Optimalisasi Pemakain Daya Tersambung (KVA) Pada RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang

## Latifah
Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak e-mail : latifahpolnep1@gmail.com
Abstract – RSUD  Dr.  Abdul  Aziz  Singkawang  selalu ingin  meningkatkan  diri  baik  dari  segi  fisik  maupun sarana  medis agar  dapat  memberikan  pelayanan  yang terbaik  pada  masyarakat.  Hal  ini  tentunya  disertai dengan  meningkatnya  kebutuhan  akan  energi  listrik. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan dan mengefisiensikan  penggunaan  daya  listrik  tersambung diperlukan manajemen energi listrik.
Optimalisasi  pemakaian  daya  tersambung  dilakukan melalui  konservasi  energi  pada  sistem  tata  cahaya  dan sistem  tata  udara,  yaitu  dengan  mengganti    peralatan yang  tidak  efisien  dengan  peralatan  yang  lebih  efisien seperti  lampu  LED  dan  AC  Inverter  serta  memperbaiki faktor daya beban listrik menggunakan bank kapasitor. Dari hasil perhitungan didapat penggunaan lampu LED dapat  menurunkan  konsumsi  energi  listrik  sebesar 86.641,1  kwh  per  tahun,  atau  setara  dengan penghematan  biaya  sebesar Rp.77.976.990 per  tahun. Penggunaan AC Inverter dapat mengurangi penggunaan  energi  listrik  AC  sebesar  527.242,7  kwh per  tahun  atau  setara  dengan  penghematan  biaya sebesar Rp.476.218.250 per  tahun.  Penggunakan  bank kapasitor  dapat  memperbaiki  faktor  daya  hingga  0,99 dan  menghemat  penggunaan  daya  tersambung  sebesar 44,2015  kva  (22,44%),  atau  43,7595  kw  sebagai  daya aktif  yang  setara  dengan  penghematan  biaya  sebesar Rp. 271.399.919,8. /tahun.
Berdasarkan  perbandingan  antara  besarnya  biaya investasi  dan  biaya  yang  dihemat  dari  optimalisasi beban, cara optimalisasi ini layak untuk dilaksanakan.
Keywords – Daya  Listrik,  Manajemen  energi,  Lampu LED, AC Inverter, Bank Kapasitor.

## 1. Pendahuluan
Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  Dr.  Abdul Aziz  Singkawang  adalah  rumah  sakit  milik Pemerintah dan  merupakan  rumah  sakit  terbesar  di  Kota Singkawang. Untuk  memenuhi  kebutuhan  energi listriknya,  RSUD  Dr.  Abdul  Aziz  Singkawang disuplai oleh PT.  PLN  (Persero)  dengan  kapasitas  daya tersambung sebesar 200 kVA.
Berdasarkan  hasil  survei  awal,  total  daya  beban listrik RSUD Dr. Abdul Aziz adalah sebesar 330,93 kw yang dikelompokkan atas 5 (lima) kelompok beban: AC sebesar  106.500  kw  (32.18%),  lampu sebesar  15,88  kw (4,80 %), peralatan  laundry  sebesar  47,9  kw  (14,48%), pompa  air  sebesar  23  kw  (6,95%),  dan  beban  listrik
lainnya, seperti peralatan kantor, peralatan elektromedis, kulkas dan sebagainya, sebesar 137,65 kw (41,59%).
Pemakaian daya listrik pada RSUD Dr. Abdul Aziz mempunyai  faktor  beban  (rasio  beban  rata-rata  dan beban  puncak)  kurang  dari satu.  Beban  puncak  dapat mencapai  sekitar  150  kw terjadi  antara  jam  08.00  s/d 13.00. Sedangkan di luar jam tersebut, beban bervariasi antara  70  kw – 125  kw.  Beban  terendah  umumnya terjadi  setelah  jam  18.30  s/d  05.00. Pada  waktu  beban puncak  suhu  pada kabel  utama  naik  cukup  tinggi dikarenakan  arus  yang  mengalir  pada  kabel  mengalami kenaikan.  Dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa penggunaan daya listrik melebihi batas daya tersambung.  Naiknya  arus  listrik  dan  suhu  kabel  serta tidak  optimalnya  pemakaian  daya  listrik  adalah  akibat rendahnya faktor daya. [14]
Oleh karena itu untuk mengoptimalkan penggunaan daya listrik tersambung,  diperlukan  manajemen  energi listrik melalui konservasi energi pada sistem tata cahaya, sistem tata udara dan koreksi faktor daya.

