhasil memberikan poin sebesar 5,98%, dan dapat disimpulkan kembali kebutuhan konservasi air pada bangunan memerlukan peningkatan yang  signifikan  pada  tiap  kriteria-kriteria  yang  nantinya  menjadi  acuan  dalam  tiap  proses peningkatannya.
Dengan ini pula Gedung Dialysis Center Rumah Sakit Umum Daerah Negara Jembrana Bali belum memenuhi kriteria sepenuhnya, maka perlu dilakukan pengupayaan berkelanjutan untuk mencapai dan memenuhi konsep green building dari aspek konservasi air upaya dalam sertifikasi green  building,  pengupayaan  tersebut  meliputi  sebagai  berikut:  (a)  Water Management Policy dengan mengeluarkan surat pernyataan yang memuat komitmen, dengan fungsi  dan target yang  sesuai prosedur SOP yang telah  ditetapkan. (b) Water Sub-Metering dengan  memasang  sub-meter  konsumsi  air  pada  area  publik,  area  komersil  dan  utilitas bangunan, sehingga dapat memantau penggunaan air pada area tersebut. (c) Water Monitoring Control  melakukan  dan  menyertakan  prosedur  dan  kelengkapan  pelaksanaannya  mengenai
pemeliharaan  dalam  sistem plumbing  secara  berkala,  sehingga  dapat  mengurangi  kejadian kebocoran  dan  pemborosan  air.  (d) Fresh  Water  Efficiency  dengan  melakukan  perhitungan konsumsi air sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjadi acuan pada  bangunan  pada  perhitungan  selanjutnya  dalam  proses  penurunan  konsumsi  air  pada bangunan. (e) Water Quality dengan melakukan pengujian laboratorium pada air di bangunan, sehingga dapat mengetahui kualitas air pada bangunan. (f) Potable Water melakukan sistem filtrasi yang menghasilkan air minum yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. (g) Water  Tap  Efficiency  melakukan  perubahan  pada  setiap  keran  menjadi  keran  yang menggunakan fitur auto-stop,  sehingga dapat menambah poin pencapaian  pada bangunan dalam aspek konservasi air.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian Konservasi Air pada Gedung Dialysis Center Rumah Sakit Umum  Daerah  Negara  Jembrana  Bali  sebagai  upaya  menuju  Bangunan  Hijau,  penelitian  ini dapat disimpulkan dimana bangunan Dialysis Center belum sepenuhnya menerapkan kriteria- kriteria konservasi air pada bangunannya dan hanya menerapkan dua kriteria dari kriteria yang ditetapkan pihak Green Building Council Indonesia sehingga poin yang diperoleh saat ini hanya sebesar 7 poin dari 20 poin yang telah ditetapkan pada aspek konservasi air.
Namun  untuk  meningkatkan  penilaian  pada  aspek  konservasi  air  pada  bangunan  ini maka diperlukan pergerakan atau upaya dalam pencapaiannya yaitu berupa upaya-upaya yang telah  disampaikan  oleh  penulis  pada  hasil  dan  pembahasan,  yang  dimana  hal  ini  dapat memberikan potensi besar pada bangunan dan juga memberikan akses yang luas pada pihak rumah sakit dalam pencapaian konservasi lainnya pada bangunan dialysis center ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrhiani, S.A., Pharmawati, K., Nurprabowo, A. (2020). Potensi Penerapan Konservasi Air Pada Gedung Dekanat Universitas X. Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan 12(2), 100-109.
Antariksa. (2015). Pelestarian Arsitektur dan Kota yang Terpadu. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
Charted Institute of Building Services Engineers (CIBSE). (2016). “ What’s so Special about Building Services Engineering? ” 16 June 2016. [Online]. Available: http://www.cibse.org/Building- Services/What-is-Building-Services. Diakses 16 Desember 2022.
Darmawan, A.T., Yasa, I.M.T., Mudhina, M. (2021). Analisa Penerapan Aspek Konservasi Air ( Water Conservation) Berdasarkan Sistem Penilaian Green Building Council Indonesia. Prosiding
Seminar  Nasional  Ketekniksipilan  Bidang  Vokasional  IX  yang  Diselenggarakan  Oleh Poliketnik Negeri Bali, 31 Desember 2021. Bali: Politeknik Negeri Bali.
Fadhillah, E.S., Prabowo, A.H., Wijayanto, P., Kridarso, E.R. (2022). Penerapan Konsep Arsitektur Pada Rumah Sakir Universitas Indonesia di Depok. Metrik Serial Teknologi dan Sains, 3(2), 80-91.
Frick,  H.,  Mulyani,  T.H.  (2006).  Seri  Eko-Arsitektur  2  :  Arsitektur  Ekologis,  Konsep  Arsitektur Ekologis pada Iklim Tropis, Penghijauan Kota dan Kota Ekologis, serta Energi Terbarukan. Semarang: Soegijapranata University Press.
Green Building Council Indonesia (GBCI). 2016. Greenship Existing Building Version 1.1. diakses dari https://www.gbcindonesia.org/
Green Building Council Indonesia (GBCI). 2013. Greenship untuk Bangunan Baru Versi 1.2. diakses dari https://www.gbcindonesia.org/
Idhar, C. (2019). Analisa Potensi Peningkatan Sertifikasi Green Building Terhadap Konservasi Air Gedung  Waskita. Prosiding  Seminar  Intelektual  Muda  #2  yang  Diselenggarakan  Oleh Universitas Trisakti, 5 September 2019. Jakarta: Universitas Trisakti. 99-102.
Kusumawanto, A., Astuti, Z.B., (2017). Arsitektur Hijau dalam Inovasi Kota. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Maulina, F., Indriyati, C., Kurniadin, M.H. (2022). Indikator Konservasi Air Pada Sistem Penilaian Green Building. Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa dan Teknologi (Radial), 10(2), 393-403. Pamungkas. (2017). Implementasi Green Building Konservasi Air Rumah Sakit Uns Berdasarkan Sistem  Sertifikasi  Edge  (Excellence  In  Design  For  Greater  Efficiencies).  Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi (PTM-PTB-PTIK) FKIP-UNS. 512-522.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  (PERMENKESRI)  Nomor  492  Tahun  2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.. Jakarta: Menteri Kesehatan.
Pramata,  B.D.,  Pradianto,  T.H.,  Utami,  S.  (2016).  Konsep Green  Building  pada  Rumah  Sakit Pendidikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jurnal Mahasiswa Jurusan Arsitektur, 31 Oktober 2016. Malang: Universitas Brawijaya.
Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-7065-2005. (2005). Tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing. Badan Standarisasi Nasional. BSN.
Utami, S.S., Faridah., Perdamaian, L.G., Budiarto, R., Salis, F.R. (2021). Menuju Bangunan Zero Energi di Indonesia.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Utari, V. (2021). Penerapan Konservasi Air Pada Gedung C Universitas Trisakti Sebagai Upaya Menuju Green Building. Prosiding Seminar Intelektual Muda #6 yang Diselenggarakan Oleh Universitas Trisakti, 26 Agustus 2021. Jakarta: Universitas Trisakti. 440-445