## PERENCANAAN PEMANFAATAN SISTEM PEMANENAN AIR HUJAN (PAH) DALAM MENDUKUNG PENERAPAN ECODRAIN DI KAMPUS B UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Fauziah Ismahyanti 1 , Rosmawita Saleh 2 , Arris Maulana 3
1,2,3 Pendidikan Teknik Bangunan, FT, UNJ Email: rosmawitasaleh@unj.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk merencanakan pemanenan air hujan sehingga dapat digunakan sebagai sumber  air  alternatif  di  kampus  B  UNJ  sehingga  diharapkan dapat  mengurangi  penggunaan  air  tanah dan limpasan air hujanyang bisa menyebabkan genangan. Metode yang digunakan dalam rencana pembangunan PAH adalah metode keseimbangan air. Metode ini membandingkan tingkat permintaan air (demand) dengan volume air yang dapat ditampung atau  ketersediaan  air  (supply).Berdasarkan  hasil  analisis didapatkan potensi air hujan pada gedung A perkantoran FIO sebesar 1773,95m3, gedung B FMIPA sebesar 1904,62m3, gedung  C  perkuliahan  FIO  sebesar  1613,21m3dan  masjid  Ulul  Albab  sebesar  512,16m3.Potensi  air  hujan didapatkan kapasitas cistern PAH sebesar 200 m3 dengan menghemat kebutuhan air sebesar 30% pada gedung A  FIO,  gedung  B  FMIPA,dangedung  C  FIO.  Kapasitas  cistern  PAH  sebesar  80  m3  dengan  menghemat kebutuhan  air  masjid  Ulul  Albab  sebesar  13,3%.Penempatan  cisternPAH  di  bawah  tanah  dengan  sistem ground  water.Penerapan  ekodrainase  dengan  pemanfaatan  sistem  PAH  dapat  mengurangi  beban  saluran drainase sebesar 0,158m3/detik atau 13,9% dari limpasan air hujan.
Kata kunci : sistem panen air hujan, ecodrain, cistern

## ABSTRACT
This research is done to plan rainwater harvesting so that it can be used as an alternative water source on the campus B, UNJ so it is expected to reduce groundwater use and the runoff of rainwater that can cause a puddle. The method used in the PAH development plan is a water balance method. This method compares the level of demand with water volume that can be accommodated or the availability of water (supply). Based on the results of the analysis, it was found that the potential for rainwater in the FIO office building A was 1773.95 m3 , FMIPA building B was 1904.62 m3 , the FIO lecture building C was 1613.21 m3 and the Ulul Albab mosque was 512.16 m3 . Potential rainwater obtained cistern PAH capacity of 200 m3 by saving water needs by 30% in building A FIO, building B FMIPA, and building C FIO. The capacity of the PAH cistern is 80 m3 by saving the water needs of the Ulul Albab mosque by  13.3%. Placement of the PAH cistern under the ground with a ground water system. Ecodrainage application by utilizing the PAH system can reduce drainage load by 0.158 m3 /second or 13.9% from rainwater runoff.
Keywords: rainwater harvesting system, ecodrain, cistern

## PENDAHULUAN
Perkembangan  kehidupan  pada  daerah perkotaan yang terus berlangsung menyebabkan  perubahan  tata  guna  lahan. Berkurangnya  lahan  terbuka  hijau  sebagai tangkapan air hujan karena banyak lahan di konversi menjadi area bangunan. Di sisi lain, tingginya kebutuhan air bersih mengakibatkan  permintaan  air  tanah  ikut mengalami peningkatan.
Menurut  PT.  Aetra  Air  Jakarta  pada tahun 2018, kebutuhan air bersih di Jakarta per tahun mencapai angka 547,5 juta meter kubik  sementara  pasokan  yang  dapat terpenuhi  hanya  sebesar  296,65  juta  meter kubik atau sekitar 54%. Air tanah kemudian dieksploitasi  untuk  pemenuhan  kebutuhan tersebut.  Eksploitasi  air  yang  begitu  besar mengakibatkan  adanya  ketidakseimbangan antara pengambilan dan pemulihan air tanah. Akibatnya terjadi kekosongan air pada tanah yang  kemudian  menyebabkan  terjadinya intrusi air laut dan amblesnya tanah.