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1. Intensitas Konsumsi Energi (IKE)
Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE)  merupakan istilah  yang  digunakan  untuk  menyatakan  besarnya pemakaian  energi  dalam  bangunan  gedung  dan  telah ditetapkan  di  berbagai  negara  (ASEAN,  APEC)  yang dinyatakan  dalam  satuan  kWh/m²  per  tahun. Sebuah gedung dinyatakan  telah  menggunakan  energi  secara efisiens,  jika  IKE  dari  gedung  tersebut  tidak  melebihi standar  IKE  yang  telah  ditetapkan. Untuk  rumah  sakit standar IKE  adalah 380 kWh/m 2 per tahun. [4]
Sebagai acuan  telah  ditetapkan  standar  IKE  untuk bangunan  di  Indonesia  berdasarkan  tingkat  efisiensi penggunaan energi listrik.
Tabel 1. IKE Tingkat Efisiensi Penggunaan Energi [10] Kriteria Ruangan AC (kWh/m 2 per bulan) Ruangan Non AC (kWh/m 2 per bulan) Sangat Efisien 4,17 – 7,92 0,84 – 1,67 Efisien 7,92 – 12,08 1,67 – 2,5 Cukup Efisien 12,08 – 14,58 - Agak Boros 14,58 – 19,17 - Boros 19,17 – 23,75 2,5 – 3,34 Sangat Boros 23,75 – 37,75 3,34 – 4,17
Untuk  mengetahui  IKE  dan  profil  penggunaan energi pada suatu bangunan gedung, haruslah dilakukan audit  energi  pada  bangunan  gedung  tersebut. Proses
audit  energi  listrik  dilakukan  dengan  mengau  pada  SNI 03-6196-2000  tentang prosedur  audit  energi  pada bangunan gedung.

## 2.2  Manajemen Sisi Beban
Manajemen  sisi  beban (demand  side  management) adalah rangkaian  kegiatan  institusi  yang  meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. [15]
Strategi  manajemen  sisi  beban    terdiri  dari pemenggalan  beban  puncak  (peak clipping),  pengisian beban  di  luar  periode  beban  puncak (valley filling), pemindahan  beban (load  shifting),  konservasi  energi, strategi pertumbuhan beban (load growth strategy), dan bentuk beban yang fleksibel (flexible load shape). [14]

## 2.3 Sistem Pencahayaan
Dalam  SNI  03-6197- 2000  tentang  ”Konservasi Energi  Pada  Sistem  Pencahayaan”  memuat  ketentuan tentang  pedoman  pencahayaan  pada  bangunan  gedung untuk memperoleh sistem pencahayaan dengan pengoperasian  yang  optimal  sehingga  penggunaan energi  dapat  efisien  tanpa  harus  mengurangi  atau mengubah fungsi bangunan, kenyamanan dan produktivitas  kerja  serta  mempertimbangkan  aspek biaya.
2.3.1  Tingkat Pencahayaan (E)
Tingkat pencahayaan pada suatu ruangan didefenisikan sebagai tingkat pencahayaan rata-rata pada bidang  kerja  dalam  satuan lux.  Yang  dimaksud  dengan bidang  kerja  adalah  bidang  horisontal  imajiner  yang terletak  0,75 meter di atas lantai pada seluruh ruangan.
Tingkat  pencahayaan  rata-rata  (E rata-rata ),  dapat dihitung dengan persamaan berikut : [3]
E rata-rata = (Lux) (2.1)
dimana :
F total : Fluks luminius total pada bidang kerja (lumen) K p : Koefisien penggunaan K d : Koefisien depresiasi (penyusutan)
Penenetuan  nilai  tingkat  pencahayaan  mengacu  pada Pedoman  Pencahayaan  Rumah  Sakit yang  dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Medik tahun 1992. [8]
Koefisen  penggunaan  didefinisikan sebagai perbandingan  antara  fluks  luminus  yang  sampai  di bidang kerja terhadap keluaran cahaya yang dipancarkan oleh  semua  lampu.  Besarnya  koefisien  penggunaan dipengaruhi oleh faktor :
- Sistem pencahayaan
- Faktor refleksi dari langit-langit, dinding dan lantai
- Indeks ruang.
Koefisien  depresiasi  atau  faktor  penyusutan didefinisikan  sebagai  perbandingan  antara  tingkat pencahayaan  setelah  jangka  waktu  tertentu  terhadap tingkat pencahayaan pada waktu instalasi baru.
Besarnya  koefisien  depresiasi  biasanya ditentukan berdasarkan estimasi untuk ruangan dan armatur dengan pemeliharaan yang baik yaitu diambil sebesar 0,8. [3]

## 2.3.2  Nilai Efikasi Lampu
Efikasi lampu adalah hasil bagi antara fluks cahaya lampu  dengan  daya  listrik  lampu  yang  dinyatakan dengan satuan Lumen/watt. [2]
Efikasi lampu SL adalah 66 lumen/watt, dan efikasi lampu LED adalah 130 lumen/watt [6]

## 2.4 Sistem Tata Udara
Sistem tata udara adalah suatu proses mendinginkan atau  memanaskan  udara  sehingga  dapat  mencapai  suhu dan kelembaban yang diinginkan atau dipersyaratkan. [21] Salah  satunya  adalah  dengan  menggunakan Air Conditioning (AC).

