## STUDI  PEMBUMIAN  NETRAL JARINGAN  LISTRIK
Oleh:

## Janter Napitupulu 1)
Gozali 2) Immanuel Munthe 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1)
Teknik PT.Aulia Rizky Engineering 2)
Akademi Teknologi Industri Immanuel 3)
E-mail : jantermh@gmail.com 1) Goztan88@yahoo.co.id 2)
imanuelmunthe813@gmail.com 3)

## ABSTRACT
An  Electric  Power  System  is  always  equipped  with  a  neutral  point  grounding  from  the Generator  as  an  electric  machine  that  generates  power,  as  well  as  a  transformer  neutral point grounding as an electrical machine and the distribution network that distributes it. The function  of  grounding  here  is  as  a  protector  against  electrical  interference  from  outside, resulting in an overvoltage in a healthy phase. This excess voltage will be neutralized through the  resistance  conductor.  Also  with  the  occurrence  of  load  imbalance  resulting  in  a  live neutral phase that can be neutralized with the resistance. In addition, grounding can function as a protector of the machine body which is connected to the resistance line in the event of an overvoltage  or  short-circuit  fault.  Some  of  the  important  objectives  of  grounding  are  to protect phase-to-ground faults in the form of transients and continuous faults, prevent large fault  currents  from  occurring,  and  reduce  fault  currents  to  their  minimum  values.  The grounding  system  must  meet  the  standards  and  requirements  in  order  to  work  effectively. Grounding must use materials that are corrosion resistant to various chemical conditions that have  low  resistance values  so  that  they  can  transmit  large  and  repeated  fault  currents.  The principle is Ohm's Law, namely E = I x R. The framework of the Electrical Machine which is connected  to  the  ground  through  a  grounding  system  with  a  resistance  above  the  standard will have a voltage if there is a phase-to-ground fault.
Keywords: Resistance, Specific resistance, Neutral wire, Electrode

## ABSTRAK
Suatu Sistem Tenaga Listrik selalu dilengkapi dengan pentanahan  titik netral dari Generator sebagai mesin listrik yang membangkitkan daya, demikian pula pentanahan titik netral  trafo sebagai  mesin  listrik  dan  jaringan  distribusi  yang  menyalurkannya.  Fungsi  pengetanahan disini  adalah  sebagai  pelindung  terhadap  adanya  gangguan  listrik  dari  luar  sehingga mengakibatkan terjadinya tegangan lebih pada fasa yang sehat. Kelebihan tegangan ini akan dinetralisasi  melalui  konduktor  (  penghantar  )  pentahanan.  Juga  dengan  terjadinya ketidakseimbangan  beban  yang  mengakibatkan  fasa  netral  yang  bertegangan    dapat dinetralisasi  dengan  pentahanan  tersebut.  Selain  itu,  pentanahan  dapaat  berfungsi    sebagai pelindung body mesin yang  dihubungkan dengan hantaran pentahanan bila timbul gangguan tegangan lebih maupun  gangguan hubung singkat. Beberapa tujuan penting dari pentanahan adalah  memproteksi  gangguan  fasa  ke  tanah  baik    berupa  transien  maupun  gangguan  yang
berlangsung terus menerus, mencegah timbulnya arus gangguan yang besar, dan mengurangi arus  gangguan  sampai  harga  minimumnya.Sistem  pentanahan  harus  memenuhi  standard  dan syarat agar dapat bekerja efektif. Pentanahan harus menggunakan bahan tahan korosi terhadap berbagai  kondisi  kimiawi  yang  memiliki nilai  tahanan   rendah  agar  dapar  menyalurkan  arus gangguan  yang  besar  dan  berulang-ulang.  Prinsipnya,  adalah  Hukum  Ohm  yaitu  E  =  I  x  R. Kerangka Mesin Listrik yang terhubung ke tanah melalui sistem pentanahan dengan tahanan diatas standard  akan memiliki tegangan bila terjadi gangguan  fasa ke tanah.
