## ANALISA KOMPARASI PENGGUNAAN FLUIDA PENDINGIN PADA UNIT PENGKONDISIAN UDARA (AC) KAPASITAS 19010 – 19080 KJ/H

## Koos Sardjono, Ahmad Puji Prasetio
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jurusan Teknik Mesin

## ABSTRAK
Permasalahan  yang  sampai  saat  ini  masih  menjadi  buah  bibir  di  halayak  ramai adalah  isu  penyelamatan  lingkungan.  Bahkan  di  dalam  salah  satu  standarisasi internasional  seperti  ISO  14001  merupakan  suatu  keharusan.  Salah  satu implementasinya adalah lingkungan harus bebas dari CFC (Chloro-Fluoro-Carbon atau biasa disebut Freon). Oleh karena itu diperlukan fluida pengganti CFC, yaitu Hidrokarbon  yang memiliki sifat lebih ramah lingkungan dan lebih hemat  energi. Pengendalian  udara  (AC)  sekarang  bukanlah  menjadi  barang  mewah  yang  hanya bias dinikmati  oleh masyarakat  kalangan tertentu  tetapi  sudah menjadi  kebutuhan masyarakat umum. Berdasarkan studi komparasi yang dilakukan, didapatkan rasio penghematan  energi  yang  terjadi  dalam  satu  bulan  adalah  sebesar  17.4  %.  Maka dapat dikatakan fluida pendingin MC-22 lebih baik dibandingkan fluida pendingin R-22  dari  segi  refrigerating  effect,  laju  aliran  massa  refrigeran,  tenaga  yang dibutuhkan kompresor teoritis maupun dari COP (Coeffisient of Performance)-nya.

## Kata kunci : komparasi, fluida pendingin, AC, energi

## 1. PENDAHULUAN
Keberadaan Room Air Conditioner (RAC)  pada  saat  ini  bukanlah  menjadi  barang  yang mewah,  di  kalangan  masyarakat  bawah  RAC  juga  sudah  menjamur.  Oleh  karena  pemakaian RAC yang sudah meluas dan umum, diperlukan RAC yang hemat energi, dan ramah lingkungan. AC  digunakan  sebagai  pengondisi  udara  lingkungan  sehingga  manusia  dapat  nyaman  berada pada tempat tersebut, tidak kepanasan atau kedinginan. Misalkan suhu luar ruangan mencapai 30 o C  maka  suhu  dalam  ruangan  yang  tidak  menggunakan  AC  bisa  saja  bertambah  panas  ketika ventilasi  tidak  bagus  atau  banyak  beban  kalor  pada  ruangan  itu.  Oleh  karena  itu,  seperti fungsinya,    AC  dapat  mengondisikan  udara  dengan  suhu  antara  16  hingga  26 o C,  karena  pada suhu tersebut  manusia dapat  nyaman berada dalam  ruangan.  Ini  tidak terlepas dari kemampuan dari  fluida  pendingin  yang  terdapat  dalam  mesin  pendingin  (RAC).  Alternatif  lain  yang ditawarkan  adalah  refrigeran  hidrokarbon.  Sebenarnya  hidrokarbon  sebagai  refrigeran  sudah dikenal masyarakat sejak 1920 di awal teknologi refrigerasi bersama fluida kerja natural lainnya seperti  ammonia,  dan  karbon  dioksida.  Fluida  pendingin  yang  digunakan  pada  RAC  adalah refrigeran R-22 sebagaimana fungsinya yang hanya digunakan untuk RAC. Namun karena R-22 termasuk refrigeran yang dapat merusak ozon, penggunaan rerigeran Hidrokarbon yang diwakili MC-22  merupakan  salah  satu  solusi  dalam  menanggulangi  masalah  tersebut.  Sehingga  fluida pendingin  yang bersifat  merusak ozon dapat  diganti dengan  fluida pendingin  yang lebih  ramah lingkungan.
Dan  pada  akhirnya  tugas  akhir  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sebuah  pandangan  akan fluida pendingin dari RAC yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan setelah dibandingkan antara  fluida  pendingin  yang  digunakan  dalam  sistem  pendingin  tersebut.  Adapun  tujuan  dari penulisan tugas akhir ini antara lain adalah mengetahui pengaruh pergantian refrigeran golongan Halokarbon R-22 menjadi  refrigeran  golongan Hidrokarbon MC-22 terhadap efek pendinginan, daya  kompresi,  daya  listrik  yang  dibutuhkan  dan  COP-nya,  Halokarbon  merupakan  refrigeran sintetik karena tidak terdapat di alam secara langsung.