## 2.4.1  Menentukan Kapasitas AC
Kapasitas  AC  biasanya dinyatakan  dalam  satuan BTU  (British  Thermal  Unit). Untuk  menentukan kapasitas AC yang perlu dipertimbangkan adalah: [10]
a. Ukuran ruangan, untuk memilih kapasitas dasar AC (BTU/jam)  dengan  menggunakan  ukuran  dasar kapasitas pendinginan AC.
b. Posisi/letak ruangan,  misalnya  apakah  ruangan tersebut  menghadap  ke  Timur,  Barat,  Utara  atau Selatan untuk menentukan faktor koreksi.
c. Bilamana  ruangan  yang  akan  didinginkan  AC termasuk dapur, maka kapasitas AC harus ditambah sebesar  4.000  BTU/jam,  sebagai  kompensasi dari penambahan beban panas dari peralatan masak yang digunakan di dapur.
2.5 Faktor Daya (Cos φ) Faktor  daya  (cos φ )  adalah  perbandingan  antara daya aktif terhadap daya semu (PF = P/S).
Gambar 1. Hubungan Daya Reaktif dan Daya Nyata Dimana:
S 2 = P 2 + Q 2 (2.2)
P = S cos φ (2.3) Q = S sin φ (2.4)
cos  = faktor daya dari beban
Untuk  mengendalikan  besarnya  faktor  daya  dalam suatu pusat beban dipasang bank kapasitor yang bekerja secara otomatis mengikuti perubahan beban.
Untuk  penghematan  biaya  investasi,  kebutuhan kapasitor  tersebut  dibagi  dalam  beberapa  buah  sesuai standar  yang  tersedia  di  pasaran,  dengan  daya  masing- masing  berkisar  antara  10%  hingga 20%  dari  kapasitas kebutuhan terpasang. [9]
Bank  kapasitor    adalah  kumpulan  kapasitor  yang digunakan  untuk  memberikan  kompensasi  daya reaktif
φ
P (daya nyata/kW) Q (daya reaktif/kVAR) S (daya semu/kVA) F total x K p x K d
A
(Q c ). Besarnya  daya  kapasitor  yang  diperlukan  untuk mengubah faktor daya dari φ 1 ke φ 2 adalah : [15]
Q c = Q 1 – Q 2 (2.5) = S 1 sin φ 1 – S 2 sin φ 2 = P 1 .sin φ 1 /cos φ 1 – P 2 sin φ 2 /cos φ 2 = P 1 tan φ 1 – P 2 tan φ 2 Oleh  karena    daya  beban  adalah  tetap  maka    P 1 =  P 2 , maka
Q c = P (tan φ 1 – tan φ 2 ) (2.6)
dimana :
Qc = Daya kapasitor yang dibutuhkan (kVAR) Q 1 = kVAR sebelum perbaikan faktor daya Q 2 = kVAR setelah perbaikan faktor daya P    = Daya aktif /daya beban (kW)

## 3. Perhitungan dan Analisa Data
Dari data beban listrik pada RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang, yang dapat dioptimalkan pemakaian energi listriknya adalah AC dan lampu. Sedangkan pompa dan peralatan  loundry  diatur  pengoperasiaannya  dengan memindahkan waktu pengoperasiannya atau penjadwalan.

## a. Pengaturan dengan Penjadwalan
Dengan  memindahkan  waktu pengoperasian  pompa  air dan  peralatan  laundry,  maka  beban  puncak  pada  jam 08.00 – 13.00 WIB dapat diturunkan.
Gambar. 2 Daya sebelum dan sesudah penjadwalan
Turunnya  daya  pada  waktu  beban  puncak  akan menurunkan  arus  beban,  dengan  demikian  suhu  pada kabel utama akan berkurang.

## 3.2  Intensitas Konsumsi Energi (IKE) Gedung.
Berdasarkan  data  yang  tertera  pada  rekening pembayaran  listrik  RSUD  Dr.  Abdul  Aziz  Singkawang total penggunaan energi listrik (kWh)  rumah sakit untuk tahun 2014 adalah  sebesar 1.131.500 kWh dan rata-rata konsumsi  energi  listriknya  per  bulan  adalah  sebesar 94291,67  kWh/bulan. Luas  bangunan  Rumah  Sakit  Dr. Abdul  Aziz  Singkawang  adalah  5065,650 m², maka Intensitas  Konsumsi  Energi  Listrik : 223,367 kWh/m 2 per tahun atau 18,61 kWh/m 2 per bulan.
Berdasarkan standar IKE listrik rumah sakit standar yaitu sebesar 380 kWh/m 2 per tahun atau sebesar 31,67
kWh/m 2 per  bulan,  maka  nilai  IKE  listrik  RSUD  Dr. Abdul  Aziz  Singkawang  masih  dibawah  nilai  batas standar  IKE  listrik  yang  direkomendasikan.  Dengan demikian  berarti  pemakaian  energi  listrik  di  RSUD  Dr. Abdul  Aziz  Singkawang  tergolong  efisien  tetapi  untuk beban-beban tertentu seperti AC dan lampu masih dapat dioptimalkan.