Kata Kunci : Resistansi, Tahanan jenis, Kawat netral, Elektroda

## I. PENDAHULUAN
Pentahanan  yang  dilakukan  pada  titik netral  mesin  listrik  dan  pentahanan kerangka  mesin  dilakukan  dengan  cara menghubungkan  kerangka  mesin  maupun fasa  netral  melalui  konduktor  ke  bumi. Pentanahan netral  jaringan tegangan listrik ini  dilakukan    untuk  mencegah  bahaya tegangan  yang  timbul  antara  phasa  yang terganggu  serta  netral  yang  terhubung  ke bumi  dapat  digunakan  sebagai  hantaran kembali  bila  terjadi  hubung  singkat  antara hantaran  phasa    dengan  bagian  yang diketanahkan  tersebut.  Demikian  pula jaringan  tegangan  listrik  dapat  mencegah arus  kebocoran  ke  tanah  yang  terus  – menerus yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran.
Dalam  penerapan  pentanahan  netral jaringan  tegangan  listrik  ini,  bila  terjadi hubung  singkat  antara  hantaran  fasa dengan  netral/tanah  maka,  akan  timbul panas  disekeliling  sambungan  elektroda pentanahan. Panas ini menyebabkan penguapan  yang  menyebabkan  harga tanahan  pentanahan  bertambah  besar. Akibatnya  arus  hubung  singkat  yang disalurkan  akan menjadi bertambah kecil.
Pada  sistem  tenaga  listrik  sering terjadi  kecelakaan  terhadap  manusia. Dalam  hal  ini  bila  terjadi  hubungan langsung  dimana  manusia  berada  dalam daerah  yang  mempunyai  gradien  tegangan yang  tinggi,  misalnya  terjadi    hubungan antara  fasa  dengan  kerangka  peralatan, kerangka  ini  menjadi  bertegangan.  Untuk mencegah  terjadinya  tegangan  kejut  yang berbahaya  kerangka    peralatan  itu  harus dihubungkan  ketanah  melaui  impedansi  / elektroda  pentanahan  yang  rendah,  dan
impedansi pentanahan itu harus sedemikian  kecilnya  sehingga  tegangan I.Z  yang  timbul  pada  kerangka  tidak berbahaya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA II.1  Sistem  Pentahanan  dengan  Kawat Netral
Kawat  tanah  merupakan  perangkat perlindungan  pada  jaringan  listrik.  Pada jaringan tegangan tinggi kawat tana enjadi perlindungan  terhadap  sambaran  langsung petir[1].  Sistem  pentanahan  kawat  netral dilakukan  dengan  menghubungkan  fasa netral dengan bumi melalui suatu konduktor.  Dalamnya  konduktor  yang ditanamkan  ke  dalam  bumi  tergantung kepada  keadaan  tahanan  tanah  tersebut. Menurut PUIL ( Peraturan Umum Instalasi Listrik  )  tahun  1977  pasal  325  B 3 hal  34 bahwa  tahanan  pentahanan  total  dari seluruh sistem tidak boleh lebih dari 5 ohm dan dengan luas penampang 16 mm 2 untuk hantaran  diatas  tanah  setiap  jarak  200 meter  dan  100  mm 2 untuk  pipa  baja  yang digalvanisasi  dengan  tebal  3mm  untuk hantaran didalam tanah.
Jika  bahan  hantaran  tanah tersebut  sama  dengan  hantaran  phasanya maka  hantaran  pentanahannya  diatur sebagai berikut:
Tabel 1.  Hantaran Pentanahan
Hantaran fasa mm 2 Hantaran Netral Dalam pipa instalasi,
kabel berurat banyak dan kabel tanah mm 2 Pada saluran udara dan instalasi pasangan terbuka di di alam
terbuka
maupun dalam bangunan (mm 2 ) 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150
195 240 300
400 1,5
2,5
4 6 10 16 16 16 25 35 50 70 70 95 120 150 185 4 6 10 16 25 35 50 50 50 70 70 95 120 150 185

## II.2  Sambungan Pentanahan
Sistem  pentanahan  pada  pusat  – pusat  distribusi  mempunyai  persyaratan yang  harus  dipenuhi  seperti  hal  di  bawah ini :
1. Sistem  pentanahan  tegangan  tinggi yang dipasang pada pusat distribusi harus selalu dijaga terpisah.
2. Tahanan  tanah  dari  sambungan  – sambungan  tanah  tegangan  tinggi dan tegangan rendah berharga tidak lebih  dari  30  ohm  untuk  satu elektroda.
3. Elektroda  –  elektroda  dari  sistem pentanahan teganagan tinggi diletakkan tidak kurang dari jarak 6 feet  (  1,82  meter  )  terhadap  sistem tegangan rendah.