## 2. LANDASAN TEORI

## 2.1 Beban Pendingin Melalui Dinding
Besarnya  panas  yang  diserap  oleh  dinding  bangunan  karena  radiasi  matahari  dihitung dengan :
T A U     Q .................................................................................... (2.1) Dimana : Q = konduksi kelebihan panas ruangan melalui dinding, BTU/hr. U = koefisien perpindahan panas secara keseluruhan untuk dinding, BTU/hr-ft 2 -F. A = luas dari dinding, ft 2 .
∆T = perbedaan suhu luar dengan dalam (T o -T i ), o F.
Nilai U didapat melalui persamaan U = R 1 , dimana nilai R dapat dilihat pada lampiran.

## 2.2 Beban Pendingin Melalui Lantai
Besarnya  panas  yang  diserap  oleh  lantai  bangunan  dari  tanah  dapat  dihitung  dengan rumus :
TD A U    Q .................................................................................... (2.2) Dimana : Q = rata-rata perpindahan panas yang melalui lantai, BTU/hr. U = koefisien perpindahan panas untuk lantai, BTU/hr-ft 2 -F. A = luas dari partisi, lantai, atau langit-langit, ft 2 . TD =  perbedaan  temperatur  antara  bagian  yang  tidak  terkondisi  dengan  bagian yang terkondisi, F.
Nilai U didapat melalui persamaan U = R 1 , dimana nilai R dapat dilihat pada lampiran.

## 2.3 Radiasi Sinar Matahari Melalui Kaca
Energi panas dari matahari dapat melalui bahan tembus cahaya seperti kaca dan menjadi heat  gain pada  ruangan  tersebut.  Nilai  dari  energi  panas  tersebut  tergantung  dengan  waktu, bayangan dan letaknya. Nilai tersebut didapatkan dari persamaan berikut :
CLF SC A SHGF 
   Q ................................................................. (2.3) Dimana : Q = heat gain dari sinar matahari yang melalui kaca, BTU/hr.
SHGF = faktor heat gain sinar matahari, BTU/hr-ft 2 . A
= luas kaca, ft 2 . SC
= koefisien bayangan.

## CLF
= faktor beban pendingin untuk kaca.

## 2.4 Beban Pendingin Melalui Ventilasi
Untuk tetap menjaga agar ruangan tetap segar, maka udara luar juga harus dimasukkan ke dalam ruangan yang dikondisikan untuk menghilangkan atau mengurangi kadar konsentrasi dari asap rokok, bau badan, karbon dioksida dan yang lainnya. Udara ventilasi menjadi cooling load karena udara tersebut telah dikondisikan di koridor sebelum disuplai ke tiap ruang kantor.  Pada lampiran tercantum harga dari udara ventilasi.
Sedangkan rumus untuk menghitung beban kalornya adalah sebagai berikut :   r o t t cfm     08 . 1 Q sensibel .............................................................. (2.4)   r o W W cfm     68 . 0 Q laten ............................................................. (2.5) Dimana : Q sensibel , Q laten = besarnya kalor, BTU/hr. Cfm = ventilasi udara, ft 3 /min. (t o -t r )
= beda suhu luar dan ruangan, o F. (W o -W r ) = beda kelembaban udara luar dan ruangan, gr/lb.