## 3.3  Optimalisasi Sistem Tata Cahaya
Dengan metode perhitungan  didapat besarnya daya lampu SL atau daya lampu LED yang diperlukan untuk memenuhi intensitas
pencahayaan yang
direkomendasikan  pada  seluruh ruangan  di  RSUD  Dr. Abdul Aziz  Singkawang,  yaitu  :  2278  buah  SL  20W (45.560  watt)  atau  2116  buah  LED  11W  (23.273  watt). Dengan  mengsumsikan  lampu  beroperasi  12  jam  per hari, dapat dihitung besarnya konsumsi energi per tahun dari  kedua  jenis  lampu  tersebut  yaitu  :  188.589,8 kWh/tahun  untuk  lampu  SL  atau  101.948,8  kWh/tahun untuk lampu LED.
Penggunaan  lampu  LED  dapat  menurunkan penggunaan  daya  lampu  sebesar  22.287  watt  dan konsumsi  energi  listrik  sebesar  86.641  kWh/tahun  atau penghematan  biaya  listrik  sebesar  Rp.  77.976.990 setahun.  Secara  ekonomis  masa  balik  modal  biaya investasi lampu LED 2,43 tahun.
Tabel 2. Simulasi Penghematan Biaya Lampu LED [6] No. Rincian Lampu Lampu SL Lampu LED 1 kWh/hari 516,66 279,312 2 kWh/tahun 188.589,9 101.948.8 3 Jlh lampu (lama + tambahan) 794 +1.484 = 2.278 2.116 4 Harga lampu Rp. 15.000 Rp. 100.000 5 Biaya investasi lampu baru : 1) SL20W 1.484 bh Rp. 22.260.000 LED 11W 2.116 bh Rp.211.600.000 6 Tarif PLN Rp. 900/kWh Rp. 900/kWh 7 Biaya kWh 1tahun 2) Rp.169.730.910 Rp.91.753.920 8 Penghematan Biaya Operasional 1 thn 3) Rp.77.976.990 9 Biaya Investasi 4) Rp.189.340.000 10 Masa Balik Modal 5) 2,43 tahun Keterangan :  1) Poin 3 x Poin 4 2) Poin 2 x Poin 6 3) Poin 7 (SL – LED) 4) Poin 5 (LED – SL) 5) Poin 9 : Poin 8

## 3.4  Optimalisasi Sistem Tata Udara.
Berdasarkan  daya  AC  terpasang  (106,5  kW)  pada RSUD  Dr.  Abdul  Aziz  Singkawang,  IKE  AC  :  20,33 kWh/m 2 per  bulan,  termasuk  dalam  kriteria  boros. Dengan  metode  perhitungan  total  daya  AC  yang diperlukan  sebesar  65,625  kW  jika  menggunakan  AC konvensional,  dan  26,250  kW  jika  menggunakan  AC Inverter.
Dengan  demikian  penggunaan  AC  inverter  dapat menurunkan  penggunaan  daya  AC  sebesar    80,25  kW atau  konsumsi  energi  527.242,5  kWh  per  tahun,  jika diasumsikan  AC  beroperasi  18  jam  per  hari.  IKE  AC
(Q c ). Besarnya  daya  kapasitor  yang  diperlukan  untuk mengubah faktor daya dari φ 1 ke φ 2 adalah : [15]
Q c = Q 1 – Q 2 (2.5)
= S 1 sin φ 1 – S 2 sin φ 2 = P 1 .sin φ 1 /cos φ 1 – P 2 sin φ 2 /cos φ 2 = P 1 tan φ 1 – P 2 tan φ 2 Oleh  karena    daya  beban  adalah  tetap  maka    P 1 =  P 2 , maka
Q c = P (tan φ 1 – tan φ 2 ) (2.6)
dimana :
Qc = Daya kapasitor yang dibutuhkan (kVAR) Q 1 = kVAR sebelum perbaikan faktor daya Q 2 = kVAR setelah perbaikan faktor daya P    = Daya aktif /daya beban (kW)

## 3. Perhitungan dan Analisa Data
Dari data beban listrik pada RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang, yang dapat dioptimalkan pemakaian energi listriknya adalah AC dan lampu. Sedangkan pompa dan peralatan  loundry  diatur  pengoperasiaannya  dengan memindahkan waktu pengoperasiannya atau penjadwalan.

## a. Pengaturan dengan Penjadwalan
Dengan  memindahkan  waktu pengoperasian  pompa  air dan  peralatan  laundry,  maka  beban  puncak  pada  jam 08.00 – 13.00 WIB dapat diturunkan.
Gambar. 2 Daya sebelum dan sesudah penjadwalan
Turunnya  daya  pada  waktu  beban  puncak  akan menurunkan  arus  beban,  dengan  demikian  suhu  pada kabel utama akan berkurang.

