## Analisis Penyebab Low Level Raw Water Menggunakan 5 – Why
Analysis dan Fishbone di WTP PT. PLN UPK Nagan Raya
Irhamni 1 , T.M. Azis Pandria 2*
1,2 Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, Indonesia * Koresponden email : azispandria@utu.ac.id Diterima: 17 Juni 2022 Disetujui: 27 Juni 2022

## Abstract
Raw Water or also known as raw water is water used to produce demin water in the Water Treatment Plant unit. The more demand for demin water, the more raw water that must be produced. The demand for demin water from the boiler unit which sometimes exceeds the normal limit causes the availability of water in the WTP unit of PT. PLN UPK Nagan Raya is at a low level. The average water level in the Raw Water Tank in April 2022 decreased until the water level was below 3 meters. Low water level will result in limited water usage. The purpose of this study is to analyze the main causes of low level raw water cases, analyze the effects and provide recommendations for improvements to these problems. This research was conducted in January-May 2022. The methods used in this research are 5-Why Analysis and Fishbone Diagram. The results of the analysis show that the root cause of the problem is a leak in the boiler unit which results in abnormal water usage, this is due to the large number of valves that are not fully closed.
Keywords: raw water, low level water, water treatment plant, boiler, 5-why analysis, fishbone diagram

## Abstrak
Raw Water atau disebut juga dengan air baku merupakan air yang digunakan untuk memproduksi air demin pada unit Water Treatment Plant . Semakin banyaknya kebutuhan air demin maka semakin banyak pula air raw yang harus diproduksi. Permintaan air demin dari unit boiler yang terkadang melebihi batas normal menyebabkan kesediaan air pada unit WTP PT. PLN UPK Nagan Raya berada dilevel yang rendah. Rata- rata level air pada Raw Water Tank pada bulan April 2022 mengalami penurunan hingga level air berda dibawah 3 meter. Level air yang rendah akan membuat pemakaian air yang terbatas. Tujuan penelitian ini yaitu  untuk  Mengetahui  faktor  penyebab,  efek  yang  ditimbulkan,  serta  memeberikan  rekomendasi perbaikan terhadap kasus low level raw water di unit Water Treatment Plant PT.PLN UPK Nagan Raya. Penelitian ini dilakukan pada Januari - Mei 2022. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 5-Why Analysis dan Fishbone Diagram . Hasil analisis menunjukkan bahwa akar penyebab permasalahan tersebut yaitu kebocoran unit boiler yang mengakibatkan pemakaian air tidak normal disebabkan banyaknya valve yang tidak full close .
Kata Kunci: raw water, low level water , water treatment plant, boiler, analisis 5-why, diagram fishbone
1. Pendahuluan
Raw Water atau disebut juga dengan air baku merupakan air yang digunakan untuk memproduksi air demin  pada  unit Water  Treatment  Plant . Raw  water di  PLTU  Nagan  Raya  dihasilkan  menggunakan teknologi reverse  osmosis yang  terjadi  pada Brackish  Water  Reverse  Osmosis (BWRO)  yang  terletak  di Desalination plant . Desalination plant merupakan suatu tempat instalasi air laut menjadi air tawar [1]. Raw water ini sendiri merupakan air hasil pengolahan dari Desalination Plant yang ditampung di Raw Water Tank [2].
PT. PLN (Persero) UPK (Unit Pelaksana Pembangkitan) Nagan Raya atau juga disebut dengan PLTU Nagan  Raya  merupakan  perusahaan  yang  bergerak  dibidang  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap  (PLTU). Perusahaan  ini  terletak  di  Jalan  Meulaboh-Tapak  Tuan,  Desa  Suak  Puntong,  Kecamatan  Kuala  Pesisir, Kabupaten  Nagan  Raya.  PT.  PLN  (Persero)  UPK  (Unit  Pelaksana  Pembangkitan)  Nagan  Raya)  sudah beroperasi  secara  komersil  sejak  tahun  2013. Stasiun  Water  Treatment  Plant (WTP)  adalah  salah  satu stasiun  Instalasi  di  PT.PLN  UPK Nagan  Raya  yang  mengolah  air  baku  menjadi  air  demin  atau  air  yang memenuhi persyaratan sesuai spesifikasi standar air umpan boiler . Water Treatment atau pengolahan air adalah proses  pengolahan  air  yang  meningkatkan kualitas air agar lebih bisa digunakan untuk penggunaan akhir  tertentu  [3].  Fungsi  utama  WTP  adalah  untuk memproduksi  air  umpan boiler .  PLTU  Nagan Raya menggunakan air laut sebagai sumber airnya.
