ANALISIS SISTEM DISTRIBUSI DAN INSTALASI LISTRIK PT. AEROFOOD ACS BALIKPAPAN
Janjang Febry Dian Samudra 1 , Anwar Fattah, S.T.,M.TI. 2 , Bambang Sugeng. 3
1,2,3 Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Balikpapan, Jln. Pupuk Raya Gn. Bahagia Balikpapan 76114 INDONESIA E-mail : janjang.febry@gmail.com , anwar.fattah@uniba-bpn.ac.id , Bas.sugeng@gmail.com
Abstract- Electric  power  is  an  absolute  thing  that needed  in  service  industry  like  catering  because  too  many tools  that  needs  electric  power  to  move  on.  Electric  power  is not  only  gives  benefit  but  also  can  danger  and  damage  the human being. Therefore making electric instalation is have to do  well  in  accordance  with  the  procedure  and  the  rules,  until the electric instalation can be functioned save for human being and construction and economic value.
Discuss  about  distribution  and  instalation  system  in PT.  Aerofood  ACS  Balikpapan  which  needs  continuous electric  supply  until  all  activities  on  the  company  are  not disturbed.
Distribution system in PT. Aerofood ACS Balikpapan  is  using  radial  system.  Where  the  main  source  of electricity supplied by PLN and if at any time PLN dead then use the generator set as backup.
From the analysis obtained, that in the stress system at PT. Aerofood ACS Balikpapan experienced a  shrinkage of voltage, but the change of voltage shrinkage is still within the tolerance  range  allowed  by  PUIL  2000  ±  5  %  so  we  can  say that condition of drop voltage system are good.
From  the  analysis,  all  the  connected  cabel  in  PT. Aerofood ACS Balikpapan are good and safe to use. But there are some of MCCB or MCB and grounding system which not suitable  with  PUIL.  Totally  distribution  and  installation system  in  Hotel  Gran  Mahakam,  South  Jakarta  are  not  safe and  good  enough  to  use.  However,  for  the  system  breaker power  and  grounding  system  some  of  which  are  not  in accordance  with  PUIL  2000.  So  as  a  whole  system  of distribution and installation at PT. Aerofood ACS Balikpapan can not be said safe and good to use.

## Key words : Distribution system, instalation and analysis
Intisari  -  Tenaga  listrik  merupakan  hal  yang  mutlak diperlukan  dalam  suatu  industri  jasa  seperti  katering, dikarenakan banyaknya peralatan-peralatan yang memerlukan tenaga listrik untuk menggerakannya.
Disamping memberi manfaat energi listrik juga dapat membahayakan  dan  merugikan  manusia.  Oleh  karena  itu dalam membuat suatu instalasi listrik harus dilakukan dengan
benar  sesuai  dengan  prosedur  dan  peraturan  yang  ada sehingga instalasi listrik tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya,  aman  bagi  manusia  dan  bangunan  serta  bernilai ekonomis
Membahas  tentang  sistem  distribusi  dan  instalasi listrik  di  PT.  Aerofood  ACS  Balikpapan  yang  mana diperlukan  suplai  listrik  yang  kontinyu  sehingga  semua kegiatan  di  dalam  perusahaan  tidak  terganggu.  Untuk  itu sistem distribusi dan instalasinya perlu dievaluasi.
Sistem  distribusi  di  PT.  Aerofood  ACS  Balikpapan menggunakan  sistem  radial.  Dimana  sumber  utama  listrik  di suplai  oleh  PLN  dan  jika  sewaktu-waktu  PLN  padam  maka digunakan generator set sebagai cadangannya.
Dari  hasil  analisa  diperoleh  bahwa  pada  sistem tegangan  di  PT.  Aerofood  ACS  Balikpapan  mengalami  susut tegangan,  namun  perubahan  susut  tegangan  tersebut  masih dalam  batas  toleransi  yang  diijinkan  oleh  PUIL  2000  yaitu  ± 5% sehingga sistem tegangan dapat dikatakan baik.
Dari  hasil  analisis,  semua  kabel  yang  terpasang  di PT.  Aerofood  ACS  Balikpapan  baik  dan  aman  untuk digunakan. Akan tetapi untuk sistem pemutus daya dan sistem groundingnya  sebagian  ada  yang  tidak  sesuai  dengan  PUIL 2000. Jadi secara keseluruhan sistem distribusi dan instalasi di PT.  Aerofood  ACS  Balikpapan  belum  dapat  dikatakan  aman dan baik untuk digunakan.