## 3.2  Intensitas Konsumsi Energi (IKE) Gedung.
Berdasarkan  data  yang  tertera  pada  rekening pembayaran  listrik  RSUD  Dr.  Abdul  Aziz  Singkawang total penggunaan energi listrik (kWh)  rumah sakit untuk tahun 2014 adalah  sebesar 1.131.500 kWh dan rata-rata konsumsi  energi  listriknya  per  bulan  adalah  sebesar 94291,67  kWh/bulan. Luas  bangunan  Rumah  Sakit  Dr. Abdul  Aziz  Singkawang  adalah  5065,650 m², maka Intensitas  Konsumsi  Energi  Listrik : 223,367 kWh/m 2 per tahun atau 18,61 kWh/m 2 per bulan.
Berdasarkan standar IKE listrik rumah sakit standar yaitu sebesar 380 kWh/m 2 per tahun atau sebesar 31,67
kWh/m 2 per  bulan,  maka  nilai  IKE  listrik  RSUD  Dr. Abdul  Aziz  Singkawang  masih  dibawah  nilai  batas standar  IKE  listrik  yang  direkomendasikan.  Dengan demikian  berarti  pemakaian  energi  listrik  di  RSUD  Dr. Abdul  Aziz  Singkawang  tergolong  efisien  tetapi  untuk beban-beban tertentu seperti AC dan lampu masih dapat dioptimalkan.

## 3.3  Optimalisasi Sistem Tata Cahaya
Dengan metode perhitungan  didapat besarnya daya lampu SL atau daya lampu LED yang diperlukan untuk memenuhi intensitas
pencahayaan yang
direkomendasikan  pada  seluruh ruangan  di  RSUD  Dr. Abdul Aziz  Singkawang,  yaitu  :  2278  buah  SL  20W (45.560  watt)  atau  2116  buah  LED  11W  (23.273  watt). Dengan  mengsumsikan  lampu  beroperasi  12  jam  per hari, dapat dihitung besarnya konsumsi energi per tahun dari  kedua  jenis  lampu  tersebut  yaitu  :  188.589,8 kWh/tahun  untuk  lampu  SL  atau  101.948,8  kWh/tahun untuk lampu LED.
Penggunaan  lampu  LED  dapat  menurunkan penggunaan  daya  lampu  sebesar  22.287  watt  dan konsumsi  energi  listrik  sebesar  86.641  kWh/tahun  atau penghematan  biaya  listrik  sebesar  Rp.  77.976.990 setahun.  Secara  ekonomis  masa  balik  modal  biaya investasi lampu LED 2,43 tahun.
Tabel 2. Simulasi Penghematan Biaya Lampu LED [6] No. Rincian Lampu Lampu SL Lampu LED 1 kWh/hari 516,66 279,312 2 kWh/tahun 188.589,9 101.948.8 3 Jlh lampu (lama + tambahan) 794 +1.484 = 2.278 2.116 4 Harga lampu Rp. 15.000 Rp. 100.000 5 Biaya investasi lampu baru : 1) SL20W 1.484 bh Rp. 22.260.000 LED 11W 2.116 bh Rp.211.600.000 6 Tarif PLN Rp. 900/kWh Rp. 900/kWh 7 Biaya kWh 1tahun 2) Rp.169.730.910 Rp.91.753.920 8 Penghematan Biaya Operasional 1 thn 3) Rp.77.976.990 9 Biaya Investasi 4) Rp.189.340.000 10 Masa Balik Modal 5) 2,43 tahun Keterangan :  1) Poin 3 x Poin 4 2) Poin 2 x Poin 6 3) Poin 7 (SL – LED) 4) Poin 5 (LED – SL) 5) Poin 9 : Poin 8

## 3.4  Optimalisasi Sistem Tata Udara.
Berdasarkan  daya  AC  terpasang  (106,5  kW)  pada RSUD  Dr.  Abdul  Aziz  Singkawang,  IKE  AC  :  20,33 kWh/m 2 per  bulan,  termasuk  dalam  kriteria  boros. Dengan  metode  perhitungan  total  daya  AC  yang diperlukan  sebesar  65,625  kW  jika  menggunakan  AC konvensional,  dan  26,250  kW  jika  menggunakan  AC Inverter.
Dengan  demikian  penggunaan  AC  inverter  dapat menurunkan  penggunaan  daya  AC  sebesar    80,25  kW atau  konsumsi  energi  527.242,5  kWh  per  tahun,  jika diasumsikan  AC  beroperasi  18  jam  per  hari.  IKE  AC
(Q c ). Besarnya  daya  kapasitor  yang  diperlukan  untuk mengubah faktor daya dari φ 1 ke φ 2 adalah : [15]
Q c = Q 1 – Q 2 (2.5)
= S 1 sin φ 1 – S 2 sin φ 2 = P 1 .sin φ 1 /cos φ 1 – P 2 sin φ 2 /cos φ 2 = P 1 tan φ 1 – P 2 tan φ 2 Oleh  karena    daya  beban  adalah  tetap  maka    P 1 =  P 2 , maka
Q c = P (tan φ 1 – tan φ 2 ) (2.6)
dimana :
Qc = Daya kapasitor yang dibutuhkan (kVAR) Q 1 = kVAR sebelum perbaikan faktor daya Q 2 = kVAR setelah perbaikan faktor daya P    = Daya aktif /daya beban (kW)

## 3. Perhitungan dan Analisa Data
Dari data beban listrik pada RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang, yang dapat dioptimalkan pemakaian energi listriknya adalah AC dan lampu. Sedangkan pompa dan peralatan  loundry  diatur  pengoperasiaannya  dengan memindahkan waktu pengoperasiannya atau penjadwalan.