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Semakin  banyaknya  kebutuhan  air  demin  maka  semakin  banyak  pula raw  water yang  harus diproduksi. Level air pada Raw Water Tank sangat perlu diperhatikan agar level air tidak terlalu rendah atau  tinggi  dan  tetap  berada  dibatas  standar  yang  telah  ditentukan.  Selain  itu raw water juga  digunakan sebagai air untuk melakukan Chemical Cleaning pada SWRO di WTP, supply air untuk bagian pemadam kebakaran, serta untuk persediaan air dibeberapa fasilitas PLTU lainnya. Pada umumnya tinggi rendahnya level  air  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  diantaranya  faktor  peralatan/fasilitas,  faktor  manusia, metode pengolahan yang digunakan dan faktor-faktor lainnya.
Permintaan air demin dari unit boiler yang terkadang melebihi batas normal menyebabkan kesediaan air  pada  unit  WTP  PT. PLN  UPK  Nagan  Raya  berada  dilevel  yang  rendah. Level  air  yang  rendah  akan membuat pemakaian air yang terbatas. Perhatikan grafik berikut :
Gambar 1. Grafik rata-rata tinggi level air di Raw Water Tank periode Januari-April 2022 Sumber : Pengolahan logsheet WTP PT. PLN UPK Nagan Raya (2022)
Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat rata-rata level air pada Raw Water Tank per hari dalam bulan Januari, Februari, Maret, dan April 2022. Pada bulan Januari-Maret rata-rata level air masih berada dalam standar ketinggian level air yaitu Minimal 3 meter dan maksimal 9 meter, namun mulai pertengahan bulan April rata-rata ketinggian level air mulai menurun hingga melewati batas kendali bawah yaitu dibawah 3 meter.  Level  air  yang  terlalu  rendah  ini  dapat  menyebabkan  pemakaian  air  yang  terbatas  dan  jika  terus dibiarkan maka akan berakibat fatal. Untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap penyebab permasalahan tersebut.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut  penulis  termotivasi  untuk  melakukan  analisis  penyebab terjadinya low level raw water di water treatment plant menggunakan 5-Why Analysis dan  menguraikan penyebab permasalahan menggunakan Fishbone Diagram . Penelitian terdahulu yang menggunakan metode 5-Why Analysis dan Fishbone Diagram adalah  [4], dari hasil analisa yang dilakukan didapatkan faktor penyebab keterlambatan finishing tower adalah faktor Sumber  Daya  Manusia,  faktor  material, mother  nature ,  dan  faktor  metode  dan  untuk  instalasi  MEP disebabkan oleh faktor Sumber Daya Manusia dan material.
Penelitian lainnya menggunakan metode 5-Why Analysis dan Fishbone Diagram yang dilakukan [5], berdasarkan  analisis  kecelakaan  kerja  menggunakan  metode 5-Why  Analysis  &  Fishbone Diagram penyebab  terjadinya unsafe  action adalah  faktor  manusia  yang  kurang  konsentrasi  saat  melakukan pekerjaan  dan  tidak mengenakan  APD  saat  bekerja  dan  penyebab unsafe  condition yaitu karena  kondisi ruang gerak pekerja yang terbatas.
Raw Water
Air baku atau raw water merupakan awal dari suatu proses dalam penyediaan dan pengolahan air bersih. Pada PLTU raw water merupakan air baku yang digunakan untuk memproduksi air demineralisasi [6]. Air Raw merupakan air yang dihasilkan dari proses desalinasi pada stasiun Desalinationt Plant yang kemudian akan ditampung sementara di Raw Water Tank [7].