4. Jarak  (  clearance  )  diantara  tiap hantaran  atau  bagian    logam  yang dihubungkan  ke  sistem  pentanahan tegangan tinggi dan setiap hantaran atau  bagian    penghantar  yang dihubungkan  ke  sistem  pentanahan tegangan  rendah    sebaiknya  tidak kurang dari 1,5 inci.
Pemisahan secara fisis yang disyaratkan  dibagian  (  4  )  diatas  adalah sangat  penting  sebab  keadaan  kerusakan peralatan – peralatan yang disebabkan oleh surja  petir,  busur  (  break  down  )  tegangan tinggi  ke  netral  sistem  tegangan  rendah akan terjadi bila jarak tidak terjaga tetap.
Sambungan  tanah  dari  sistem pentanahan  tegangan  tinggi  ditempatkan, dipasangkan dan dijaga tetap agar mempunyai  tahanan,  ke  tanah  selamanya tidak  lebih  dari  30  ohm.  Hantaran  – hantaran  pentanahan    tegangan  tinggi digunakan  untuk  membuat  sambungan  – sambungan  itu  tidak  akan  lebih  kecil  dari luas  penampang  sebagai  mana  dinyatakan dalam Tabel II.1 dibawah ini :
Tabel 2. Hantaran pentanahan tegangan
tinggi Level Gangguan 3 phasa Ukuran minimum daripada hantaran pentanahan Kurang  dari  5000 A 5000  A  sampai 10.000 A Di atas 10.000 A 0,035  in 2 (  22,6 mm 2 ) 0,06  in 2 (  39,3 mm 2 ) 0,10  in 2 (  64,5
mm 2 ) Sambungan tanah
dan penyambungannya adalah sedemikian rupa hingga tahanan tanah tidak melebihi harga yang dinyatakan dibawah ini :
Transformator  dengan  rating  50  KVA tahanan  tanahnya  adalah  maksimum  30 ohm  untuk  sebuah  elektroda  trafo  dengan rating  50  KVA  sampai  dengan  500  KVA tahanan  tanahnya  adalah  maksimum  15 ohm untuk sebuah elektroda. Trafo dengan rating  sampai  500  KVA  keatas  tahanan tanahnya  adalah  10  ohm  untuk  sebuah elektoda.
Hantaran – hantaran yang digunakan untuk  menyambung  terminal  netral  atau batang  netral  hantaran  netral  dari  jala distribusi  yang  keluar  disesuaikan  dengan Tabel 3 dibawah ini :
Tabel 3.  Hantaran – hantaran penyambung
Ukuran  hantaran aktif Ukuran minimum hantaran
penyambung Kurang  dari  0,2 in 2 ( 129 mm 2 )
Lebih  dari  0,2, in 2 ( 129 mm 2 ) Tidak  kurang  dari seperempat  hantaran aktif  terbesar,  lebih besar dari 0,035 in 2 ( 22,5 mm 2 )
Tidak  kurang  dari separuh
hantaran
aktif  terbesar,  lebih besar  dari  0,1  in 2 ( 64,5 mm 2 )

## II.3    Interkoneksi  Sistem  Pentanahan Tegangan Tinggi
Sistem  pentanahan  tegangan  tinggi dan  sistem  pentanahan  tegangan  rendah bisa  saling  dihubungkan  pada  Gardu Distribusi  bila  mana  keadaan  tersebut dipenuhi:
1. Hantaran  –  hantaran  pentanahan terpisah digunakan untuk menghubungkan perlengkapan perlengkapan  tegangan  tinggi  dan tegangan rendah ketanah.
Interkoneksi  dari  sistem  pentanahan tegangan tinggi dan tegangan rendah harus dilakukan dekat dengan sambungan tanah.
2. Tahanan  tanah  dari  sistem  sistem pentanahan  tegangan  tinggi  dan tegangan  rendah  diinterkoneksikan tidak boleh lebih dari harga 10 ohm
3. Rusaknya sambungan diantara sistem pentanahan  tegangan  tinggi  dan rendah  tidak  boleh  mengakibatkan dalam suatu tahanan tanah lebih dari 30  ohm.  Karena  salah  satu  tujuan pentanahan  disini  adalah  untuk memperkecil  rugi  –  rugi,  sesuai dengan hukum ohm.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN III.1 Elektroda pentanahan
Keefektifan dari elektroda pentanahan untuk melengkapi suatu sambungan  diantara  sistem  pentanahan dengan  masa  bumi,  tergantung  dari beberapa  faktor  jenis  –  jenis  elektroda yang dipasang.