## a. Pengaturan dengan Penjadwalan
Dengan  memindahkan  waktu pengoperasian  pompa  air dan  peralatan  laundry,  maka  beban  puncak  pada  jam 08.00 – 13.00 WIB dapat diturunkan.
Gambar. 2 Daya sebelum dan sesudah penjadwalan
Turunnya  daya  pada  waktu  beban  puncak  akan menurunkan  arus  beban,  dengan  demikian  suhu  pada kabel utama akan berkurang.

## 3.2  Intensitas Konsumsi Energi (IKE) Gedung.
Berdasarkan  data  yang  tertera  pada  rekening pembayaran  listrik  RSUD  Dr.  Abdul  Aziz  Singkawang total penggunaan energi listrik (kWh)  rumah sakit untuk tahun 2014 adalah  sebesar 1.131.500 kWh dan rata-rata konsumsi  energi  listriknya  per  bulan  adalah  sebesar 94291,67  kWh/bulan. Luas  bangunan  Rumah  Sakit  Dr. Abdul  Aziz  Singkawang  adalah  5065,650 m², maka Intensitas  Konsumsi  Energi  Listrik : 223,367 kWh/m 2 per tahun atau 18,61 kWh/m 2 per bulan.
Berdasarkan standar IKE listrik rumah sakit standar yaitu sebesar 380 kWh/m 2 per tahun atau sebesar 31,67
kWh/m 2 per  bulan,  maka  nilai  IKE  listrik  RSUD  Dr. Abdul  Aziz  Singkawang  masih  dibawah  nilai  batas standar  IKE  listrik  yang  direkomendasikan.  Dengan demikian  berarti  pemakaian  energi  listrik  di  RSUD  Dr. Abdul  Aziz  Singkawang  tergolong  efisien  tetapi  untuk beban-beban tertentu seperti AC dan lampu masih dapat dioptimalkan.

## 3.3  Optimalisasi Sistem Tata Cahaya
Dengan metode perhitungan  didapat besarnya daya lampu SL atau daya lampu LED yang diperlukan untuk memenuhi intensitas
pencahayaan yang
direkomendasikan  pada  seluruh ruangan  di  RSUD  Dr. Abdul Aziz  Singkawang,  yaitu  :  2278  buah  SL  20W (45.560  watt)  atau  2116  buah  LED  11W  (23.273  watt). Dengan  mengsumsikan  lampu  beroperasi  12  jam  per hari, dapat dihitung besarnya konsumsi energi per tahun dari  kedua  jenis  lampu  tersebut  yaitu  :  188.589,8 kWh/tahun  untuk  lampu  SL  atau  101.948,8  kWh/tahun untuk lampu LED.
Penggunaan  lampu  LED  dapat  menurunkan penggunaan  daya  lampu  sebesar  22.287  watt  dan konsumsi  energi  listrik  sebesar  86.641  kWh/tahun  atau penghematan  biaya  listrik  sebesar  Rp.  77.976.990 setahun.  Secara  ekonomis  masa  balik  modal  biaya investasi lampu LED 2,43 tahun.
Tabel 2. Simulasi Penghematan Biaya Lampu LED [6] No. Rincian Lampu Lampu SL Lampu LED 1 kWh/hari 516,66 279,312 2 kWh/tahun 188.589,9 101.948.8 3 Jlh lampu (lama + tambahan) 794 +1.484 = 2.278 2.116 4 Harga lampu Rp. 15.000 Rp. 100.000 5 Biaya investasi lampu baru : 1) SL20W 1.484 bh Rp. 22.260.000 LED 11W 2.116 bh Rp.211.600.000 6 Tarif PLN Rp. 900/kWh Rp. 900/kWh 7 Biaya kWh 1tahun 2) Rp.169.730.910 Rp.91.753.920 8 Penghematan Biaya Operasional 1 thn 3) Rp.77.976.990 9 Biaya Investasi 4) Rp.189.340.000 10 Masa Balik Modal 5) 2,43 tahun Keterangan :  1) Poin 3 x Poin 4 2) Poin 2 x Poin 6 3) Poin 7 (SL – LED) 4) Poin 5 (LED – SL) 5) Poin 9 : Poin 8