## Water Treatment Plant
Water Treatment Plant (WTP) merupakan tempat pengolahan air baku menjadi air demineralisasi atau air yang bebas dari kandungan mineral sehingga air tersebut bisa digunakan untuk memproduksi uap di unit boiler . Water Treatment Plant (WTP) adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas  air  baku  yang  tercemar  agar  mendapatkan  pengolahan  kualitas  udara  yang  diinginkan  sesuai dengan baku mutu yang diinginkan [8].
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 L ev el ( m ) Hari BKA Januari Februari Maret
April BKB

## 5-Why Analysis
5-Why Analysis ialah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis dan menentukan penyebab- penyebab  kegagalan  yang  terjadi  dalam  proses  produksi  [9]. 5-why  Analysis merupakan  sebuah  metode yang digunakan  untuk  menganalisis  akar  permasalahan  dari  suatu  permasalahan.  Metode ini  merupakan salah satu bagian dari metode RCA ( Root Cause Analysis ) [10]. Penggunaan sistem 5 Why bertujuan untuk mempermudah mencari akar penyebab secara mendalam yang dilakukan dengan  mengulangi pertanyaan yang diawali dengan kata mengapa sebanyak 5 kali. Berikut merupakan tahapan-tahapan dalam metode 5-Why Analysis [11] : 1. Tentukan Permasalahan dan lingkup permasalahannya
2. Kumpulkan  tim  untuk brainstorming agar  kita  bisa  memiliki  berbagai  pengetahuan,  pendapat  atau pandangan, dan pengalaman yang berbeda terhadap masalah tersebut
3. Melakukan observasi untuk melihat kondisi lapangan berdasarkan data aktualnya
4. Mulai  melakukan  pertanyaan  menggunakan  “ Why” secara  berulang-ulang  sampai  menemukan  akar penyebab permasalahan tersebut.
5. Apabila telah mengetahui akar masalahnya, identifikasi dan terapkan solusi.
6. Monitor kinerjanya untuk memastikan bahwa masalah tersebut tidak terulang lagi

## Fishbone Diagram
Diagram Fishbone merupakan suatu tools yang dipakai buat mengidentifikasi, mengeksplorasi, & secara  grafik  mendeskripsikan  secara  lebih  jelasnya  seluruh  penyebab  yang  berhubungan  dengan  suatu konflik. Konsep dasar  diagram tulang ikan adalah konflik dasar  yang ditempatkan di sisi kanan gambar atau sesuai dengan struktur tulang ikannya [12]. Fishbone Diagram merupakan teknik pemecahan masalah yang membantu untuk berpikir melalui banyak kemungkinan sebab-sebab dari suatu masalah yang ingin diselesaikan. Fishbone bisa digunakan saat kita ingin melakukan identifikasi terhadap  penyebab masalah yang memungkinkan dan terutama ketika sebuah team cenderung jatuh berpikir pada rutinitas [13].
Penjabaran dan hasil identifikasi dari metode ini berbentuk menyerupai  kerangka tulang ikan yang meliputi  bagian  kepala,  sirip,  dan   duri.  Bagian  kepala  digunakan  untuk  meletakkan  permasalahan  yang akan  diidentifikasi,  sedangkan  bagian  sirip  dan  duri  digunakan  untuk  meletakkan  penyebab  dari permasalahannya.  Berikut  merupakan  langkah-langkah  yang  dilakukan  dalam  penyusunan Fishbone Diagram , yaitu [14] :
1. Membuat kerangka Fishbone Diagram
2. Menentukan masalah yang ingin diidentifikasi
3. Menentukan penyebab-penyebab masalah
4. Menemukan    penyebab  pada  masing-masing  kategori/    kelompok    penyebab  dengan  teknik  diskusi ( brainstorming )
5. Setelah masalah dan penyebab-penyebabnya diketahui, Fishbone Diagram dapat digambarkan

## 2. Metode Penelitian

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada  Bulan Januari-Mei 2022 di PT.PLN (Persero) UPK (Unit Pelaksana Pembangkitan) Nagan Raya 2x110 MW, tepatnya di unit Water Treatment Plant .

## Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data
Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah data hasil observasi langsung di lapangan dan data wawancara terhadap operator di WTP PT.PLN UPK Nagan Raya. Data sekunder yang digunakan berupa data logsheet WTP rata-rata level raw water di Raw Water Tank di WTP PT.PLN UPK Nagan Raya periode Januari – April 2021.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Observasi adalah teknik perolehan data yang dilakukan dengan observasi yang melibatkan perekaman keadaan atau perilaku objek sasaran  [15].  Wawancara  adalah  teknik  pengumpulan  data  melalui  proses  tanya  jawab  lisan  yang berlansung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara [16].
Metode pengolahan data yang dilakukan adalah menggunakan metode 5-Why Anaysis dan Fishbone Diagram . Melakukan 5-Why Anaysis dengan memberikan pertanyaan “ why ” secara berulang-ulang hingga mendapatkan  akar  penyebab  permasalahan  dan  mendeskripsikan  penyebab-penyebab  permasalahan menggunakan Fishbone Diagram.
Mulai Studi Lapangan Perumusan Masalah Tujuan Data Primer : 1.  Observasi 2. Wawancara Data Skunder : 1. Data Logsheet WTP Pengumpulan Data Pengolaha Data : 1. 5-Why Analysis 2. Fishbone Diagram Hasil dan Pembahasan Kesimpulan dan Saran Selesai
Gambar 2. Flowchart penelitian

## 3. Hasil dan Pembahasan Analisa Kasus Low Level Raw Water
Raw  water merupakan  air  hasil  pengolahan  dari Desalination  Plant yang  merupakan  salah  satu  stasiun pengolahan  di Water  Treatment  Plant (WTP).  Raw  water    digunakan  untuk  memproduksi  air  demin  di  stasiun Demineralized Plant . Banyaknya permintaan air dari unit boiler mengakibatkan pemakaian air demin yang tidak normal. Pemakaian air demin yang tidak normal mengakibatkan banyaknya pemakaian air dari Raw Water Tank . Oleh karena pemakaian yang tidak normal tersebut mengakibatkan air di Raw Water Tank berada pada level yang rendah dan tentunya akan mengakibatkan pemakaian air raw yang terbatas.

## Analisa 5-Why Analysis
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada Jumat 11 Mei 2022 di dapatkan fakta – fakta yang dapat di implementasikan kedalam metode 5-why analysis , adapun analisa metode ini adalah pada tabel berikut ini.
Tabel 1 . Analisis penyebab terjadinya low level raw water menggunakan 5-Why Analysis Kasus Low Level Raw Water di unit Water Treatment Plant Sebab Mengapa ? Pemakaian air di demineralized plant yang tinggi Mengapa ? Permintaan air dari unit boiler yang tinggi
Mengapa ? karena terjadinya kebocoran di unit yang mengakibatkan pemakaian tidak normal Mengapa ? Karena ada beberapa valve yang tidak full close Mengapa ? Kerusakan komponen valve , faktor umur/ lifetime Penyebab Kerusakan komponen valve , faktor umur/ lifetime yang mengakibatkan valve tidak full close Sumber : Pengolahan data 5-Why Analysis (2022)
Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya low level raw water adalah karena tingginya pemakaian air di demineralized plant . Mengapa tingginya pemakaian air di demineralized plant , karena permintaan di unit boiler tinggi. Mengapa permintaan di unit boiler tinggi, karena terjadi kebocoran yang mengakibatkan pemakaian air tidak normal. Mengapa  terjadinya kebocoran di unit, karena ada beberapa valve yang tidak full close . Mengapa valve tidak full close , karena kurangya perhatian terhadap komponen-komponen valve yang lifetime . Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya low level air di WTP adalah karena ada beberapa valve yang tidak full close di bagian unit boiler yang disebabkan oleh kerusakan komponen valve , faktor umur/ lifetime yang mengakibatkan valve tidak menutup secara maksimal sehingga permintaan air dari unit boiler ke WTP melebihi batas normal.