## 2.5 Beban Pendingin dari Lampu
Persamaan heat gain dari lampu adalah sebagai berikut :
CLF BF W     4 . 3 Q ...................................................................... (2.6) Dimana : Q = heat gain dari lampu, BTU/hr. W = daya dari lampu, Watts. BF = faktor balas. CLF = faktor beban pendingin untuk lampu.
Untuk  kondisi  nilai  W,  kapasitas  rata-rata  yang  digunakan  tiap  satuan  Watt.  Dalam kehidupan  sehari-hari,  hampir  kebanyakan  lampu  selalu  menyala.  Sehingga  nilai  3.4  watt dikonversikan ke satuan BTU/hr.

## 2.6 Beban Pendingin dari Manusia
Heat gain dari manusia terbagi menjadi dua bagian yakni panas sensibel dan laten berupa keringat.  Beberapa  panas  sensibel  biasanya  oleh  efek  dari  sumber  panas,  tetapi  tidak  demikian halnya dengan panas laten.
Berikut persamaan untuk panas sensibel dan laten pada manusia : CLF n q S    S Q ................................................................................ (2.7)
n q L   L Q ......................................................................................... (2.8)
Dimana :
Q S , Q L = heat gain sensibel dan laten.
q S , q L = heat gain sensibel dan laten tiap manusia. n = banyaknya manusia. CLF = faktor beban pendingin dari manusia.

## 3. METODE PENELITIAN

## Mulai
PENGUMPULAN DATA :
Data-data klimatologi Data-data RAC - Temperatur
- Tekanan

## KOMPARASI ANTARA R-22 DAN
MC-22
- Refrigerating Effect
- Laju Massa Aliran Refrigeran
- Tenaga yang Dibutuhkan Kompresor Teoritis
- COP Selesai Gambar 1 Diagram alir

## HITUNG
- Room Total Heat Gain
- Refrigerating Effect
- Laju Massa Aliran Refrigeran - Tenaga yang Dibutuhkan Kompresor Teoritis - COP
KESIMPULA N
Bric k 3.1 Beban Pendingin Melalui Dinding :
Gambar 2 Konstruksi dinding
- Pada dinding sisi Barat
- t luar = 86.9 o F ; t dalam = 71.6 o F; ∆T = 86.9 – 71.6 = 15.3 o F
- Luas kotor (gross) = 146.77 ft 2
- Luas bersih (netto) = 97.97 ft 2
- Di assumsikan dinding terdiri dari :
 Batu bata setebal 4 inch.
 Plesteran tebal ¾ in (plester dengan pasir)
 Film udara luar 0.25
 Film udara kamar (udara diam)
- U dinding dicari dari Resistance (R), sebagai berikut :
1. R batu bata t = 4 in adalah : 0.80 2. R plester t = ¾ in 2 buah adalah : 2 x 0.15 = 0.30 3. R film udara luar 0.25 4. R film udara kamar 0.68 Total R =   2.03 - Jadi U dinding = R 1 = 03 . 2 1 = 0.49 BTU/hr.ft 2 . o F