## 3.4  Optimalisasi Sistem Tata Udara.
Berdasarkan  daya  AC  terpasang  (106,5  kW)  pada RSUD  Dr.  Abdul  Aziz  Singkawang,  IKE  AC  :  20,33 kWh/m 2 per  bulan,  termasuk  dalam  kriteria  boros. Dengan  metode  perhitungan  total  daya  AC  yang diperlukan  sebesar  65,625  kW  jika  menggunakan  AC konvensional,  dan  26,250  kW  jika  menggunakan  AC Inverter.
Dengan  demikian  penggunaan  AC  inverter  dapat menurunkan  penggunaan  daya  AC  sebesar    80,25  kW atau  konsumsi  energi  527.242,5  kWh  per  tahun,  jika diasumsikan  AC  beroperasi  18  jam  per  hari.  IKE  AC
inverter 5,01 kWh/m 2 per tahun termasuk dalam kriteria sangat efisien.
Biaya    yang  dapat  dihemat  dari  penggunaan  AC inverter adalah Rp. 471.018.250 setahun, dan masa balik modal biaya investasinya Rp. 0,9 tahun.
Tabel 3. Simulasi penghematan biaya AC Inverter (106unit) [6 No. Rincian AC Terpasang Inverter 1 kWh/hari 1.917 472,5 2 kWh/tahun 699.705 172.462,5 3 Jlh Biaya Investasi AC : Rp. 425.000.000 4 Tarif PLN Rp. 900/kWh Rp. 900/kWh 5 Biaya kWh 1thn 1) Rp.629.734.500 Rp.155.216.250 6 Biaya Perawatan AC lama 118 unit 2) Rp. 17.700.000 Biaya Perawatan AC- Inv 106 unit 3) Rp. 21.200.000 7 Penghematan Biaya Opr 1 thn 4) Rp.471.018.250 8 Penambahan Biaya Investasi 5) Rp. 425.000.000 9 Masa Balik Modal 6) 0,9 tahun Keterangan :  1) Poin 2 x Poin 4 2) Rp. 150.000/unit per tahun [6]
3) Rp. 200.000/unit per tahun [6]
4) Poin 5 (terpasang – inverter) – Poin (6b – 6a) 5) Poin 3 6) Poin 8 : Poin 7

## 3.5  Optimalisasi Dengan Koreksi Faktor Daya.
Penggunaan  bank  kapasitor  dapat  memperbaiki  faktor daya  dari  0,77  menjadi  0,99.  Koreksi  faktor  daya  ini dapat  menurunkan  konsumsi  daya  tersambung  (kVA) sebesar  44,2015  kVA  atau  43,7595  kW  jika  digunakan sebagai daya aktif.
Gambar 3. Konsumsi kVA sebelum dan sesudah perbaikan faktor daya .
Dengan  demikian  pemasangan  bank  kapasitor diasumsikan  dapat menghemat biaya pemakaian energi listrik  per  tahun  sebesar  :  43,7595  kw  x  24  jam  x  365 hari x Rp. 900 = Rp. 344.999.898
Biaya  pemasangan  bank  kapasitor diperkirakan sebesar  Rp.  173.467.000, maka biaya  investasi  tersebut dapat kembali dalam jangka waktu :
Rp.173.467.000 : Rp. 344.999.898 /tahun = 0,5 tahun.

## 3.6  Hasil Optimalisasi Total Daya Beban
Total  daya  beban  yang  dapat  diturunkan  dengan menggunakan lampu  LED  dan  AC  Inverter  sebesar 102,535  kW  atau  30,98  %  dari  total  daya  beban keseluruhan.

## 4. Kesimpulan
Optimalisasi  pemakaian  daya  tersambung  pada RSUD  Dr.  Abdul  Aziz  Singkawang  dapat  dilakukan dengan :
1. Penggunaan  lampu  LED dapat  menurunkan konsumsi  energi  listrik  sebesar 86.641,1  kwh  per tahun,  atau  setara  dengan  penghematan  biaya sebesar Rp. 77.976.990 per tahun.
2. Penggunaan AC Inverter dapat mengurangi penggunaan  energi  listrik  AC  sebesar 527.242,7 kwh  per  tahun atau  setara  dengan  penghematan biaya sebesar Rp.476.218.250 per tahun.
3. Penggunakan  bank  kapasitor  dapat  memperbaiki faktor  daya  hingga  0,99  dan  dapat  menghemat penggunaan  daya  tersambung  sebesar 44,2015  kva (22,44%), atau 43,7595 kw sebagai daya aktif  yang setara  dengan  penghematan  biaya  sebesar Rp. 344.999.898. /tahun.
4. Berdasarkan  perbandingan  antara  besarnya  biaya investasi  dan  biaya  yang  dihemat  dari  optimalisasi beban, cara optimalisasi ini layak untuk dilaksanakan. 0 50 100 150 200 250 0 ,3 3 ,3 6 ,3 9 ,3 1 2 ,3 1 5 ,3 1 8 ,3 2 1 ,3 D a y a B eb a n ( K V A ) Jam KVA Beban sebelum KVA beban Sesudah