Berdasarkan data bersumber dari BMKG tahun 2019, di  Jakarta pada musim kemarau  panjang  terdapat  15  kecamatan yang  masuk  dalam  kategori  Awas  Potensi Kekeringan,  dengan  indikator  lebih  dari  61 hari tanpa hujan. Ke-15 kecamatan tersebut adalah Menteng, Gambir, Kemayoran, Tanah Abang,  Cilincing,  Tanjung  Priok,  Koja, Kelapa  Gading,  Penjaringan,  Tebet,  Pasar Minggu,  Setiabudi,  Makasar,  Pulogadung, dan  Cipayung.  Sementara  itu,  data  PAM Jaya,  terdapat  41  kelurahan (15,47%  dari total  kelurahan  di  Jakarta)  belum  terlayani jaringan air PAM.
Kenyataannya  Yang  Maha  Kuasa memberikan anugerah air hujan yang dapat bermanfaat  untuk  keberlangsungan  hidup manusia.  Dengan  rata-  rata  curah  hujan tahunan di Jakarta yang cukup tinggi, yaitu 2000  -  3000  mm  seharusnya  tidak mengkhawatirkan  perihal  ketersediaan  air bersih.  Namun,  permasalahannya  kurang adanya pengelolaan yang memadai sehingga curah  hujan  yang  cukup  tinggi  menjadi banjir  pada  musim  hujan,  sedangkan  pada
musim  kemarau  tetap  kekurangan  air. Masalah  yang  disebabkan  kesalahan  dalam pengelolaan  air  hujan  dan  kerusakan lingkungan yang terus - menerus.
Kampus  B  UNJ  termasuk  ke  dalam wilayah  kecamatan  Pulo  Gadung  yang berarti  harus  memiliki  kewaspadaan  terkait ketersediaan air. Kampus B UNJ merupakan sarana  gedung  kampus  yang  berada  di  Jl. Pemuda,  Rawamangun,  Kecamatan  Pulo Gadung,  Kota  Jakarta  Timur.  Kampus  B UNJ memiliki luas area 3,35 hektare. Untuk memenuhi  kebutuhan  air  bersih,  gedung  A FIO, gedung B FMIPA, gedung perkuliahan C  FIO  dan  Masjid  Ulul  Albab  kampus  B UNJ  menggunakan  air  tanah  dengan  toren dan  mesin  pompa.  Kualitas  air  yang diperoleh  cukup  bersih  hingga  agak  kotor keruh,  namun  air  tidak  berbau  dan  berasa. Kuantitas  air  yang  diperoleh  cenderung cukup  meski  terkadang  dalam  jumlah  yang kecil.  Dengan  demikian,  perlu  pengkajian tentang  pemanfaatan  air  hujan  sebagai sumber  air  alternatif  untuk  mengurangi penggunaan air tanah dalam usaha kegiatan konservasi  air  di  wilayah  kampus  B Universitas Negeri Jakarta.
Salah satu upaya memenuhi ketersediaan air dengan menggunakan sarana pemanenan air hujan yang difungsikan untuk menampung  air  hujan  untuk  dimanfaatkan kembali  (re-use).  Sistem  pemanenan  air hujan  (PAH)  merupakan  upaya  untuk mengumpulkan  air  hujan  yang  jatuh  pada bidang tadah di  atas  permukaan bumi,  baik berupa  atap  bangunan,  jalan,  halaman,  dan untuk  skala  besar  berupa  daerah  tangkapan air.  Komponen  paling  utama  yang  minimal harus  ada  dalam  suatu  sistem  PAH,  yaitu bidang  tangkap,  sistem  penghantar  dan media  penampungan.  PAH  juga  harus memperhatikan  antara  ketersediaan  dan kebutuhan  air  serta  kondisi  simpanan  air sarana  PAH  setiap  bulan  dan  setiap tahunnya, sehingga dengan adanya penyimpanan  air  pada  musim  hujan  basah diharapkan
mampu
menutup
kekurangankekurangan    air     pada   musim kemarau tersebut (Ali & Hendrawan, 2017). Atas  dasar  permasalahan  tersebut,  perlu dilakukan perencanaan pemanenan air hujan (PAH).  Perencanaan  4  tangki  PAH  untuk masing-masing      gedung   Fakultas      Ilmu Olahraga  UNJ,  gedung  perkuliahan  FIO, masjid   Ulul   Albab  UNJ,    dan  gedung Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNJ kampus B. Struktur tangki dibuat di bawah  permukaan  tanah  beserta  instalasi perpipaannya.       Kebutuhan      air    bersih dikampus  B  UNJ  menggunakan  air  tanah dengan  jumlah  air  diestimasi  dari  jumlah warga  kampus  B  UNJ  dan  pemakaian  air sesuai  penggunaan  gedung.  Berdasarkan kapasitas  PAH  yang  dapat  ditampung  dan kebutuhan  air  bersih  sehingga  didapatkan persentase  kapasitas   PAH    yang    dapat dimanfaatkan  untuk  memenuhi  kebutuhan air bersih alternatif. Di sisi lain cara tersebut merupakan salah satu cara untuk mendukung penerapan  ekodrainase. Drainase      yang berwawasan   lingkungan     dengan     tidak mengaliri  seluruh  air  hujan  yang  turun  ke saluran    air,   melainkan  ditampung     dan manfaatkan  sehingga     dapat  mengurangi beban debit saluran drainase agar mencegah banjir  ketika    musim    hujan      dan  tidak mengalami  kekeringan  air  pada  musim kemarau.  Dengan  demikian  dilakukan penelitian        skripsi        yang      berjudul “Perencanaan        Pemanfaatan        Sistem Pemanenan  Air  Hujan  dalam  Mendukung Penerapan    Ecodrain    di     Kampus    B Universitas Negeri Jakarta”.

## METODE
Penelitian ini menganalisis potensi dan merencanakan pemanenan air hujan sebagai sumber  air  alternatif  untuk  mengurangi penggunaan air tanah dalam usaha menerapkan ekodrainase dan konservasi air di  wilayah  kampus  B  Universitas  Negeri Jakarta. Metode penelitian digunakan adalah penelitian deskripsi kuantitatif.
Data  yang  telah  didapat  diolah  dan dianalisis  sesuai  dengan  kebutuhannya.
Masing-masing data berbeda dalam pengolahan dan analisisnya. Dengan pengolahan  dan  analisis  yang  sesuai  maka akan  diperoleh  variabel-variabel  yang  akan digunakan  dalam  perencanaan  PAH  di Kampus  B  UNJ.  Analisis  data  pada penelitian  ini  sebagai  berikut.  (Ali  & Hendrawan, 2017).
a. Data curah hujan yang di dapat di buat dalam hujan rerata bulanan selama satu tahun.
b. Data pengukuran atap bangunan sebagai luas area tangkapan air sistem pemanenan  air  hujan  dengan  satuan meter persegi.
c. Data  jumlah  warga  kampus  di  hitung sesuai  dengan  kebutuhan  air  bersih untuk  bangunan  kampus.  Dari  data tersebut  di  dapat  jumlah  kebutuhan  air di Kampus B UNJ.
d. Estimasi  potensi  volume  hujan  yang dapat  ditangkap  dari  atap  berdasarkan luas atap dan koefisien limpasannya.
e. Estimasi kebutuhan bulanan berdasarkan  jumlah  pengguna  air, kebutuhan  dan  jumlah  rata-rata  hari selama sebulan.
f. Volume  tangkapan  air  bulanan  dan estimasi  kebutuhan  air  bulanan  yang sudah  di  hitung  digunakan  untuk menghitung kapasitas penampungan air bersih yang dibutuhkan.
g. Proses perhitungan kapasitas pemanenan  air  hujan  dapat  di  lakukan dengan  tabel  neraca  air  bulanan  untuk penentuan  kapasitas  minimum  sarana PAH untuk penyimpanan air.
Tabel 1. Format Tabel Kapasitas

## Pemanenan Air Hujan (PAH) dengan
Metode Neraca Air
h. Jumlah kekurangan air menjadi kapasitas sarana penyimpanan minimum yang akan digunakan.
i. Perencanaan  desain  cistern  Pemanenan Air Hujan.
Hasil dari analisis data didapatkan kapasitas sarana  PAH  yang  akan  digunakan.  Sarana PAH  direncanakan  yang  sesuai,  dan  tepat disesuaikan
dengan kondisi-kondisi lengkap  dengan  instalasi  perpipaan  di Kampus B UNJ.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketersediaan Air Hujan
Data  curah  hujan  diperoleh  dari  tiga stasiun  hujan  BMKG  Jakarta,  yaitu  stasiun Kemayoran,  stasiun  Halim  dan  stasiun Tanjung  Priok.  Data  curah  hujan  terserbut berupa data curah hujan bulanan pada tahun 2009  hingga  tahun  2018.  Untuk
mendapatkan curah hujan rata-rata digunakan metode rata-rata aljabar.
Tabel 2. Data Curah Hujan Rata-Rata
(Sumber: Analisis Data Curah Hujan Rata-
Rata)
Daerah  tangkapan  hujan  merupakan luasan  atap  dengan  saluran  pengumpul  air hujan. Dengan demikian yang diperhitungkan  hanya  luasan  atap  yang terdapat  talang  air.  Berikut  luasan  daerah tangkapan  yang  berupa  atap  gedung  di kampus B UNJ.
Tabel 3. Luas dan Jenis Atap Gedung

## Kampus B UNJ
(Sumber : Biro Umum dan Kepegawaian UNJ)
Volume ketersediaan air merupakan volume air hujan yang tertangkap pada atap gedung
kampus B UNJ. Untuk menentukan potensi volume air hujan dapat digunakan persamaan sebagai berikut:
V = R x A x k
Dimana: V= Volume air hujan yang tertampung (liter) R= Curah hujan rata-rata bulanan (mm) A= luas proyeksi bidang horizontal atap (m 2 ) k= koefisien limpasan berdasarkan jenis atap
Hasil  pengamatan  di  lapangan  bahawa jenis penutup atap yang berada di kampus B UNJ  terdapat  dua  jenis.  Untuk  Gedung  A Perkantoran FIO menggunakan atap galvanis  bergelombang  dan  Gedung  B FMIPA, Gedung C Perkuliahan FIO, Masjid Ulul  Albab  menggunakan  atap  dak  beton. Nilai  koefisien limpasan  yang akan digunakan  adalah  0,9  untuk  atap  galvanis bergelombang dan 1,0 untuk atap dak beton waterproofing. Dengan demikian volume air hujan yang akan tertampung sebagai berikut:
Tabel 4. Volume Air Hujan Masing-Masing Gedung
(Sumber : Analisis Data Volume Air Hujan)
Kebutuhan Air Bersih
Perhitungan untuk kebutuhan air diasumsikan  dengan  jumlah  mahasiswa, dosen  dan  karyawan  yang  menggunakan fasilitas  toilet  gedung,  yaitu  30%  dari pemakaian air bersih keseluruhan. Kegiatan peribadahan  untuk  Masjid  Ulul  Albab  di asumsikan  15%  dari  pemakaian  air  bersih keseluruhan.  Nilai  asumsi  berdasarkan penelitian Qomariyah,S (2016) dan perhitungan kebutuhan air bersih PAM Jaya. Hal  ini  dikarenakan  tidak  semua  pengguna
gedung  menggunakan  fasilitas  toilet  secara bersama-sama.
Tabel 5. Kebutuhan Air Bersih Kampus B UNJ
(Sumber : Analisis Data Kebutuhan Air)

## Kapasitas Cistern PAH
Untuk  menentukan  kapasitas  cistern  PAH perlu  diketahui  volume  air  yang  dapat dipanen  dan  volume  air  yang  dibutuhkan. Metode  yang  digunakan  dengan  cara keseimbangan  antara  ketersediaan  air  dan kebutuhan  atau  disebut  metode  neraca  air. (Kisnayanti, dkk. 2019)
Tabel 6. Kapasitas Cistern PAH
(Sumber : Analisis Data Kapasitas Cistern PAH)

## Struktur Cistern PAH
Desain Struktur Cistern PAH
a. Kapasitas Cistern PAH Tipe I = 200 m 3
b. Kapasitas Cistern PAH Tipe II = 80 m 3
c. Panjang bangunan T-I = 10 m
d. Panjang bangunan T-II = 6,4 m
e. Lebar bangunan T-I = 8 m
f. Lebar bangunan T-II = 5 m
g. Tinggi MA dari dasar = 2,5 m
h. Tinggi jagaan = 0,5 m
i. Tebal dinding beton = 0,35 m
j. Tebal lantai beton = 0,40 m
k. Tebal pelat atap beton = 0,25 m
l. Mutu beton (fc) = 30 Mpa
m. Mutu baja (fy) =400 Mpa
Tabel 7. Penulangan Struktur Cistern (Sumber : Analisis Perhitungan Cistern Tipe I) Instalasi Sistem PAH
Kapasitas  dan  struktur  tangki  PAH  sudah diketahui,  kemudian  ditambahkan  instalasi pelengkap agar air dapat digunakan. Berikut material  dan  ukuran  pada  instalasi  sistem PAH.
Tabel 8. Material dan Ukuran Instalasi PAH
(Sumber : Analisis Instalasi Sistem PAH)
Filtrasi  air  hujan  digunakan  teknologi filtrasi  sederhana  dengan  berbagai  macam media  (multi-filter)  seperti  seperti  kerikil,
pasir,  ijuk.  Agar  hasil  lebih  optimal menggunakan media adsorpsi seperti
Granular  Activated  Carbon (GAC)  dan zeolit.  Padatan  terlarut,  mikroorganisme, mineral,  dan  logam  berat  dalam  air  hujan akan  teradsorpsi  dalam  GAC  dan  zeolit. (Teguh, 2018)
Gambar 4. Filter Air Hujan

## Gambar 5. Instalasi Sistem PAH
Pemanfaatan Ekodrainase
Sistem  PAH  merupakan  salah  satu  upaya penerapan  ekodrainase  dengan  mengelola kelebihan air hujan dapat mengurangi debit air hujan sebesar 0,158  m3 /detik atau 13,9 % dari limpasan air hujan. Sisa limpasan air hujan sebesar 0,98 m3 /detik akan mengalir ke saluran drainase.
Keterbatasan Penelitian
Penelitian  ini  sendiri  memiliki  kekurangan yang  perlu  di  perbaiki  dalam  penelitian kedepannya.Beberapa  keterbatasan  dalam penelitian ini sebagai berikut.
1. Kapasitas  cistern  PAH  yang  diperoleh dari analisis sebesar 200 m 3 dan 80 m 3 dengan  kapasitas  yang  cukup  besar sehingga  tidak  memungkinkan  dengan lokasi penelitian karena harus membutuhkan lahan yang cukup luas.
2. Penempatan cistern PAH dengan sistem groundwater  juga  harus  di  analisis kembali  karena  pada  lokasi  muka  air yang  dangkal  dan  sering  terjadi  banjir yang  dikhawatirkan  akan  mengganggu cistern PAH. 3. Pembuatan cistern PAH dari kondisikondisi tersebut cukup rumit dan memerlukan biaya yang besar 4. Dari  segi  efesiensi  dengan  persentase pemanfaatan sebesar 13,9-30% dibandingkan dengan pembuatan cistern PAH  sangat  jauh  bertolak  belakang.
Perlu  pengkajian  ulang  sesuai  dengan lokasi penelitian.

## SIMPULAN
Dari analisis dan perencanaan pemanfaatan  sistem  pemanenan  air  hujan (PAH) dalam mendukung penerapan ecodrain  di  kampus  B  UNJ  terdapat beberapa  kesimpulan  yang  dapat  diambil, yaitu :
1. Volume  air  hujan  yang  di  dapat  pada gedung  A  perkantoran  FIO  sebesar 1773,95 m3 , gedung B FMIPA sebesar 1904,62 m3 , gedung C perkuliahan FIO sebesar  1613,21  m3  dan  masjid  Ulul Albab sebesar 512,16 m3 .
2. Potensi  air  hujan  didapatkan  kapasitas cistern  PAH  sebesar  200  m3  dengan menghemat kebutuhan air sebesar 30% selama satu tahun pada gedung A FIO, gedung  B  FMIPA  dan  gedung  C  FIO. Kapasitas  cistern  PAH  sebesar  80  m3
dengan  menghemat  kebutuhan  air masjid  Ulul  Albab  sebesar  13,9% selama satu tahun.
3. Cistern  PAH  dengan  kapasitas  sebesar 200 m3 dengan ukuran 10 x 8 x 3 m dan 80  m3  dengan  ukuran  6,4  x  5  x  3  m. Penempatan cistern PAH di bawah tanah dengan sistem ground water.
4. Bangunan  cistern  di  desain  dengan menggunakan  beton  mutu  f’c  30  dan diameter tulangan utama sebesar 12 mm dan  diameter  10  mm  untuk  tulangan bagi.  Dan  tebal  pelat  lantai  yang digunakan sebesar 40 cm, pelat dinding 35  cm  dan  pelat  atap  25  cm  dan  pelat manhole 10 cm.
5. Instalasi sistem PAH menggunakan pipa PVC  untuk  pipa  pengumpul  air hujan berdiameter  6  inch,  pipa  pengalih dan bola  berdiameter  6  inch,  pipa penyalur berdiameter  ¾  inch,  pipa kelebihan  air berdiameter  ½  inch  serta  bantuan pompa  air.  Terdapat  filter  sederhana dari pasir, kerikil, GAC dan zeolite.
6. Penerapan ekodrainase dengan pemanfaatan sistem PAH dapat mengurangi  beban  saluran  drainase sebesar 0,158 m3 /detik atau 13,9 % dari limpasan air hujan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, I., Suhardjono, S., & Hendrawan, A. P.
(2017). Pemanfaatan
Sistem
Pemanenan  Air  Hujan  (Rainwater Harvesting  System)  Di  Perumahan Bone  Biru  Indah  Permai  Kota Watampone Dalam Rangka Penerapan Sistem Drainase Berkelanjutan. Jurnal Tenik  Pengairan ,  008(01),  26–38. https://doi.org/10.21776/ub.jtp.2017.0 08.01.03
Dirjen  Cipta  Karya  Kementerian  Pekerjaan Umum. (2019). Petunjuk Pelaksanaan Konstruksi Pisew. Jakarta: Sekretariat Pisew.
Krisnayanti, D. S., Yosafath, Y. T., Pah, J. J. S., Air, K., Air, K., & Air, N. (2019). Efisiensi  Pemanfaatan  Air  dengan Sarana Penampungan Air Hujan pada Rumah  Warga  Kota  Kupang. Jurnal Teknik Sipil , 008(2), 165–178.
Maryono,  A.  (2016).  Memanen  Air  Hujan.
Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.
Nurrohman,  Faisal.  (2015).  Perencanaan Panen Air Hujan Sebagai Sumber Air Alternatif  pada  Kampus  Universitas Diponegoro. Jurnal  Karya  Teknik Sipil , 4(4), 283-292.
Permana, Teguh. (2018).  Perancangan dan Pemanfaatan  Penampung  Air  Hujan Skala  Unit  Rumah  di  Perumahan Alam  Sinar  Sari  Dramaga [skripsi]. Bogor: Fakultas Teknik Sipil  dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor. Qomariyah, S., & R, A. P. (2016). Analisis
Pemanfaatan Air  Hujan Dengan Metode Penampungan  Air Hujan Untuk Kebutuhan
Pertamanan      Dan  Toilet  Gedung  IV Fakultas  Teknik  Universitas  Sebelas
Maret,  Surakarta  (Studi  Kasus  :
Gedung IV Fakultas Teknik
Universitas Sebelas Maret, Surakarta). Jurnal  Teknik  Sipil ,  434– 441.
SNI  2847  2013  (2013). Persyaratan  Beton Struktural  untuk  bangunan  Gedung , SNI  2847  2013,  Badan  Standar Nasional (BSN)SNI-03-7065-2005.
(2005). SNI-03-7065-2005 Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing. Badan Standar  Nasional  (BSN) ,  SNI  03-
7065-2005, 23.
Susana, T. Y. (2012). Analisis Pemanfaatan
Potensi Air Hujan Dengan Menggunakan Cistern Sebagai Alternatif  Sumber  Air  Pertamanan Pada  Gedung  Perkantoran  Bank Indonesia. 1–136.
Winarno, FG. (2016). Memanen Air Hujan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.