Volume 17 Nomor 2, Oktober 2017, 39-45
E-ISSN: 2580-7110
aintis Jurnal
Evaluasi Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung
(Studi Kasus Gedung PT. PLN Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau) Arda Dwi Cahyo Ruspianof, Deddy Purnomo Retno, Roza Mildawati
Program Studi Teknik Sipil, Universitas Islam Riau Jalan Kaharuddin Nasution Km. 11 No. 113 Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284 email: arda.ruspianof@gmail.com rozamildawati@eng.uir.ac.id

## Abstract
Building is a physical manifestation of the work of construction that blends with its domicile, partly or wholly located above and / or in the soil and / or water, which serves as a dwelling or residence, religious activities, business  activities,  social  culture  activities,  as  well  as  special  events.  Safety  factors  become  essential requirements that must be met by a building (Act No. 28 of 2002 Section 1 on Building). One aspect of the work safety is the safety of the danger of fire or explosion. Fire is an event or events that are very detrimental to all parties, either the manager or the user of the building, the owner of the building, and the people who were around the building (Act No. 1 of 1970 Chapter II Article 2 of the Scope of Work Safety).
The  method  used  in  this  research  is  descriptive  analysis  method.  Where  to  get  the  required  data,  direct observation  was  conducted  in  the  field.  Components  were  identified  as  completeness  footprint,  rescue facilities, active protection system and passive protection system. These observations were made to check the availability  of  protective  devices  and  Value  of  Building  Safety  System  Reliability  (NKSKB)  on  building  the PT. PLN Region Riau and Riau Islands..
The results of this study stated that the fire protection systems in buildings PT. PLN Riau and Riau Islands region has been largely unavailable. With the value on the ground floor (87.878%), 1st floor (87.878%), 2nd floor (87.878%), 3rd floor (87.878%), and the 4th floor (87.878%). While the value of reliability in building the PT. PLN Riau and Riau Islands region at 86.47%, which means according to the Pd-T-11-2005-C value of the reliability of the building against fire is reliably.
Keywords: Fire Protection System, Completeness Tread, Rescue Facility, Active Protection System, Passive Protection System

## Abstrak
Bangunan  gedung  merupakan  wujud  fisik  dari  hasil  pekerjaan  konstruksi  yang  menyatu  dengan  tempat kedudukannya, sebagian maupun seluruhnya berada di atas, di dalam tanah dan air,  yang berfungsi sebagai hunian  atau  tempat  tinggal,  kegiatan  keagamaan,  kegiatan  usaha,  kegiatan  sosial  budaya,  maupun  kegiatan khusus.  Faktor  keselamatan  menjadi  persyaratan  penting  yang  harus  dipenuhi  oleh  suatu  bangunan  gedung (UURI,2002) Salah satu aspek keselamatan kerja tersebut adalah keselamatan dari bahaya kebakaran maupun ledakan.  Kebakaran  merupakan  suatu  peristiwa  atau  kejadian  yang  sangat  merugikan  semua  pihak,  baik pihak pengelola atau pengguna gedung, pemilik gedung, maupun masyarakat yang berada di sekitar gedung (UURI, 1970).
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Dimana untuk mendapatkan data  yang  dibutuhkan,  dilakukan  pengamatan  langsung  di  lapangan.  Komponen  yang  diidentifikasi  yaitu kelengkapan  tapak,  sarana  penyelamatan,  sistem  proteksi  aktif  dan  sistem  proteksi  pasif.  Pengamatan  ini dilakukan untuk  mengetahui ketersediaan alat proteksi dan Nilai Keandalan Sistem Keselamatan  Bangunan (NKSKB) pada gedung PT. PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sistem proteksi kebakaran pada gedung PT. PLN Wilayah Riau dan  Kepulauan  Riau  sebagian  besar  telah  tersedia.  Dengan  nilai  keandalan  pada  lantai  dasar  (87,878%), lantai  1  (87,878%),  lantai  2  (87,878%),  lantai  3  (87,878%),  dan  lantai  4  (87,878%).  Sedangkan  nilai
keandalan pada gedung PT. PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau sebesar 86,47%, hal ini berarti menurut Pd–T–11–2005–C nilai keandalan bangunan terhadap bahaya kebakaran adalah andal.
Kata kunci : Sistem  Proteksi  Kebakaran,  Kelengkapan  Tapak,  Sarana  Penyelamatan, Sistem Proteksi Aktif, Sistem Proteksi Pasif