## Analisa Fishbone Diagram
Berdasarkan hasil analisis menggunakan 5 why analysis telah didapatkan akar penyebab dari kasus low level raw water , selanjutnya akan digambarkan dalam Fishbone Diagram . Gambar 3 merupakan hasil analisis Fishbone Diagram.
Low Level Raw Water Manusia Metode Peralatan/mesin Kurang perhatian terhadap komponen valve Faktor umur/lifetime Valve tidak full close Bocor Pengecekan komponen valve kurang detail
Gambar 3. Analisis Fishbone Diagram Sumber : Pengolahan data menggunakan Fishbone Diagram (2022)
Berdasarkan Gambar 3 hasil analisis Fishbone Diagram mengenai kasus Low Level Raw Water di unit Water Treatment Plant adalah sebagai berikut : 1. Pertama adalah faktor metode, dimana pengecekan komponen-komponen valve yang dilakukan kurang detail sehingga dapat menyebabkan besarnya resiko kerusakan komponen valve tentu saja hal ini akan berpengaruh terhadap pemakaian air.
2. Faktor kedua adalah manusia, kesalahan yang sangat sering dilakukan oleh para pekerja adalah karena pekerja kurang perhatian terhadap komponen yang dapat menyebabkan risiko terjadi kerusakan dalam hal ini komponen valve yaitu valve tidak full close dan mengakibatkan tingginya pemakaian air. 3. Faktor ketiga adalah peralatan/mesin dimana yang pertama adalah bocornya jalur masuknya air ke unit boiler akibatnya air yang masuk banyak terbuang sia-sia, kedua adalah komponen valve yang rusak, dan ketiga valve tidak full close.

## Analisa Efek yang ditimbulkan Oleh Low Level Raw Water
Kasus low level raw water ini dapat menimbulkan efek yang sangat merugikan  terhadap unit WTP PT. PLN UPK Nagan Raya Untuk lebih jelasnya perhatikan Tabel 2.
Tabel 2 . Analisa efek yang ditimbulkan oleh low level raw water Kasus Efek yang ditimbulkan
Low Level Raw Water
Minimnya supply air ke Demineralized Plant Tidak bisa supply air ke Domestic System Tidak  bisa digunakan untuk Chemical Cleaning SWRO Tidak bisa supply air ke stasiun pemadam kebakaran Sumber : Pengolahan data wawancara operator WTP (2022)
Berdasarkan Tabel 2 efek yang ditimbulkan oleh kasus low level raw water adalah : 1. Minimnya supply air ke Demineralized Plant , jika level raw water rendah maka efek pertama yang terjadi adalah kekurangan supply air  untuk Demineralized  Plant (Stasiun  Pengolahan  air Raw menjadi  air  Demin)  yang kemudian  akan  mengakibatkan produksi  air  demin  tidak  tercapai  untuk mencukupi  permintaan  air  dari Unit Boiler . 2. Tidak  bisa supply air  ke Domestic  System ,  efek  kedua  yang  ditimbulkan  adalah  tidak  bisa supply air  untuk keperluan domestik di perusahaan karena keterbatasan air
3. Tidak  bisa digunakan untuk proses chemical cleaning SWRO, sewaktu-waktu SWRO akan mengalami kejenuhan maka harus dilakukan proses cleaning untuk mengatasi kejenuhan tersebut maka air yang digunakan
adalah Raw water . Jika level air raw terlalu rendah maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk proses cleaning SWRO akibatnya akan mempengaruhi kinerja SWRO
4. Tidak bisa supply ke stasiun pemadam kebakaran, salah satu supply air  untuk pemadam kebakaran adalah raw water , jika level air rendah maka air raw tidak bisa di supply untuk pemadam kebakaran.