## 3.2 Beban Pendingin Melalui Lantai :
Gambar 3 Konstruksi lantai
- Luas lantai = luas ruangan = 8m 2 x 5.5m 2
= 86.11 ft 2 x 59.20 ft 2 = 473.61 ft 2
- Terdiri dari :
1. Ceramic Tile 1 inch 0.08 2. Concrete 5 inch 0.81 3. Cement Plaster 0.40 Total R =  1.29 - Jadi U lantai = R 1 = 29 . 1 1 = 0.78 BTU/hr.ft 2 . o F
- ∆T = 86.9 – 71.6 = 15.3 o F
3.3 Beban Pendingin Melalui Partisi :
a. Dinding sisi Utara :
- Jenis : beton
- U = 0.21 BTU/hr.ft 2 . o F - Luas dinding = 146.77 ft 2
- T D = 15.3 o F
b. Dinding sisi Selatan :
- Jenis : beton
- U = 0.21 BTU/hr.ft 2 . o F - Luas dinding = 146.77 ft 2
- T D = 15.3 o F
3.4 Radiasi Melalui Kaca :
- Pada dinding sisi Barat
- SHGF = 214 BTU/hr.ft 2
- Luas kaca = 48.8 ft 2
- CLF = 0.29
- SC = 0.40
3.5 Beban Pendingin dari Pencahayaan :
- Banyaknya Lampu = 8 Fluorescent @ 60 Watt
- Besarnya daya lampu = 480 W; BF = 1.25
- CLF = 1
3.6 Beban Pendingin dari Peralatan :
- Peralatan  elektronik  yang  mempunyai heat gain pada  ruangan  hanya  komputer (CPU)
- Jumlah CPU = 4 buah @ 150 Watt
- Besarnya daya keseluruhan = 600 Watt
- CLF = 1
3.7 Beban Pendingin dari Manusia :
- n = 4
- CLF = 1
- SHG = 215
- LHG = 235
 RSHG wall conduction : Q = A x U x ∆t = 97.97 x 0.49 x 15.3
= 734.48 BTU/hr
 RSHG floor : Q = U x A x ∆t = 0.78 x 473.61 x 15.3 = 5652.06 BTU/hr
 RSHG partition = RSHG wall North + RSHG wall South
 RSHG South : Q = U x A x T D = 0.21 x 146.77 x 15.3
= 471.57 BTU/hr
 RSHG North : Q = U x A x T D = 0.21 x 146.77 x 15.3
= 471.57 BTU/hr
 RSHG solar glass : Q = SHGF x A x CLF x SC = 214 x 48.8 x 0.29 x 0.40 = 1211.4 BTU/hr
 RSHG lights : Q = W x 1.25 x 3.4 x CLF = 480 x 1.25 x 3.4 x 1 = 2040 BTU/hr
 RSHG electronic equipments : Q = W x 3.4 x CLF = 600 x 3.4 x 1 = 2040 BTU/hr
 RSHG people (sensible) : Q = SHG x n x CLF= 215 x 4 x 1 = 860 BTU/hr
 RLHG people (latent) : Q = LHG x n x CLF = 235 x 4 x 1 = 940 BTU/hr
 Room  Heat  Gain =  RSHG  +  RLHG  =  (RSHG wall  conduction +RSHG floor +  RSHG partition + RSHG solar glass + RSHG lights + RSHG electronic equipments +  RSHG people ) + RLHG people = 14421.08 BTU/hr
3.8 Ventilasi :
- CFM = 15
- TC = TD = 15.3 o F
- W = Wo – Wi = 142 – 72 = 70 gr/lb
 RSHG ventilation : Q s = 1.1 x n x CFM x TC = 1.1 x 2 x 15 x 15.3 = 504.9 BTU/hr
 RLHG ventilation : Q L = 0.68 x n CFM x W = 0.68 x 2 x 15 x 70 = 1428 BTU/hr
 RTHG  =  RSHG  +  RLHG  =  (RSHG  room  heat  gain  +  RSHG  ventilation)  +  RLHG ventilation = 16353.98 BTU/hr

## 3.4 PERHITUNGAN TERMODINAMIS
Tabel 1. Dari pengujian mesin AC Panasonic yang dipakai
T 1 ( O C) T 2 ( O C) T 3 ( O C) T 4 ( O C) P 1 (Psia) P 2 (Psia) P 3 (Psia) P 4 (Psia) V (volt) A (Ampere) 6,092 78,259  53,981  53.981  88,218 333,774 313,033 88,218 200,814 8,3185
Dari data hasil pengujian  maka dapat  dianalisa  kondisi  kerja mesin tersebut  dengan menggunakan diagram, seperti terlihat pada gambar berikut ini :

## Gambar 4. P-h Digram

## 3.4.1 Kondisi Tiap Titik Pada R-22 Kondisi Kerja Mesin AC Panasonic
Titik 1:  T 1 = 6 o C  dan P = 88,218 Psia h 1 = 412,9 kJ/kg = 177.5 BTU/lb Titik 2:  T 2 = 78 o C  dan P = 333,74 Psia h 2 = 437.4 kJ/kg = 188.1 BTU/lb Titik 2’: T 2’ = 53 o C  dan P = 313,033 Psia h 2’ = 421.5 kJ/kg = 181.4 BTU/lb Titik 3:  T 3 = 53 o C dan P = 313,033 Psia h 3 = 288.7 kJ/kg = 124.1 BTU/lb Titik 4:  T 4 = 53 o C dan P= 88.218 Psia h 4 = 288.7 kJ/kg = 124.1 BTU/lb
a) Dampak Refrigrasi
RE = 4 1 h h  = 177.5 – 124.1
= 53.4 BTU/lb
b) Laju Massa Aliran Refrigeran
Dimana diketahui Q evaporator = 19080 kJ/h = 301.4 BTU/min
m r = RE qe = lb BTU BTU 4 . 53 min 4 . 301 = 5.644 lb/min
c) Tenaga yang Dibutuhkan Kompresor Teoritis
P T = m r. (h 2 -h 1 ) = 5.644 x (188.1 – 177.5) = 59.826 BTU/min = 1.051 kW

## d) COP (Coefficient Of  Performance)
COP diperlukan untuk menyatakan unjuk kerja dari siklus rerfrigerasi
COP = 1 2 4 1 h h h h   = 5 . 177 1 . 188 1 . 124 5 . 177   = 5.04

## 3.4.2 Kondisi Tiap Titik Pada MC-22 Kondisi Kerja Mesin AC Panasonic
Di assumsikan kondisi kerja mesin RAC pada kisaran yang sama dengan RAC berfluida R-22.
Titik 1:  T 1 = 6 o C  dan P = 88,218 Psia h 1 = 578.3 kJ/kg = 248.67 BTU/lb Titik 2:  T 2 = 78 o C  dan P = 333,74 Psia h 2 = 618.37 kJ/kg = 265.9 BTU/lb Titik 2’: T 2’ = 53 o C  dan P = 313,033 Psia h 2’ = 612.77 kJ/kg = 263.5 BTU/lb Titik 3:  T 3 = 53 o C dan P = 313,033 Psia h 3 = 373.45 kJ/kg = 160.6 BTU/lb Titik 4:  T 4 = 53 o C dan P = 88.218 Psia h 4 = 373.45 kJ/kg = 160.6 BTU/lb
a) Dampak Refrigrasi
RE  = 4 1 h h  = 248.67 – 160.6 = 88.07 BTU/lb
b) Laju Massa Aliran Refrigeran
m r = RE qe = lb BTU BTU 07 . 88 min 4 . 301 = 3.422 lb/min
c) Tenaga yang dibutuhkan kompresor teoritis
P T = m r. (h 2 -h 1 ) = 3.422 x (265.9 – 248.67)
= 58.96 BTU/min = 1.036 kW

## d) COP (Coefficient Of  Performance)
COP diperlukan untuk menyatakan performansi unjuk kerja dari siklus rerfrigerasi
COP = 1 2 4 1 h h h h   = 67 . 248 9 . 265 6 . 160 67 . 248   = 5.11

## 3. 5. PERBANDINGAN DAYA LISTRIK AKTUAL 3.5. 1. Daya Litrik Aktual R-22
Berdasarkan  hasil  pengukuran  dengan  menggunakan Ampere Clamp didapatkan  :  I (arus listrik) = 8.6 Ampere
Jadi W (daya listrik) = V x I x T
= 220 x 8.6 x 8 = 15136 Wh = 15.136 KWh

## 3.5. 2. Daya Listrik Aktual MC-22
Berdasarkan hasil pengukuran : I (arus listrik) = 7.1 Ampere Jadi W (daya listrik) = V x I x T = 220 x 7.1 x 8 = 12496 Wh = 12.496 KWh
4. DATA DAN ANALISA PENGUJIAN

## 4.1. DATA HASIL PERHITUNGAN
Berikut adalah data-data yang didapatkan berdasarkan perhitungan:
- Total Room Heat Gain : 16353.98 BTU/hr
- Dan hasil perhitungan fluida pendingin dapat dilihat pada tabel berikut ini.
-
Tabel 2. Hasil perhitungan Fluida Pendingin RE (BTU/lb) m r (lb/min) P T (kW) COP W (kWh) R-22 53.40 5.644 1.051 5.04 15.136 MC-22 88.07 3.422 1.036 5.11 12.496

## 4.2. ANALISA & PEMBAHASAN
4.2.1. Beban Pendingin ( Cooling Load )
RAC  yang  digunakan  pada  ruangan  ini  memiliki  cooling  capacity  19080  kJ/h  atau 18084.35 BTU/h. dalam kebiasaan sehari-hari RAC dengan kapasitas tersebut biasa disebut RAC 2 PK.
Saat di lapangan biasanya kita akan menemukan spesifikasi RAC seperti berikut, ½ PK » 5000 btu/h ¾ PK» 7000 btu/h
1 PK » 9000 btu/h 2 PK » 16.000 btu/h 3 PK » 24.000 btu/h
Setelah  melalui  perhitungan  didapatkan  hasil  16353.98  BTU/hr.  Berarti  RAC  yang terpasang  pada  ruangan  tersebut  sudah  tepat  atau  sudah  efektif,  karena  angka  (beban pendingin) yang didapatkan mendekati kapasitas pendingin RAC yang terpasang.

## 4.2.2. Dampak Refrigerasi (RE)
Banyaknya  panas  yang  diserap  oleh  setiap  kg  refrigeran  saat  melalui  evaporator disebut sebagai efek pendinginan. Berdasarkan hasil perhitungan yang dituangkan ke dalam table  di  atas,  terdapat  selisih  34.67  BTU/lb  antara  R-22  dan  MC-22.  Dimana  MC-22 memiliki RE sebesar 88.07 BTU/lb sedangkan R-22 memiliki RE sebesar 53.40 BTU/lb.
Berdasarkan  data  tersebut  MC-22  memiliki  efek  refrigerasi  lebih  baik  dari  R-22. Artinya, MC-22 memiliki kemampuan menyerap kalor lebih baik daripada R-22.

## 4.2.3. Laju Massa Aliran Refrigeran
Laju  massa  aliran fluida pendingin  R-22 membutuhkan 5.644 lb/min untuk melalui evaporator. Sedangkan MC-22 membutuhkan hanya 3.422 lb/min.
Ini  berarti  R-22  membutuhkan  banyak  fluida  pendingin  untuk  mendinginkan  suatu ruangan dengan pengaturan suhu yang sama dibandingkan dengan MC-22. Artinya MC-22 lebih unggul karena tidak memerlukan banyak fluida pendingin, dibandingkan dengan R-22, untuk mendinginkan suatu ruangan dengan suhu yang sama.
Jadi dimisalkan massa fluida pendingin R-22 dan MC-22 sama-sama dimasukkan ke dalam RAC sebanyak 950 gr maka dengan demikian RAC yang menggunakan MC-22 akan terasa lebih dingin dengan alasan yang tersebut di atas.

## 4.2.4. Tenaga yang Dibutuhkan Kompresor
Kompresor memiliki tugas untuk memampatkan fluida pendingin berbentuk gas dari tekanan    rendah  menjadi  bertekanan  tinggi.  Saat  laju  aliran  massa  fluida  pendingin  yang dipakai  lebih  banyak  dipakai  untuk  menyerap  kalor,  maka  kompresor  akan  bekerja  lebih ekstra  untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut.  Ini  berarti  daya  listrik  yang  diperlukan  untuk kerja kompresor tersebut lebih banyak.
Hal  tersebut  terjadi  pada  kompresor  dengan  fluida  pendingin  R-22  dimana  R-22 membutuhkan  1.051  kW  daya  untuk  bekerja,  sebaliknya  pada  kompresor  MC-22  hanya membutuhkan 1.036 kW daya.

## 4.2.5. COP
COP  dari  suatu  sistem  pendingin  menunjukkan  kualitas  unjuk  kerja  antara  yang dapat  dinyatakan  dengan  angka  hasil  perbandingan  antara  energi  yang  diserap  dari  udara ruang dan energi yang digunakan untuk mengkompresi  gas di kompresor.
Semakin besar COP yang dihasilkan maka RAC tersebut semakin bagus. Saat RAC menggunakan  R-22  COP-nya  adalah  5.04,  dan  saat  menggunakan  MC-22  maka  COP-nya naik menjadi 5.11.
Ini berarti RAC dengan MC-22 lebih bagus dibandingkan RAC dengan R-22.

## 4.2.6. Daya Listrik Aktual
Daya  listrik  aktual  RAC  menggunakan  MC-22  adalah  sebesar  12.496  kWh. Sedangkan  RAC  dengan  R-22  sebagai  fluida  pendingin  menghasilkan  daya  listrik  actual sebesar 15.136 kWh. Maka di sini terjadi penghematan sebesar 2.64 kWh oleh MC-22. Seandainya ruangan tersebut dipakai selama 20 hari kerja @8 jam sehari, dan TDL sebesar Rp. 905,- maka jumlah tarif listrik yang harus dibayarkan dalam satu bulan adalah :
R-22  15.136 x 20 x 905 = Rp. 273961.6,- MC-22  12.496 x 20 x 905 = Rp. 226177.6,- Berdasarkan perhitungan tersebut  maka dengan  menggunakan MC-22 terjadi  penghematan sebesar Rp. 47784,-.
Jika terdapat 5 RAC dalam bangunan tersebut, maka akan terjadi penghematan sebesar 5 x Rp. 47784 = Rp. 238920,-. Dalam setahun, 12 x 238920 = Rp. 2867040,-
Tabel 3. Penghematan energi listrik yang terjadi dalam satu bulan Penghematan Energi Listrik Jumlah unit AC 10 PK Daya listrik R-22 302.720 kWh Daya listrik MC-22 249.920 kWh Total penghematan 52.8 kWh Tabel 4. Penghematan biaya listrik yang terjadi dalam satu bulan Penghematan Biaya Listrik Lama pemakaian 8 jam Hari kerja 20 hari Tarif dasar listrik Rp. 905,- Total penghematan energi listrik 52.8 kWh Total penghematan biaya listrik Rp. 238890,-

## 5. KESIMPULAN
1. Fluida  Hidrokarbon  lebih  baik  dibandingkan  fluida  Hidrokarbon,  dapat  dilihat  berdasarkan dampak refrigerasi dan COP-nya.
2. RAC  dengan  fluida  pendingin  Hidrokarbon  lebih  hemat  energi  (dalam  hal  ini  listrik) dibandingkan dengan fluida Halokarbon.
3. Karena  terjadi  penghematan  dalam  segi  energi  yang  digunakan,  otomatis  jumlah  tarif  yang harus dibayar juga akan mengalami penurunan.
4. Rasio penghematan energi yang terjadi dalam satu bulan adalah sebesar 17.4 %

## DAFTAR PUSTAKA
1. Arora,  C.P. “Refrigeration  and  Air  Conditioning,  Second  Edition” ,  2001,  Singapore  : McGraw-Hill.
2. Carrier Air Conditioning Company. “Handbook of Air Conditioning”, 1965. McGraw-Hill.
3. Holman, Jack P. “Heat transfer, Tenth Edition” , 2001, New York : McGraw-Hill.
4. Jordan, Richard C. “Refrigeration And Air Conditioning” , Prentice-Hall, 1964, New Jersey.
5. Pita, Edward G. “Air Conditioning System” , 1982, New York : McGraw-Hill.
6. Stoeker,  Wilbert  F.,  and  William  C.  Jerold. “Air  Conditioning  and  Refrigeration.  Second Edition” , 1978, New York : McGraw-Hill.
7. Wang,  Shan  K. “Handbook  of  Air  Conditioning  and  Refrigeration” ,  1993 New  York  : McGraw-Hill.
8. Widodo, Sapto. “Sistem Refrigerasi dan Tata Udara”, 2008, Jakarta : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
9. www.anekagas.com
10. www.bp.blogspot.com
11. www.dheimaz.blogspot.com
12. www.energyefficiencyasia.org
13. www.globalindoprima.com
14. www.indonesiasejahtera.wordpress.com