## PENDAHULUAN
Bangunan  gedung  merupakan  wujud  fisik dari  hasil  pekerjaan  konstruksi  yang menyatu  dengan  tempat  kedudukannya, sebagian  atau  seluruhnya  berada  di  atas dan/atau  di  dalam  tanah  dan/atau  air,  yang berfungsi  sebagai  hunian  atau  tempat tinggal,  kegiatan  keagamaan,  kegiatan usaha,  kegiatan  sosial  budaya,  maupun kegiatan khusus. Faktor keselamatan menjadi  persyaratan  penting  yang  harus dipenuhi  oleh  suatu  bangunan  gedung (UURI, 2002)
Menurut  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1970  Bab  II  Pasal  2  tentang  Ruang Lingkup  Keselamatan  Kerja,  bahwa  aspek keselamatan kerja harus diimplementasikan dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun  di  udara,  yang  berada  di  dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.  Salah  satu  aspek  keselamatan kerja  tersebut  adalah  keselamatan  dari bahaya kebakaran maupun ledakan.
Kebakaran merupakan suatu peristiwa atau kejadian  yang  sangat  merugikan  semua pihak, baik pihak pengelola atau pengguna gedung, pemilik gedung, maupun masyarakat yang berada di sekitar gedung.
Gedung  PT.  PLN  Wilayah  Riau  dan Kepulauan  Riau  merupakan  salah  satu kompleks bangunan gedung yang berpotensi  menarik  orang  dalam  jumlah banyak, mengingat gedung tersebut merupakan  gedung  perkantoran  yang terdapat banyak pekerja dan barang-barang yang  harus  ditanggulangi  jika  terjadi kebakaran.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  No.  26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi
Kebakaran  pada  Bangunan  Gedung  dan Lingkungan bangunan gedung kantor yang dikategorikan  dalam  bangunan  kelas  5 harus  memenuhi  spesifikasi  teknis  serta harus  memiliki  Nilai  Keandalan  Sistem Keselamatan  Bangunan  (NKSKB)  yang baik.  Hal  inilah  yang  mendasari  perlu dilakukan evaluasi keandalan sistem proteksi  kebakaran,  dimana  tinjauan  ini dilakukan  pada  gedung  kantor  PT.  PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau di Kota Pekanbaru.
Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:
1. Apakah  sudah  tersedia  alat  proteksi kebakaran  pada  bangunan  gedung  PT. PLN  Wilayah  Riau  dan  Kepulauan Riau?
2. Berapakah  Nilai  Keandalan  Sistem Keselamatan Bangunan (NKSKB) terhadap  bahaya  kebakaran  pada gedung  PT.  PLN  Wilayah  Riau  dan Kepulauan Riau berdasarkan peraturan yang berlaku?
Mengacu  pada  rumusan  masalah  diatas, adapun  tujuan  yang  ingin  dicapai  dari penelitian ini adalah :
1. Melakukan analisa terkait ketersediaan alat proteksi kebakaran pada bangunan gedung  PT.  PLN  Wilayah  Riau  dan Kepulauan Riau.
2. Menentukan  Nilai  Keandalan  Sistem Keselamatan Bangunan (NKSKB) gedung  PT.  PLN  Wilayah  Riau  dan Kepulauan  Riau  terhadap  bahaya kebakaran
Sistem  proteksi  kebakaran  dikelompokan dalam empat komponen yaitu kelengkapan tapak, sarana penyelamatan, sistem
proteksi  aktif  dan  sistem  proteksi  pasif. Pembobotan  parameter  sistem  proteksi kebakaran  bangunan  gedung  tercantum dalam Tabel 1.
Tabel 1 Pembobotan Parameter Komponen
Sistem Keselamatan Bangunan No Parameter KSKB Bobot KSKB (%) 1 Kelengkapan Tapak 25 2 Sarana Penyelamatan 25 3 Sistem proteksi Aktif 24 4 Sistem proteksi pasif 26 (Sumber: Peraturan Pd-T-11-2005-C)
Setiap  komponen  tersebut  dibagi  dalam beberapa  subkomponen  dengan  bobot penilaian sebagai berikut:
1. Kelengkapan Tapak (25 %)
Tabel 2 Pembobotan Sub Komponen Kelengkapan Tapak No Sub Komponen Bobot (%)
1 Sumber Air 27
2 Jalan Lingkungan 25 3 Jarak Antar Bangunan 23 4 Hidran Halaman 25 (Sumber: Peraturan Pd-T-11-2005-C)
2. Sarana Penyelamatan Tabel 3 Pembobotan Sub Komponen Sarana Penyelamatan No Sub Komponen Bobot (%) 1 Jalan keluar 38 2 Konstruksi Jalan Keluar 35 3 Landasan helikopter 27 (Sumber: Peraturan Pd-T-11-2005-C) 3. Sistem Proteksi Aktif Tabel 4 Pembobotan Sub Komponen
Sistem Proteksi Aktif
No Sub Komponen Bobot (%) 1 Deteksi dan Alarm 9 2 Siemes Connction 8 3 Pemadam Api Ringan 9 4 Hidran gedung 9 5 Springkler 9 6 Pengendali Asap 8 7 Deteksi Asap 9 8 Pembuangan Asap 7 9 Lift Kebakaran 7 10 Cahaya Darurat 9 11 Listrik darurat 8 12 Ruang Pengendali Operasi 8 (Sumber: Peraturan Pd-T-11-2005-C))
4. Sistem Proteksi Pasif Tabel 5 Pembobotan Sub Komponen Sistem Proteksi Pasif No Sub Komponen Bobot (%) 1 Ketahanan Api Struktur Bangunan 36 2 Kompartemenisasi ruang 32 3 Perlindungan Bukaan 32
(Sumber: Peraturan Pd-T-11-2005-C)
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode observasional, alat  ukur  penelitian  ini  berupa  penilaian kelayakan sistem proteksi kebakaran bangunan  gedung  dengan  metode check- list. Data  yang  terkumpul  akan  dianalisa secara deskriptif kuantitatif untuk menentukan nilai keandalan sistem proteksi kebakaran pada gedung tersebut.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Gedung  PT. PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau di Jalan  Tuanku  Tambusai  Kota  Pekanbaru. Lokasi  penelitian  dapat  dilihat  pada gambar dibawah ini.

## Gambar 1. Lokasi Gedung PT. PLN Wilayah Riau dan kepulauan Riau
(Google Maps, 2016)
Pembuatan Lembar Pengamatan Lembar pengamatan dibuat untuk memudahkan dalam pekerjaan
pengumpulan data hasil pengamatan langsung  dilapangan.  Lembar  pengamatan dibuat  sedemikian  rupa  sehingga  dapat memenuhi  data  penelitian  yang  mencakup semua  variabel  yang  diidentifikasi  pada penelitian  ini.  Lembar  pengamatan  terdiri dari empat bagian utama, yaitu:
1. Bagian  I  mengenai  kelengkapan  tapak yang  meliputi:  sumber  air,  jalan lingkungan,  jarak  antar  bangunan  dan hidran halaman.
2. Bagian  II  mengenai  komponen  sarana penyelamatan  yang  meliputi:  jalan keluar,  konstruksi  jalan  keluar  dan landasan helikopter.
3. Bagian III mengenai komponen proteksi  aktif  yang  meliputi:  deteksi dan alarm, siames conection , pemadam  api  ringan,  hidran  gedung, springkler ,  sistem  pemadam  luapan, pengendali asap, deteksi asap, pembuangan  asap, lift kebakaran, cahaya  darurat  dan  petunjuk  arah, listrik  darurat  dan  ruang  pengendali operasi.
4. Bagian IV mengenai komponen proteksi pasif yang meliputi: ketahanan  api  struktur  bangunan,
kompartemenisasi ruangan dan perlindungan bukaan.
Setiap  bagian  terbagi  atas  sub  bagian penilaian  yang  di  dalam  sub  bagian tersebut terdapat beberapa kriteria pengamatan dengan jawaban check-list.

## Cara Pengisian dan Penilaian
Memeriksa  dan  mencatat  kondisi  nyata sistem proteksi kebakaran yang ada baik di dalam  maupun  di  luar  gedung  (tabel terlampir), yang meliputi:
1. Jumlah  setiap  jenis  komponen  sistem proteksi  kebakaran  untuk  seluruh gedung.
2. Jumlah  setiap  jenis  komponen  sistem proteksi kebakaran pada setiap tingkat.
3. Jumlah  setiap  jenis  komponen  sistem proteksi  kebakaran  yang  rusak/tidak berfungsi.