Elektroda  pentanahan  sebaiknya ditanam  dalam  bagian  tanah  yang  selalu basah, bila elektroda ini dalam bentuk plat, luas  minimum  2  ft 2 (  0,185  m 2 ).  Bila terbuat  dari  plat  tembaga  tebalnya  tidak boleh  kurang  dari  0,6  inci,  bila  dari  besi atau  dari  baja  tidak  boleh  kurang  dari  ¼ inci tebalnya.
Elektroda  dalam  bentuk  pipa  harus mempunyai  diameter  tidak  kurang  dari  ½ inci  (  baik  pipa  baja  maupun  pipa  besi  ). Pipa  baja  atau  pipa  besi  harus  dari  jenis yang galvanisir, dan pipa ini harus ditanam minimum mencapai 8 ft ( 2,4 meter ), dan tidak  boleh  dicat  permukaannya  serta dilapis dengan lapisan yang bersifat isolasi listrik.
Driven elektroda cara pemasangannya  vertikal  kedalamannya harus  tidak  kurang  dari  4  ft  (  1,2  meter  ). Dan  mungkin  lebih  dari  itu  untuk memperoleh  tahanan  tanah  yang  cukup rendah,  elektroda  strip,  penanamannya pada  kedalaman  tidak  kurang  dari  18  inci dibawah  permukaan  tanah,  sedangkan elektroda  plat  penanamannya  tidak  kurang dari 4 ft ( 1,2 meter ) dibawah permukaan tanah.
Kedalaman  dari  elektroda  yang  di tanam  adalah  merupakan  faktor  yang paling  penting  yang  akan  mempengaruhi tahanan  tanahnya,  pertama  oleh  sebab volume dari permukaan tanah mempengaruhi langsung kenaikan panjang elektroda  dibawah  permukaan  tanah,  dan yang kedua tahanan jenis tanah akan turun dengan semakin dalamnya elektroda dalam tanah.
Bila  hantaran  –  hantaran  yang menghubungkan  keelektroda  –  elektroda terlihat  dari  luar  (  misalnya  pada  pusat distribusi  netral  sistem  dihubungkan  ke tanah ), maka hantaran – hantaran ini harus dilindungi terhadap kerusakan – kerusakan mekanis. Pemilihan bahan dan pemakiannya  harus  hati  –  hati  untuk sambungan  –  sambungan  keelektroda untuk  menghindari  kemungkinan  adanya korosi  elektrolik,  misalnya  karena  adanya
perbedaan  jenis  material  pada  sambungan – sambungan elektroda tersebut.
Pada umumnya tahanan jenis tanah bernilai  10000  ohm  /  cm,  kalau  sebuah elektroda  dari  pipa  air  minum  terbuat  dari logam dengan diameter 1 inci dan panjang 2,5  meter  dimasukkan  dalam  tanah, tahanan  elektroda  ini  mungkin  bernilai  ± 30  ohm  /  cm,  jadi  bila  kita  menghendaki tahanan hanya 3 ohm /  cm, maka haruslah kita  pasang  elektroda  tanah  secara  paralel sebanyak 10 buah dan jaraknya tidak boleh kurang dari 3 meter.
Bahan  elektroda  dibuat  dari  bahan logam yang tahan korosi, seperti hard draw baja  berlapis  tembaga  dan  stainless  steel, dan  dianggap  ekonomis  dalam  daerah  – daerah  korosip  yaitu  pada  daerah  dimana tahanan  jenis  tanah  sangat  rendah  ( misalnya 3000 ohm  / cm ).  Secara  umum elektroda digalvanisir cukup aman bilamana digunakan dalam daerah – daerah dimana tahanan jenis tanahnya 3000 ohm / cm.
Meskipun  tahanan  diantara  tanah dan  elektroda  tergantung  dari  keadaan tanah  yang  tertentu  dimana  elektroda berhubungan  bagi  elektroda  yang  benar  – benar,  misalnya  2  inci  diameternya  tidak mengurangi
harga tahanannya dibandingkan dengan elektroda – elektroda dengan  diameter  ½  inci  atau  ¾  inci.
Tahanan  dari  elektroda  diameter  1  inci,  ¾ inci,  dan  ½  inci  terlihat  pada  grafik  8. diameter  minimum  dari  suatu  elektroda tegak lebih banyak ditentukan
pertimbangan  secara  mekanis  dari  pada secara elektris, dan dalam praktek pemilihan  diameter  dianggap  cukup  kuat sampai  mudah  bagi  elektroda  tersebut ditancapkan  kedalam  tanah,  untuk  tahanan jenis tanah tertentu dengan tanpa mengalami perubahan bentuk. Makin besar diameter  biasanya  makin  sukar  untuk ditancapkan ke dalam tanah.
Salah  satu  cara  untuk  mengatasi persoalan  memperoleh  sambungan  tanah dengan  tahanan  rendah  ialah  dengan elektroda  –  elektroda  strip  yang  dibenam, pada  tempat  dengan  tahanan  jenis  tanah
yang  tinggi  terutama  pada  permukaan tanah  berlapis  serta  berpadas  dimana penempatan  elektroda  jenis  tegak  tidak dimungkinkan,  elektroda  strip  biasanya terbuat dari bahan tembaga dengan ukuran 1 x 1/ 16 inci atau kabel tembaga telanjang pada  penampang  0,04  in 2 (  25,8  mm 2 )– 0,0  6  in 2 (  38,7  mm 2 )  yang  diletakkan pada  kedalaman  tidak  kurang  dari  18  inci dan  penanaman  lebih  dalampun  hanya sedikit memberikan keuntungan.
Kedalaman  3  feet  (  1  meter  )  merupakan batas  ekonomis  dari  penanaman  elektroda strip,  tahanan  tanahnya  akan  berkurang kira  –  kira  5  %  dibandingkan  dengan apabila  ditanam  pada  kedalaman  18  inci, dan untuk memperoleh tahanan tanah yang lebih  rendah  biasanya  diusahakan  dengan memasang elektroda yang lebih panjang. Tabel 4. Data umum tahanan jenis tanah.
NO Jenis Permukaan tanah Tahanan jenis Ohm / cm 1 2 3 4 5 6 Tanah rawa Tanah liat dan tanah ladang Pasir basah Kerikil basah Pasir dan kerikil kering Tanah berbatu 3000 10000 20000 50000 100000 300000

## III.2    Perhitungan  dari  Tahanan  Tanah

## Suatu Elektroda
Bila tahanan jenis permukaan tanah diketahui,  maka  tahanan  (  R  )  dari  suatu elektroda  tunggal  dapat  dihitung,  untuk elektroda tegak ( Driven Elektroda ):
d L x 48 log L x 83 ρ R  Dimana :
R = tahanan ( ohm )
ρ = tahanan jenis tanah ( ohm / cm )
L = panjang elektroda ( feet )
D = diameter elektroda ( inci )
b. Strip Elektroda wt L x 24 log L x 83 2   R
Dimana
:
t    = kedalaman ( feet )
W = lebar ( untuk drip )
= 2 x diameter ( bulat ) ( in )
Contoh : Diambil  tahanan  tanah,  10000  ohm  /  cm, tahanan  tanah  pada  bermacam  –  macam kedalaman  dari  elektroda  pipa  air  minum terbuat dari logam dengan diameter 1 inci : Rumus Elektroda Tegak :
d L x 48 log L x 83 ρ

## R 
Untuk panjang elektroda ( L ) = 4 feet dan diameter  (  d  )  adalah  1  inci,  tahanan  jenis tanah = 10000 ohm
Maka :
1 4 x 48 log 4 x 83 10000  R 192 log x 30  = 68,6 ohm Untuk panjang elektroda 6 feet ohm 49 2,45 x 20 288 log 20 1 288 log 498 10000 1 6 x 48 log 6 x 83 10000 R      Untuk panjang elektroda 8 feet ohm 31,2 2,6 12 480 log 830 10000 1 10 48 log 10 83 10000
       R
Untuk diameter elektroda ¾ inci atau 0,75 inci dengan tahanan jenis tanah 10000 ohm / cm dan panjang elektroda berbeda. Untuk panjang elektroda ( L ) = 4 feet
ohm 72 256 log 30 0,75 4 x 48 log 4 x 83 10000    R Untuk panjang elektroda 6 feet ohm 51,6 384 log 20 0,75 6 x 48 log 6 x 83 10000    R Untuk panjang elektroda 8 feet ohm 40,5 512 log 15 0,75 8 x 48 log 8 x 83 10000    R Untuk panjang elektroda 10 feet ohm 33,6 640 log 12 0,75 10 x 48 log 10 x 83 10000    R
Untuk  diameter  elektroda  ½  inci  dengan tahanan  jenis  tanah  10000  ohm  /  cm  dan panjang elektroda yang berbeda
Untuk panjang elektroda 4 feet ohm 77,4 384 log 30 0,5 4 x 48 log 4 x 83 10000    R Untuk panjang elektroda 6 feet ohm 55,2 576 log 20 0,5 6 x 48 log 6 x 83 10000    R Untuk panjang elektroda 8 feet ohm 43,2 768 log 15 0,5 8 x 48 log 8 x 83 10000    R
Untuk panjang elektroda 10 feet
ohm 35,76 960 log 2 1 0,5 10 x 48 log 10 x 83 10000 R   

## 4. KESIMPULAN
Dari  uraian  diatas  maka  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Semua  jaringan  distribusi  dan  instalasi listrik diharuskan
menggunakan
pentanahan untuk menghindarikan
kerusakan  akibat  gangguan  tegangan lebih dan menghindarkan bahaya manusia dari kebocoran arus.
2. Pentanahan  dapat  lebih  efektif  jika tahanan  elektroda  yang  ditanam  dalam tanah adalah rendah, atau semakin kecil tahanan  elektroda maka  elektroda semakin  baik  untuk  hantaran  arus terhadap  bumi  dalam  gangguan  hubung singkat.
3. Pentanahan  netral  yang  menggunakan elektroda  pipa  /  batang  didaerah  yang mempunyai  tahanan  jenis  tanah  yang tinggi  maka  sebaiknya  pentanahan elektroda  dipasang  secara  paralel  untuk mendapatkan  tahanan  tanah  yang  lebih rendah,  tetapi  biayanya  sedikit  akan lebih  mahal,  atau  sebaiknya  digunakan elektroda  strip  yang  dipasang  secara tersebar seluas mungkin. Dengan elektroda strip akan diharapkan tahanan tanah rendah.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
1. J  Napitupulu.  A  Hernandez,  G
Hutapea,  2021.  Studi  Kegagalan
Perlindungan Kawat Tanah Terhadap  Sambaran  Petir  Pada Saluran Transmisi 150 Kv. JURNAL  TEKNOLOGI  ENERGI UDA: JURNAL TEKNIK ELEKTRO 10 (2), 60-67 .
2. Djiteng Marsudi, 2006,Operasi Sistem Tenaga  Lisrtrik,  Balai  Penerbit  Graha Mulia.
3. Marsudi Djiteng,205, Pembangkit Energi  Listrik,  Penerbit  Erlangga, Jakarta.
4. Abdul  Kadir,  1998  “ Transmisi Tenaga Listrik ” Universitas
Indonesia (UI-Press).
5. Cekmas  Cekdin,  2005  “ Teori  Dan Contoh  Soal  Teknik  Elektro ” ANDI,
Yogyakarta.
6. Robandi  Imam,  2006  ” Desain  Sistem Tenaga  Modern ”,  Penerbit ANDI OFFSET ,Yogyakarta.
7. Stevension  Jr.  William  D.  Prof,  1990 “ Analisa  sistem  Tenaga  Listrik ”. Edisi 4, Penerbit Erlangga, Jakarta.
8. T.S. Hutauruk, 1985 “ Transmisi Daya Elektrik ” Erlangga, Jakarta.
9. Kadir,  Abdul,  1996, “Pembangkit Tenaga  Listrik”/ Abdul  Kadir,  - Jakarta : Penerbit Universitas
Indonesia, (UI-Press),
10. Pandjaitan,  Bonar,  1999. ,”  Teknologi
Sistem Pengendalian
Tenaga Listrik” ,editor,  Agus  Widyantoro.- Jakarta, Prenhallindo,
11. Stevenson,  W.D.Jr.,1993 ,”  Analisa system  Tenaga  Listrik”, Penerbit Erlangga, Jakarta.