## Kata kunci : Sistem distribusi, instalasi dan analisis

## I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Sistem pendistribusi dan instalasi tenaga listrik merupakan hal yang  mutlak  diperlukan  dalam  sebuah  bangunan  gedung seperti  Mall,  Hotel,  Rumah  Sakit,  Kantor  Permerintah  dan Kantor  Swasta.  Kebutuhan  seperti  ini  dapat  dikatakan  bahwa tenaga  listrik  sudah  merupakan  kebutuhan  yang  sangat  vital untuk jalannya operasional sebuah bangunan gedung, dikarenakan banyaknya peralatan-peralatan yang membutuhkan tenaga listrik untuk pengoperasiannya.
ISSN 2528 - 6498
Janjang Febry Dian : Analisis sistem Distribusi....
Disamping  memberi  manfaat,  energi  listrik  juga  dapat II. LANDASAN TEORI
membahayakan dan merugikan manusia. Dalam membuat
2.1 Pengertian Dasar Distribusi Dan Instalasi
suatu jaringan distribusi dan instalasi ketenagalistrikan harus
Secara sederhana “Sistem Distribusi Tenaga Listrik“ dapat
dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur dan peraturan
diartikan sebagai sistem sarana penyampaian tenaga listrik
yang ada serta menggunakan peralatan-peralatan dan bahan-
dari sumber ke pusat beban.
bahan yang memenuhi standart. Sehingga jaringan distribusi
Sementara untuk “Sistem Instalasi” adalah cara pemasangan
dan instalasi tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya
penyalur tenaga listrik, dimana pemasangannya harus sesuai
tanpa  mengalami  suatu  kendala,  aman  digunakan  bagi
dengan peraturan yang telah ditetapkan di dalam Persyaratan
manusia dan bangunan.
Umum Instalasi Listrik (PUIL) dan peraturan yang terkait.
PT. Aerofood ACS Balikpapan saat ini telah memperluas
Dalam perancangan sistem instalasi listrik harus diperhatikan
bangunannya  dengan  dibangunnya  gedung  5  lantai  yang
tentang  keselamatan  manusia,  makhluk  hidup  lain  dan
terletak di belakang gedung lama. Dengan melalui proses
keamanan harta benda dari bahaya dan kerusakan yang bisa
perencanaan,  lelang  dan  pengawasan  yang  matang  maka
ditimbulkan oleh pengguna instalasi listrik.
terbentuklah suatu perusahaan yang sarat dengan sistem. Salah Oleh  karena  sumber  tenaga  listrik  untuk  beban  memilki
satu dari sistem yang akan menjadi perhatian penulis adalah
kondisi dan persyaratan-persyaratan tertentu, maka sarana
sistem distribusi dan instalasi tenaga listrik.
penyampaiannya  pun  dikehandaki  memenuhi  persyaratan

## 1.2 Perumusan Masalah
tertentu pula. Kondisi dan persyaratan yang dimaksudkan tersebut antara lain :
Dalam melakukan evaluasi sistem distribusi dan instalasi
a.  Setiap  peralatan  listrik  dirancang  memiliki  rating
gedung dengan lima lantai di PT. Aerofood ACS Balikpapan.
tegangan, frekuensi dan daya nominal tertentu.
Penulis berupaya dapat mengetahui serta menganalisis dan
b.  Letak titik sumber (pembangkit) dengan titik beban tidak
menyesuaikan  dengan  standarisasi  berdasarkan  Peraturan
selalu berdekatan.
Umum Instalasi Listrik Tahun 2000 (PUIL 2000). Adapun
c.  Pada  pengoperasian  peralatan  listrik  perlu  dijamin
rumusan maslah sebagai berikut :
keamanan  bagi  peralatan  itu  sendiri,  bagi  manusia
a.  Bagaimana  penerapan  sistem  distribusi  dan  instalasi
pengguna, dan bagi lingkungannya.
listrik di PT. Aerofood ACS Balikpapan.
2.2 Jaringan Listrik b.  Bagaimana sistem pembebanan dilakukan agar diperoleh penghematan energi.
Jaringan Listrik adalah kumpulan dari interkoneksi bagian-
1.3 Batasan Masalah
bagian rangkaian listrik dari sumber daya sampai saklar-saklar pelayanan  pelanggan. Penyaluran  energi  listrik  dan  pusat Untuk  membatasi  ruang  lingkup  pembahasan,  penulis
listrik dilakukan dengan kabel dan dengan saluran udara.
membatasi pembahasan pada :
a. Efektifitas sistem distribusi dan instalasi listrik di PT. 2.2.1 Sistem Distribusi Tegangan Menengah
Aerofood ACS Balikpapan.
b.  Sistem pembebanan trafo daya.
c.  Pembagian beban menggunakan sistem radial.

## 1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai adalah :
a. Mengetahui dan mempelajari penerapan sistem distribusi dan instalasi listrik di PT. Aerofood ACS Balikpapan.
b. Mengetahui upaya penghematan energi pada gedung PT.                a.  Sistem Radial Single Feeder Aerofood ACS Balikpapan.
Sistem ini merupakan sistem yang paling sederhana dan 1.5 Manfaat Penelitian merupakan dasar untuk sistem distribusi yang lain. Setiap beban disuplai hanya dari satu sumber tunggal. Beberapa manfaat dengan adanya penelitian ini adalah berikut b. Sistem Dua kutub
:
Dalam sistem ini, tenaga listrik disuplai dari dua unit
a. Memperluas   pengetahuan   penulis   dalam   bidang
trafo  yang  terhubung  pada  satu  saluran  tegangan
kelistrikan.
menengah yang sama.
b.  Menjadi  tambahan  referensi  bagi  pembaca  atau
c.  Sistem Interconnected Switchboard
mahasiswa yang ingin memahami penelitian distribusi
Jika jarak trafo yang satu dengan yang lain berjauhan,
dan instalasi listrik.
biasanya  kedua  trafo  tersebut  dihubungkan  melalui
c.  Memberikan solusi terhadap perusahaan tempat penelitian
busbartrunking . untuk masalah yang terjadi pada sistem distribusi dan instalasi listrik.
sistem distribusi tegangan menengah : a. Sistem single feeder dengan satu atau beberapa unit tranformator (trafo)
b. Sistem open ring dengan satu suplai tegangan menengah c. Sistem open ring dengan dua sumber tegangan menengah

## 2.2.2 Sistem Distribusi Tegangan Rendah
JTE UNIBA,Vol. 1, No.2, APRIL 2017                                                                                               41

## 2.3 Komponen Instalasi Listrik
c. Mechanical,  meliputi  kekerasan  dan  flexibilitas  serta
Komponen   instalasi listrik  merupakan perlengkapan yang paling  pokok  dalam  suatu  rangkaian  instalasi  listrik.
mempertimbangkan  terhadap  kehancuran,  abrasi  dan
Komponen instalasi listrik harus mengikuti dan memenuhi
kelembaban.
persyaratan sebagai berikut :
d. Kimiawi, stabilitas dari bahan terhadap bahan kimia,
a.  Keandalan,menjamin kelangsungan kerja instalasi listrik
cahaya matahari.
pada kondisi normal.
Macam-macam kabel :
b. Keamanan,  komponen instalasi  yang  dipasang dapat menjamin keamanan sistem instalasi listrik.
a. Kabel NYFGbY c.    Kontinuitas,  komponen dapat bekerja  secara    terus Kabel  jenis  ini  biasanya  digunakan  untuk  sirkuit  power menerus pada kondisi normal.
distribusi, baik pada lokasi kering ataupun basah/lembab.
b. Kabel NYY 2.3.1 Pemutus Daya Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap dalam tanah yang harus diberikan pelindung khusus (misalnya: duct, pipa baja Dalam hal keandalan pengaman tidak berarti bahwa
PVC atau besi baja).
c. Kabel NYM penyediaan daya yang baik adalah penyediaan daya yang
Kabel ini hanya direkomendasikan khusus untuk instalasi tidak pernah mengalami gangguan. Sebaliknya pengaman
tetap di dalam bangunan yang penempatannya bisa di dalam
yang baik adalah bila setiap terjadi gangguan akan merespon
atau di luar plester tembok ataupun dalam pipa pada ruangan
alat-alat pengaman untuk segera memutuskan hubungan (trip)
kering atau lembab.
sehingga bahaya  terbakar atau bahaya  yang lain dapat
d. Kabel NYA dihindarkan.
Kabel jenis  ini dirancang  dan  direkomendasikan  untuk
Fungsi dari pemutus daya yaitu :
digunakan pada instalasi tetap dalam kotak distribusi atau
a. Isolasi, memisahkan isolasi dari catu daya listrik untuk
rangkaian pada panel.
pengaman.
b. Proteksi, pengaman  terhadap kabel, peralatan listrik, 2.4 Jatuh Tegangan manusia dari gangguan yang terjadi.
jatuh  tegangan  didefinisikan  sebagai  perbedaan  antara
c. Kontrol, membuka  dan  menutup  rangkaian  untuk mengontrol dan perawatan.
tegangan  ujung  kirim  dan  tegangan  ujung  terima  dari penyulang. jatuh tegangan merupakan perbedaan nilai mutlak
2.3.2 Circuit Breaker (CB)
dari tegangan ujung kirim dan tegangan ujung terima. jatuh
fungsi dari komponen ini adalah untuk memutuskan atau tegangan ini terjadi akibat adanya impedanzi dari sistem tersebut. menghubungkan rangkaian pada saat berbeban atau tidak
Berdasarkan PUIL, untuk instalasi bangunan rugi tegangan
berbeban serta akan membuka dalam keadaan terjadi
dihitung dari alat pengontrol adalah maksimum 2% untuk gangguan arus lebih atau arus hubung singkat.
instalasi penerangan dan maksimum 5% untuk instalasi alat-

## 2.3.3 Saklar
alat listrik lainnya, misalnya motor listrik.
Saklar  digunakan  untuk  memutuskan  dan  menghubungkan rangkaian listrik. Cara kerja saklar yaitu pada saat saklar akan membuka  untuk  memutuskan  rangkaian,  sebuah  pegas  akan ditegangkan.  Pegas  ini  yang  menggerakan  saklar  sehingga dapat  memutuskan  rangkaian  dalam  waktu  singkat.  Jadi kecepatan  pemutusan  ditentukan  oleh  pegas  dan  tidak tergantung  pada  pelayanan.  Karena  cepatnya  waktu pemutusan,  maka  kemungkinan  timbulnya  besar  api  antara kontak-kontak pemutusan sangat kecil.

## 2.5 Hipotesis
Maka  penulis  mengambil  hipotesis  bahwa  penerapan distribusi  dan  instalasi  listrik  di  PT.  Aerofood  ACS Balikpapan. sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan  di dalam Persyaratan Umum Instalasi Listrik Tahun 2000 (PUIL 2000).

## 2.6 Parameter Pengamatan
Komponen parameter yang diamati pada penelitian ini adalah
2.3.4 Kabel a.  Sistem Distribusi Listrik Kabel merupakan salah satu sarana dalam instalasi listrik Pengamatan sistem distribusi listrik dilakukan dengan cara mengamati pembagian/pengelompokkan karena   kabel
menghantarkan arus   ke beban yang
penyalurkan tenaga listrik ke pusat beban.
terpasang.Oleh karena itu perlu diketahui secara pasti berapa
b.  Kabel
besar beban yang terpasang agar kapasitas kabel memadai.
Pengamatan kabel dilakukan dengan cara menghitung
Pemilihan kabel mempertimbangkan beberapa hal :
seberapa besar penampang penghantar yang dibutuhkan
a.  Electrical, meliputi ukuran konduktor, type dan tebal
sesuai dengan kebutuhan arus maksimum.
isolasi.
c.  Sistem Pengaman
b.  Suhu, menyesuaikan dengan suhu lingkungan dan kondisi
kelebihan beban, pengembangan dan tahanan thermal.
Pengamatan sistem pengaman dilakukan dengan cara
ISSN 2528 - 6498
Janjang Febry Dian : Analisis sistem Distribusi....
E-ISSN 2549-0842
42                                                                                                JTE UNIBA,Vol. 1, No.2, APRIL 2017
menghitung keandalan pengaman, kapasitas daya agar memenuhi (sesuai) kebutuhan.
d. Jatuh Tegangan
Pengamatan jatuh tegangan dilakukan dengan cara perhitungan perbedaan antara tegangan ujung kirim dan tegangan ujung terima dari penyulang.

## III. ANALISA DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Sistem Jaringan Listrik
PT.  Aerofood  ACS  Balikpapan  memikiki  2  sumber  jaringan listrik yaitu dari PLN dan diesel genset.
Sistem  distribusi  yang  digunakan  adalah  sistem  radial,  ketika saat  terjadi  gangguan  pada  suplai  utama  genset  memback-up sistem sehingga kontinuitas dayanya menjadi lebih baik.

## 4.2 Pembagian Beban
Dengan  banyaknya  peralatan  listrik  yang  mempunyai karakteristik berbeda-beda maka  pembagian/pengelompokkan beban tersebut perlu dilakukan.
Berdasarkan  fungsi  dan  karakteristiknya  beban  dibagi kedalam 3 kelompok yaitu :
a. Beban-beban mekanik
b. Beban Penerangan Dan Kontak-Kontak
c. Beban-Beban Darurat

## 4.3 Kabel
Besarnya  kapasitas  daya  terpasang  pada  hampir  tiap-tiap ruangan  adalah  755  watt.  Dalam  instalasinya  tiap  ruangan dilayani  oleh  satu  penghantar  dan  1  buah  MCB,  sehingga untuk  2  ruangan  kapasitas  dayanya  adalah  2  x  755  watt  = 1510 watt
Dengan kapasitas daya terpasang sebesar 1510 watt maka arus yang mengalir dapat dicari dengan persamaan berikut :
P I = V x Cos φ A
1.105 I = 220 x 0,9 A

## = 7,6 A
Dengan  arus  yang  mengalir  7,6  A  maka  dapat  digunakan penampang jenis NYY 3 x 1,5 mm 2 sesuai KHA, dikarenakan penghantar  ini  adalah  penghantar  untuk  sirkit  cabang  maka berdasarkan  PUIL  2000  pasal  4.6.2  harus  digunakan penghantar penampang minimum 4 mm 2 .

## 4.3 Sistem Pengaman
Jenis  pengaman  yang  digunakan  di  PT.  Aerofood  ACS Balikpapan ada beberapa macam.
MCCB digunakan sebagai pengaman pada outgoing dari trafo, outgoing LVMDP.
Contoh  perhitungan  untuk  mencari  nilai  MCCB  Untuk menentukan besarnya MCCB dari DP 3 ke DP 4 adalah:
I =
P
x Faktor Kebutu h an 3 x V x Cos φ I = 65.092
x 70% 3 x 380 x 0,9
= 38,2 A
Dengan arus yang mengalir sebesar 38,2 A, maka digunakan MCCB sebesar 28-40 A.

## 4.4 Grounding
Dalam  menentukan  besar  kawat Grounding dapat  kita  lihat pada  luas  penampang  nominal  minimum  penghantar pengaman.
Untuk  menentukan  diameter  ( d )  elektroda  pentahanan  dapat dihitung :
2 x π x l ρ = R x 1
In (4 x d )
Dimana : ρ : Tahanan jenis tanah ( Ω) R : Tahanan pentahanan ( Ω) π : Konstanta
l : Panjang elektroda yang ditanam (m)
d : Diameter batang elektroda pentahanan (m)
Diameter elektroda batang, dapat dihitung sebagai berikut : 2 x 3,14 x 6
100 = 20 x In (4 x 1 d )
4 d = 20 x 2 x 3,14 x 6
e 100
= 0,022 m ≈ 22 mm (tersedia dipasaran 25 mm)

## 4.5 Perhitungan Susut Tegangan
Jatuh tegangan dari DP5 ke DB TW merupakan saluran fasa stu dengan arus yang mengalir adalah sebesar 7,6 A sehingga dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut :
∆ v = Iρ 2 l x cos ( 1 + tan θ ) volt
A R 2 x 20 0,1 ∆ v = 7,6 x 58 x 4 x ( 1 + 4,56 x 0,484 ) volt = 1,183 volt

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan
a. Sistem distribusi yang digunakan di PT. Aerofood ACS Balikpapan  adalah  sistem  radial.  Pada  saat  terjadi gangguan pada suplai utama. genset mem back-up system sehingga  kontinuitas  pelayanan  dayanya  menjadi  lebih baik.
b. Hasil  perhitungan  jatuh  tegangan  dari  LVMDP  ke  DP2 yaitu sebesar 0,36 % sehingga besar penampang tersebut masih memenuhi syarat yang ditentukan PUIL 2000 yaitu sebesar -5 %.
c. Semua  kabel  yang  terpasang  di  PT.  Aerofood  ACS Balikpapan  sudah  memenuhi  standart  PUIL  2000 sehingga  dapat  dikatakan  kabel  tersebut  baik  dan  aman untuk digunakan.
d. Dari  sekian  jenis  MCCB  ada  beberapa  yang  tidak  sesuai standart,  yaitu  :  PP-RJ,  Sumpit  Pump,  PP-Elektronik, LCP-Fuel, DP 1&DP2, MDP1(Bank), DP 3&DP 4, DP1- PP-LB.  Sedangkan  untuk  jenis  MCB  yang  tidak  sesuai standart  adalah  outgoing  PD-GF  (Bank)  ke  UPS  1, outgoing  DP-MZ1  ke  DP-2,  outgoing  DP-MZ1  ke  DP- BC, outgoing LP-BC ke Scane Preset Dimming Control. Hal  tersebut  dikarnakan  adanya  ketidaksesuaian  antara pengaman yang digunakan saat ini dengan kebutuhan saat arus beban penuh.
Dari jenis kabel pentanahan ada beberapa yang tidak memenuhi standart yaitu DP-SB&DP-1.

## 5.2 Saran
a. Dari  sekian  jenis  MCCB  dan  MCB  pada  panel  PP-RJ, Sumpit  Pump,  PP-Elektronik,  LCP-Fuel,  DP  1&DP2, MDP-1(Bank),  DP  3&DP  4, DP1-  PP-LB,  outgoing  PD- GF  (Bank)  ke  UPS  1, outgoing  DP-MZ1  ke  DP-2, outgoing DP-MZ1 ke DP-BC, outgoing LP-BC ke Scane Preset Dimming Control yang ada di PT. Aerofood ACS
Balikpapan, perlu diadakan pengecekan ulang.
b. Dari sekian jenis kabel pentanahan yang tidak memenuhi standart yaitu pada DP-SB&DP-1, MDP (Bank), outgoing DP-MZ1  ke  DP  2,  outgoing  DP-PB  2  ke  DP-PB1, outgoing  LVMDP  ke  DP-PB2  dan  outgoing  LVMDP  ke DP-SB perlu juga diadakan pengecekan ulang.
c. Untuk diperoleh keandalan sistem  maka sistem distribusi dan  instalasi  di  PT.  Aerofood  ACS  Balikpapan  harus diadakan  evaluasi  ulang  dan  pemeliharaan  secara  rutin dan berkala.

## R EFERENSI
[1] Daryanto, 2000, Teknik Pengerjaan Listrik , Bumi Aksara - Jakarta.
[2] Harten, P Van, 1974, Instalasi Listrik Arus Kuat 1 , Bina Cipta - Bandung.
[3] Panitia  Revisi  PUIL  -  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia,  2000, Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik , Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
[4] Scaddan, Brian, 1983, Modern Electrical Installation , Butterworth & Co (Publishaer).
[5] Scbosinan, Zan, 1990, Installasi, Erlangga, Jakarta.
[6] Schawn,  Creigton,  1984, Practical  Electrical  Wiring Residential,  Form  and  Industrial ,  Mc  Grawhill Company, Inc.
[7] Skitahumilo, 1991, Pengetanahan Sistem Tenaga dan Pengetanahan Peralatan , Erlangga, Jakarta.
[8] Harten, P Van, 1991, Instalasi Listrik Arus Kuat 2 , Bina Cipta - Bandung.
[9] Linsley, 2004 , Trevon . Instalasi Listrik Tingkat Lanjut , Erlangga, Jakarta.
[10] Saadat, Hadi, 1999, Power system Analysis, McGraw- Hill Book Company, Columbia.
[11] Gussow  Milton,M,S,  1983, Schaum's  Outline  of  Theory and  Problems  of  Basic  Electricity ,  McGraw-Hill  Book Company, Columbia.
[12] Watkin  A..J  and  Kitcher  Crish,  2006, Electrical Installlation  .  Calculation, Volume  l,  Seventh  Edition, Burlington.
[13] Coates Mark and Jenkin B.D, 2010, Electrical Installation Calculation , Fourth Edition, Columbia.
[14] Anonim, 2009 , Electrical Installation Guide, According JEC International Standard.
[15] Suswanto Daman, 2009, Sistem Distridusi Tenaga Listrik, Edisi Pertama, Pradya Paramitha, Jakarta.
[16] Anonim, 2000, Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2000), Lipi, Jakarta.
[17] Victor Mere, 2013, Macam-macam Pembangkit Listrik, (Artikel on line ), http://victorm3d.wordpress.com
[18] Hage, 2014, Klasifikasi Saluran Transmisi Berdasarkan Tegangan, (Artikel On line), http://dunialistrik.blogspot.com
[19] Ifhan,  2010,  Karakteristik  Beban  Pada  Sistem  Arus Listrik  Bolak-Balik  (AC),  (Artikel  on  line  ), http://saranabelajar.wordpress.com