## Penilaian  kondisi  KSKB  (Keandalan Sistem Keselamatan Bangunan)
Kondisi  setiap  subkomponen  KSKB  harus dinilai  dan  dievaluasi.  Penilain  tersebut dibagi atas tiga bagian yaitu :
1. Baik
:  “B”  (ekivalensi nilai B adalah 100) 2. Cukup :  “C”  (ekivalensi nilai C adalah 80) 3. Kurang
:  “K”  (ekivalensi nilai K adalah 60)
Nilai  kondisi  dari  sub  KSKB  dihitung dengan menggunakan persamaan :
Nilai  kondisi  sub  KSKB  =  ekivalensi nilai×bobot sub KSKB×bobot KSKB....... (1)

## Perhitungan  Keandalan  Sistem  Proteksi Kebakaran
Nilai  keandalan  sistem  proteksi  kebakaran dihitung menggunakan rumus : Nilai  keandalan  =  KT  +  SP  +  SPA  +  SPP ............................................................ (2) Dimana: KT = nilai kondisi kelengkapan tapak SP = nilai kondisi sarana penyelamatan SPA = nilai kondisi sistem proteksi aktif
SPP = nilai kondisi sistem proteksi pasif
23,75 20 21,456 22,672 0 5 10 15 20 25 30 35 Kelengkapan Tapak Sarana
Penyelamatan Sistem Proteksi Aktif Sistem Proteksi Pasif Nilai K on d isi Komponen Sistem Keselamatan Bangunan (KSKB) Nilai Kondisi Lantai Dasar

## Perhitungan Nilai Keandalan Rata-Rata
Nilai keandalan rata-rata dihitung menggunakan rumus : Keandalan  rata-rata  =  (KT  +  SP  +  SPA  + SPP)/ N ............................................. (3)
Di mana :
N = jumlah lantai

## Analisis Data Penelitian
Analisis  data  penelitian  dilakukan  dengan cara :
1. Memberikan penilaian terhadap semua sub  parameter  KSKB  (Keandalan Sistem Keselamatan Bangunan) berdasarkan  data  hasil  pengamatan lapangan sesuai dengan kriteria penilaian.
2. Menghitung  nilai  kondisi  setiap  sub KSKB dengan menggunakan persamaan 1. 3. Menghitung  nilai  kondisi  KSKB dengan  cara  menjumlahkan  nilai kondisi  semua  sub  KSKB  yang bersangkutan.
4. Menghitung  nilai  keandalan  sistem proteksi kebakaran dengan menggunakan persamaan 2.
Pada  setiap  komponen  yang  diteliti ditentukan andal atau tidak andal komponen tersebut. Dikatakan andal apabila  berdasarkan  perhitungan  didapat nilai “B”. Selain itu disebut tidak andal.

## PEMBAHASAN
Dari  hasil  pengamatan  di  lapangan  dan perhitungan didapat bahwa nilai keandalan untuk  gedung  PT.  PLN  Wilayah  Riau  dan Kepulauan Riau dapat kita lihat pada Tabel 6 dan Tabel 7 serta Gambar 2 dan Gambar 3 berikut ini.
Tabel  6  Perhitungan  Nilai  Keandalan Lantai Dasar
(Sumber: Hasil Pengolahan Data)
Gambar 2. Grafik Nilai Kondisi Lantai Dasar
Dari hasil pengamatan di lapangan didapati sesuai grafik diatas, bahwa nilai keandalan untuk  lantai  dasar  sampai  lantai  tiga hasilnya  sama  maka  hanya  satu  tabel  dan satu  grafik  saja  yang  ditampilkan  yaitu dalam kategori  “Cukup” dengan ekivalensi nilai 80,
No KSKB Bobot (%) Nilai Nilai Kondisi 1 Kelengkapan Tapak 25 95 23,75 2 Sarana Penyelamatan 25 80 20 3 Sistem Proteksi Aktif 24 89,4 21,456 4 Sistem Proteksi Pasif 26 87,2 22,672 Nilai Keandalan (%) 87,878
23,75 20 17,76 19,344 0 5 10 15 20 25 30 35 Kelengkapan Tapak Sarana
Penyelamatan Sistem Proteksi Aktif Sistem Proteksi Pasif N il ai K on d is i Komponen Sistem Keselamatan Bangunan (KSKB) Nilai Kondisi Lantai 4 87,878 87,878 87,878 87,878 80,854 76 78 80 82 84 86 88 90 Lantai Dasar Lantai 1 Lantai 2 Lantai 3 Lantai 4 N il a i K e a n d a la n ( % ) Lantai Grafik Nilai Keandalan Gedung PT. PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Tabel 7 Perhitungan Nilai Keandalan Lantai 4
(Sumber: Hasil Pengolahan Data)
Gambar 3 Grafik Nilai Kondisi Lantai 4
Tabel  8  Nilai  Rata-Rata  Sistem  Proteksi Kebakaran pada Gedung PT. PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau
No Lantai Nilai Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran (%) 1 Lantai Dasar 87,878 2 Lantai 1 87,878 3 Lantai 2 87,878 4 Lantai 3 87,878 5 Lantai 4 80,854 Jumlah 432,366 Rata-Rata Nilai Keandalan (%) 86,47 Kondisi Andal (Sumber: Hasil Pengolahan Data) Gambar 4 Grafik Nilai Keandalan Gedung PT. PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Berdasarkan nilai keandalan yang diperoleh  sebesar  86,47%  maka  sistem proteksi  kebakaran  yang  terdapat  di Gedung  PT.  PLN  Wilayah  Riau  dan Kepulauan Riau tergolong andal.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan  pada  Gedung  PT.  PLN  Wilayah Riau  dan  Kepulauan  Riau  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Perlengkapan sistem proteksi kebakaran  pada  bangunan  gedung PT.  PLN  Wilayah  Riau  dan Kepulauan  Riau  sebagian  besar telah tersedia.
2. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan diperoleh nilai keandalan sistem  proteksi  kebakaran  pada bangunan gedung PT. PLN
Wilayah  Riau  dan  Kepulauan  Riau adalah  sebesar  86,47 %,  yang artinya gedung ini tergolong andal.
Adapun  saran  dari  penelitian  ini  adalah sebagai berikut :
Penulis  merekomendasikan  kepada  pihak pengelola  gedung  PT.  PLN  Wilayah  Riau dan Kepulauan Riau, agar dapat mengelola sistem  proteksi  kebakaran  dalam  sebuah manajemen yang baik untuk mempertahankan keandalan sistem proteksi kebakaran gedung tersebut. No KSKB Bobot (%) Nilai Nilai Kondisi 1 Kelengkapan Tapak 25 95 23,75
2 Sarana
Penyelamata n 25 80
20 3 Sistem Proteksi Aktif 24 74 17,76 4 Sistem Proteksi Pasif 26 74.4 19,344 Nilai Keandalan (%) 80,854

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen  Pekerjaan  Umum,  2008,
Persyaratan  Teknis  Sistem  Proteksi Kebakaran Pada  Bangunan  Gedung dan Lingkungan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008, Jakarta. Keputusan  Menteri  Pekerjaan  Umum No.10/KPTS/2000, 2000, Persyaratan  Teknis  Sistem  Proteksi Kebakaran Pada  Bangunan  Gedung dan Lingkungan, Jakarta. Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus Ibukota  Jakarta  Nomor  8  Tahun 2008, Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2009, 2009, Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi No.4/MEN/1980,
Syarat    -Syarat  Pemasangan  dan Pemeliharaan  Alat  Pemadam  Api
Ringan..
Saptaria,  Erry et  al .,  2005,  Pedoman Teknis  Pemeriksaaan  Keselamatan Kebakaran  Bangunan  Gedung  (Pd- T-11-2005-C),Puslitbang Permukiman,  Badan  Penelitian  dan Pengembangan  PU,  Departemen Pekerjaan Umum, Bandung.
SNI  03-1736-2000,  Tentang  Tata  Cara
Perencanaan  Sistem  Proteksi  Pasif untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran  pada  Bangunan  Rumah dan Gedung. SNI 03-1746-2000, Tata Cara Perencanaan dan  Pemasangan  Sarana  Jalan Keluar Untuk Penyelamatan Terhadap  Bahaya  Kebakaran  Pada Bangunan Gedung. SNI 03-3985-2000, Tata Cara Perencanaan, Pemasangan Dan Pengujian  Sistem  Deteksi  Dan Alarm Kebakaran Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung. SNI 03-6571-2001, Tentang Sistem
Pengendali  Asap  Kebakaran  Pada Bangunan Gedung.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.
28  tahun  2002  tentang  Bangunan Gedung.