## Rekapitulasi Hasil Kasus Low Level Raw Water
Tabel 3. Rekapitulasi hasil analisis kasus low level raw water Kasus Efek yangditimbulkan Penyebab Rekomendasi perbaikan Kasus Low Level Raw Water a. Minimnya supply air ke Demineralized Plant b. Tidak  bisa supply air ke Domestic System c. Tidak bisa digunakan untuk Chemical Cleaning SWRO d. Tidak bisa supply ke stasiun pemadam kebakaran 1. Faktor Metode a. Pengecekan komponen valve di unit boiler kurang detail Melakukan perawatan rutin dan terhadap komponen-komponen valve terutama yang mengalami kerusakan sehingga kerusakan dapat dicegah sebelum terjadi. 2. Faktor  Manusia
a. Kurang perhatian terhadap komponen valve Pekerja harus lebih perhatian  dalam melakukan pemeriksaan komponen valve. 3. Faktor Peralatan/mesin
a. Kebocoran di unit boiler
b. Faktor umur lifetime
c. Valve di unit tidak Full close Meningkatkan perawatan terhadap komponen valve , selain itu pekerja juga sebaiknya mengganti komponen yang sudah layak untuk diganti. Sumber : Pengolahan data (2022)

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan analisis diatas dapat ditarik 3 poin kesimpulan, pertama faktor penyebab terjadinya low level raw water di unit Water Treatment Plant (WTP) PT.PLN UPK Nagan Raya adalah, faktor metode yaitu pengecekan komponen valve di unit boiler kurang detail, kemudian faktor manusia yaitu kurangnya perhatian terhadap komponen valve di unit boiler , faktor peralatan/mesin yaitu kebocoran di unit boiler , faktor umur / lifetime komponen valve , dan valve di unit boiler tidak full close , dan akar penyebab permasalahan low level raw water di WTP adalah kebocoran di unit boiler , banyaknya valve yang tidak full close .
Kedua, efek yang ditimbulkan  oleh kasus low level raw water adalah minimnya supply ke Demineralized Plant , tidak bisa supply air ke Domestic System , air raw tidak bisa digunakan untuk Chemical Cleaning SWRO, dan tidak bisa supply air ke pemadam kebakaran.
Ketiga, Rekomendasi untuk menangani kasus low level raw water adalah melakukan perawatan rutin  terhadap komponen-komponen valve terutama yang mengalami kerusakan sehingga kerusakan dapat dicegah sebelum terjadi, pekerja juga harus lebih perhatian dalam melakukan pemeriksaan komponen valve dan meningkatkan perawatan terhadap komponen valve , selain itu pekerja juga sebaiknya mengganti komponen yang sudah layak untuk diganti.

## 5. Referensi
[1]   Y. Y. Pratiwi, “Rancang Bangun Sistem Monitoring Pada Mini Desalination Water Plant Terintegrasi HMI  (Human  Machine  Interface),”  Doctoral  dissertation,  Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember. 2018.
[2]   M. Yogatama and Sutrisno, “Evaluasi Pengaruh Penggunaan Batubara Low Rank Terhadap Kinerja Unit #20 PLTU Rembang Ditinjau Dari Net Plant Heat Rate,” Doctoral dissertation, D3 Kerjasama PT. PLN Bidang Mesin Fakultas Teknik, 2015.
[3]   N.  Yulistio  and  M.  P.  E.  Wahyudi,  “Water  Treatment,” Journal  of  Applied  Sciences,  Electrical Engineering and Computer Technology, vol. 2, No. 1, pp. 31-27, 2021.
[4]   D. Y. Pardede, “Analisis Keterlambatan Proyek Serpong Garden Apartment Menggunakaan Metode RCA  (3  Legged  5-Why  Analysis  and  Fishbone  Diagram  Method),”  Doctoral  dissertation,  Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2021.
[5]   A.  Kuswardana,  N.  E.  Mayangsari,  and  H.  N.  Amrullah,  “Analisis  Penyebab  Kecelakaan  Kerja Menggunakan  Metode  RCA  (Fishbone  Diagram  Method  And  5  –  Why  Analysis)  di  PT.  PAL Indonesia,” in Seminar K3 (Vol. 1, No. 1, pp. 141-146) , 2017.
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
[6]   A.  A.  Nainggolan,  R.  Arbaningrum,  A.  Nadesya,  D.  J.  Harliyanti  and  M.  A.  Syaddad,  “Alat Pengolahan Air Baku Sederhana Dengan Sistem Filtrasi,” WIDYAKALA: Journal of Pembangunan Jaya University, vol. 6, pp. 12-20, 2019.
[7]   R. R. Basuki and D. Z. Noor, “Identifikasi Kerusakan dan Perawatan Desalination Plant Pada Cooling System PLTGU PY. PJB Gresik,” Doctoral dissertation, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2015.
[8]   M.  Y.  Aviantara,  KGS.M.Ismail  and S.  L.  S,  “Rancangan  Monitor  Kejernihan Air  Dengan Sensor Turbidity  Pada  Bak  Penjernihan  Di  Unit  Water  Treatment  Plant  Bandar  Udara  Internasional Supadio,” Langit Biru: J. Ilmiah Aviasi, vol. 11, No. 3, pp. 17-24, 2018.
[9]   M. A. Barsalou, Root Cause Analyis : A Step-By-Step Guide to Using the Right Tool at the Right Time, New York: CRC Press, Taylor&Francis Group, 2015.
[10]   A. Adyatama and N. U. Handayani,  “Perbaikan Kualitas Menggunakan Prinsip Kaizen  dan 5 Why Analysis:  Studi  Kasus  Pada  Painting  Shop  Karawang  Plant  1,  PT  Toyota  Motor  Manufacturing Indonesia,” J@ ti Undip: J. Teknik Industri, vol. 13, No. 3, pp. 169-176, 2018.
[11]   V.  E.  Ateng,  R.  Rahmahwati  and  Y.  E.  Prawatya,  “Usulan  Perbaikan  Sistem  K3  Menggunakan Metode FMEA dan RCA pada PT. XYZ,” J. TIN Universitas Tanjungpura, vol. 5, No. 1, 2021.
[12]   Y. Adekayanti, I. Adiasa and I. Mashabai, “Analisis Gangguan Pada Kwh Meter Pelanggan di PT. PLN  (Persero)  Up3  Sumbawa  Menggunakan  Fishbone  Ddn  PDCA  (Plan, Do, Check,  Action),” J. Industri dan Teknologi Samawa, vol. 2, No. 1, pp. 22-31, 2021.
[13]   K.  A.  Julianto  and  A.  Nugroho,  “Analisis  Kegagalan  Rem  Kendaraan  Penumpang  Menggunakan Metode Fishbone di Bengkel Berkah Mandiri Semarang,” in Prosiding SNST Fakultas Teknik, 1(1) , 2021.
[14]   N.  A.  Aulia,  H.  Harimurti  and  K.  P.  Negara,  “Analisis  dan  Evaluasi  Sisa  Material  Konstruksi Menggunakan  Metode  Pareto  dan  Fishbone  Diagram  (Studi  Kasus  pada  Proyek  Pembangunan Gedung Pascasarjana Universitas Islam Malang,” Doctoral dissertation, Brawijaya University, 2016.
[15]   A.  Busyaeri,  T.  Udin  and  A.  Zaenudin,  “Pengaruh  penggunaan  video  pembelajaran  terhadap peningkatan hasil belajar mapel IPA di MIN Kroya Cirebon,” Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI, vol. 3, No. 1, 2016.
[16]   O. Oktorima, “Penilaian Hasil Belajar Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Penyelenggara Inklusif SD  N 01 Limau  Manis  (Penelitian  Studi  Kasus),” J.  Penelitian  Pendidikan  Khusus, vol. 4,  No.  3, 2017.