## Referensi
[1] A. Bhatia, B.E, 2012, Power Factor in Electrical Energy Management, PDH Centre.
[2] Badan  Standarisasi  Nasional,  2000, SNI  03-6197-2000 Konservasi  Energi  Pada  Sistem  Pencahayaan, BSN, Jakarta.
[3] Badan  Standarisasi  Nasional,  2000, SNI  03-6575-2001 Tata  cara  Perancangan  Sistem  Pencahayaan  Buatan Pada Bangunan Gedung, BSN, Jakarta.
[4] Badan  Standarisasi  Nasional,  2000, SNI  03-6196-2000 Prosedur  Audit  Energi  Pada    Bangunan  Gedung, BSN, Jakarta.
[5] Badan  Standarisasi  Nasional,  2000, SNI  03-6390-2000 Konservasi  Energi  Sistem Tata  Udara  Pada  Bangunan Gedung, BSN, Jakarta.
[6] Balai Besar  Teknologi Energi BPPT, 2012, Perencanaan Efisiensi dan Elastisitas Energi, BPPT, Tanggerang.
[7] Direktorat  Bina  Pelayanan  dan  Penunjang  Medik  dan Sarana  Kesehatan;Direktorat  Bina  Upaya  Kesehatan, 2012, Pedoman  Teknis  Prasarana  Rumah  Sakit  Sistem Instalasi Tata Udara, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
[8] Direktorat  Jendral  Pelayanan  Medik,  1992, Pedoman Pencahayaan  Rumah  Sakit, Departemen  Kesehatan  RI, Jakarta.
[9] Dugan, R.C., Mc Granaghan, M.F dan Beaty, H.W. 2002. Electrical  Power  System  Quality.  New  York:  Mc  Graw- Hill.
[10] Departemen Pendidikan Nasional, 2003, Teknik Penghematan Energi Pada Rumah Tangga dan Bangunan Gedung, Bagian  Proyek  Pelaksanaan  Efisiensi  Energi Depdiknas, Jakarta.
[11] E. Setiawan,1991, Instalasi Listrik  Arus  Kuat 2, PT.Bina Cipta, Jakarta
[12] General  Electric,  2003, Application  Of  Power  Factor Corection Capacitor
[13] Hamles L.L.,  Agus N.,  Erni Y.,  2012, Penentuan Kapasitas  dan  Lokasi  Optimal  Penempatan  Kapasitor Bank Pada Penyulang Rijali Ambon Menggunakan Sistem Fuzzy, Jurnal EECCIS Vol6 No.2.
[14] Hardiansyah, Bahan  Kuliah  Demand  Side  Management, Magister  Teknik  Elektro  Fakultas  Teknik  Universitas Tanjungpura, Pontianak.
[15] Karnoto,  2008, Efisiensi  Energi  Listrik  Kampus  Undip Tembalang, ‘Transmisi’  Jurnal  Teknik  Elektro  Fakultas Teknik Undip, Semarang
[16] Keppres Nomor : 43 tahun 1991 “ Konservasi Energi ”
[17] Pabla  A.S,  1994, Sistem  Distribusi  Daya  Listrik, Erlangga, Jakarta
[18] Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012  tentang Manajemen Energi.
[19] Sankaran,  C. 2002. Power  Quality. Florida:  CRC  Press LLC.
[20] Schneider  Electric,  2011, Guide  For  Design  and Production Of LV Power Factor Correction Cubicles.
[21] Sudirman  Palaloi,  2009, Pemetaan  Efikasi  Lampu Swabalast  Untuk  Mendukung  Penerapan  SNI  04-6958- 2003 Pada Lampu Hemat Energi, Balai Besar  Teknologi Energi (B2TE)-BPPT, Tanggerang
[22] Stevenson,  Idris,  Kamal,  1993, Analisis  Sistem  Tenaga Listrik, Erlangga, Jakarta.
[23] Teguh  Prayudi;Wiharja, Peningkatan  Faktor  Daya
Dengan Pemasangan Bank Kapasitor Untuk Penghematan  Listrik  di  Industri  Semen,  Jurnal  Teknik Lingkungan BPPT, Jakarta.
[24] Tejo W.,  2000, Switching  Kapasitor  Untuk  Perbaikan Power  Factor  dengan  menggunakan  Mikrokontroller M68HC11, Fakultas Teknik Undip, Semarang.
[25] United  Nation  Environment  Programme,  2006, Best Practice  Manual- Lighting, Biro  Efisiensi  Energi Kementrian Ketenagaan, India.
[26] Wiranto A., Heizo S.,  2004, Penyegaran  Udara, PT. Pradnya Paramita, Jakarta

## Biography
Latifah, lahir di Sambas pada tanggal 13 Agustus 1968. Menyelesaikan  pendidikan  DII  Teknik  Listrik  di Politeknik Universitas  Tanjungpura,  DIII  di  Politeknik Negeri  Pontianak,  S-1  Teknik  Mesin  di  Universitas Muhammadiyah  Pontianak  dan  S-2  Teknik  Elektro  di Universitas  Tanjungpura  Pontianak.  Sejak  tahun  1993 sampai  sekarang  ini  bekerja  sebagai  staf  pengajar  pada Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak.