INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 397-408 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pemantauan dan Assesmen Kualitas Daya pada Gedung Pemerintah Studi Kasus di Gedung PPSDM KEBTKE
M. Awaluddin Alafghani
Pusat Pengembangan SDM Ketenagalistrikan dan EBTKE, Jakarta, Indonesia
Email: m.alafghani@esdm.go.id 1 ✉

## Abstrak
Penggunaan  peralatan  listrik  modern  dengan  daya  yang    rendah  telah  digunakan  secara  massal, walaupun  dapat  menghemat  penggunaan  energi,  tetapi  ada  masalah  lain  yang  muncul  seperti gangguan pada kualitas daya dan  distorsi pada tegangan dan arus listrik.  Beban non-linear seperti komputer, laptop, lampu LED, printer dan peralatan listrik lainnya yang digunakan di gedung ataupun rumah tangga dapat meningkatkan gangguan dan distrosi pada kualitas daya listrik.  Dalam menjaga kualitas daya agar sistem kelistrikan dapat selalu terjaga kehandalannya diperlukan adanya  monitoring dan  asesmen  pada  sistem  kelistrikan.    Parameter  kelistrikan  yang  dipantau  dan    diases  antara  lain ketidakseimbangan arus dan tegangan, daya aktif dan reaktif, cos φ dan total harmonic distortion.  Data dan parameter kelistrikan didapatkan dengan memasang peralatan ukur power quality analyzer pada Gedung  PPSDM  KEBTKE.    Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  masih  terdapat  permasalahan  terkait ketidakseimbangan arus dan ketidakseimbangan tegangan pada Gedung Utama dan Gedung Annex. Kata Kunci: Daya Listrik, Cos φ, Tegangan, Arus

## Abstract
The use of modern electrical equipment with low power has been used widely, although it can save energy usage, but another problems occur such as disturbances in power quality and distortion in voltage and  electric current. Non-linear loads such as computers, laptops, LED lights, printers and other electrical equipment used in buildings or households can increase interference and distortion in electrical power quality. In order to maintain power quality so that the electrical system can always maintain  its  reliability,  it  is  necessary  to  monitor  and  assess  the  electrical  system.  The  electrical parameters monitored and assessed include current and voltage imbalance, active and reactive power, cos φ and total harmonic distortion. Electrical data and parameters were obtained by installing power quality analyzer measuring equipment in the PPSDM KEBTKE Building.  Anomali such as unbalanced current and unbalanced voltage were found in Main Building and Annex Building.
Keywords: Power, Cos φ, Voltage, Current

## PENDAHULUAN
Pada sistem ketenagalistrikan, energi listrik dibangkitan oleh banyak pembangkit yang ditransmisikan  dan  didistribusikan  ke  konsumen  secara  terus-menerus  pada  rating frekuensi  dan  frekuensi  tertentu  dan  arus  yang  dibutuhkan  oleh  beban  pelanggan. Penggunaan  peralatan  listrik  modern  mempunyai  pengaruh  yang  tidak  baik  terhadap kualitas  daya,  yang  permasalahannya  semakin  kompleks  dan  sulit  untuk  dipecahkan. Penurunan kualitas daya dapat menimbulkan kerugian bagi sistem tenaga listrik ataupun bagi performance dari peralatan listrik .
Konsumsi  energi  pada  sektor  komersial  yang  mencakup  gedung  dan  bangunan mencapai 4 % pada tahun 2022 dengan potensi penghematan energi mencapai 10 – 30 % (Prananto,  2023)  yang  salah  satu  upayanya  ialah  dengan  penggunaan  peralatan  hemat energi.    Peralatan    hemat  energi  dan  peralatan  elektronika  daya  secara  inheren menghasilkan karakteristik listrik non-linier. Perangkat ini disebut sebagai beban non-linier, dalam  beberapa  tahun  terakhir,  penggunaan  beban  non-linier  seperti  lampu  LED, komputer, televisi, peralatan dengan inverter dll telah meningkat secara signifikan (Ojo, Awodele, dan Sebitosi, 2019).
Beban  nonlinier  merupakan  penyebab  utama  timbulnya  harmonik  dalam  jaringan distribusi yang mensuplai listrik ke bangunan dan tempat tinggal. Ketika beban nonlinier dan linier dihubungkan ke  jaringan yang sama berupa gelombang sinusoidal, total arus akan  mengandung  harmonisa  sehingga  akan  menimbulkan  tegangan  harmonik  dan mengakibatkan kualitas daya buruk (Ghorbani dan Mokhtari, 2015).
Kualitas Daya menggambarkan bagaimana variasi tegangan atau bentuk gelombang arus dari bentuk normal gelombang sinusoidal. Variasinya berupa besar nilai, sudut dan
frekuensi tegangan atau arus yang mempengaruhi perlatan atau beban konsumen (Ojo et al., 2019).  Kualitas tegangan berkaitan dengan penyimpangan tegangan dari gelombang sinusoidal ideal pada nilai frekuensi konstan dan besaran konstan. Sedangkan kualitas arus berkaitan  dengan  penyimpangan  arus  dari  gelombang  sinusoidal  ideal  pada  frekuensi konstan dan besaran konstan (Jain, 2018).
Parameter  yang  terukur  menggunakan  power  quality  analyzer    yang  dapat menggambarkan kualitas daya antara lain daya aktif, daya reaktif, cosφ, arus, tegangan, THD  arus,  THD  tegangan  dan  energi.    Permasalahan  yang  sering  timbul  dalam  sebuah instalasi listrik dan mempengaruhi kualitas daya antara lain:
Tabel 1. Permasalahan  Kualitas Daya
(Ojo et al., 2019)(Jain, 2018)(Khan, Singh, dan Makhija, 2017)(Committee, Power, dan
Society, 2009)(Committee, Power, dan Society, 2014) Bentuk Gelombang Deskripsi Penyebab Dampak Transient Perubahan nilai tegangan yang sangat cepat dengan durasi dari mikrodetik s.d. milidetik. Nilainya bisa mencapai ribuan volt, bahkan pada tegangan rendah. Petir, switching, pemutusan beban besar Kerusakan komponen, kerusakan isolasi, kehilangan data Tegangan Sag Penurunan level tegangan antara 10% s.d. 90% dari tegangan RMS nominal pada frekuensi daya, untuk jangka waktu 0,5 siklus hingga 1 menit • Terjadi fault pada jaringan • Peralatan IT tidak berfungsi • Beban besar dan start up motor besar • Kontaktor dan relay trip • Motor listrik berkuran efisiensinya Tegangan Swells Peningkatan tegangan sesaat di luar toleransi normal, dengan durasi lebih dari satu siklus dan biasanya kurang dari beberapa detik Menghidupkan/menghentikan beban besar, pengaturan sumber tegangan dan trafo yang buruk Kehilangan data,  lampu dan layar kedip, kerusakan peralatan sensitif Interupsi Gangguan listrik dengan durasi mulai dari beberapa • Penormalan jaringan (reclosure proteksi) • Proteksi trip • kegagalan  isolasi,  petir  dan flashover isolator • Server data mati
Bentuk Gelombang Deskripsi Penyebab Dampak milidetik hingga satu atau dua detik • Peralatan sensitif berhenti Variasi tegangan lama Gangguan listrik dengan durasi lebih dari 1 atau 2 detik Kegagalan peralatan pada jaringan sistem tenaga listrik akibat badai dan benda (pohon, mobil, dll) yang menabrak tiang, kebakaran, kesalahan manusia, kegagalan koordinasi sistem proteksi Semua perlatan berhenti bekerja Distorsi Harmonik Bentuk gelombang tegangan atau arus berbentuk non- sinusoidal. Jumlah gelombang sama dengan jumlah gelombang sinus, tetapi magnitude berbeda dan fasa yang berbeda, mempunyai frekuensi yang berlipat Sumber klasik: furnace, mesin las,
penyearah, dan motor sikat DC. Sumber modern: beban non-linier, seperti peralatan elektronika daya termasuk ASD, catu daya mode aktif, peralatan pemrosesan data,
perlatan efisiensi tinggi
Peningkatan terjadinya resonansi, kelebihan beban netral pada sistem 3-fase, panas berlebih pada semua kabel dan peralatan, hilangnya efisiensi pada mesin listrik, interferensi elektromagnetik pada sistem komunikasi, kesalahan pengukuran saat menggunakan
meter pembacaan rata- rata, gangguan tersandung Noise Menumpangkan sinyal frekuensi tinggi pada bentuk gelombang frekuensi sistem tenaga Interferensi elektromagnetik yang dipicu oleh gelombang mikro, difusi televisi, dan radiasi akibat mesin las, furnace, dan peralatan elektronik. Earthing yang buruk Gangguan pada peralatan elektronik yang sensitif Ketidakseimbangan Tegangan Variasi tegangan dalam sistem tiga fasa yang besaran tegangannya atau perbedaan sudut fasanya tidak sama Beban satu fasa yang besar (furnace induksi, beban traksi), distribusi beban yang tidak merata Sistem yang tidak seimbang  sehingga berbahaya bagi beban tiga fasa seperti motor
induksi 3
Pemantauan kualitas daya dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik fenomena elektromagnetik pada rangkaian tenaga listrik di lokasi tertentu. Selain itu dapat juga untuk mendiagnosis ketidaksesuaian antara sumber tenaga listrik dan beban. Pemantaun tersebut bertujuan untuk mengevaluasi sistem kelistrikan di Gedung PPSDM KEBTKE sehingga dapat menyempurnakan teknik pemodelan dan juga mengembangkan data dasar kualitas daya.
Pada kasus lain, pemantauan dapat digunakan untuk memprediksi kinerja peralatan, beban listrik atau sebagai perangkat mitigasi kualitas daya di masa mendatang.(Association, 1995)
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memantau  parameter-parameter  kelistrikan  yang mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas daya dengan cara melakukan pengukuran pada  beberapa  lokasi.    Hasil  pengukuran  akan  dianalisis  lebih  lanjut  untuk  mengetahui kondisi kualtias daya listrik pada Gedung PPSDM KEBTKE.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  diawali  dengan  identifikasi permasalahan yang terjadi pada kualitas daya di sistem kelistrikan gedung dengan didukung dengan pembelajaran pada literatur yang  memiliki  kemiripan  dalam  pembahasan.    Parameter-parameter  yang  menjadi penyebab penurunan kualitas daya akan dipantau dan diukur pada lokasi yang ditentukan.

## Gambar 1. Metode Penelitian
Pemantauan  dan  Assesmen  Kualitas  Daya  Pada  Gedung  PPSDM  KEBTKE  akan dilakukan pada sub distribusi panel (SDP) yang terdapat pada tiga buah lokasi yaitu SDP Gedung  Utama,  SDP  Gedung  Annex  dan  SDP  Gedung  Wisma.    Pada  tiga  buah  lokasi tersebut dipasang peralatan Power Quality Analyzer yang merekam parameter listrik pada periode  tertentu  sehingga  data  yang  didapatkan  dapat  memenuhi  kebutuhan  minimal untuk analisis.
Gambar 2. Lokasi pengukuran
Parameter yang terukur akan diamati, dianalisis dan diolah kemudian dibandingkan dengan kondisi kualitas  daya yang  diperkenankan  sesuai  dengan standar yang  berlaku. Ketika  ditemukan  anomali  akan  dianalisis  lebih  dalam  sehingga  ditemukan  solusi-solusi perbaikan parameter tersebut.
Kelayakan  instalasi terkait  dengan  besar kecilnya  gangguan  juga tergantung dari peralatan dan peruntukkan dari tujuan penggunaan beban. Kualitas daya dapat dikatakan layak ketika mereka memenuhi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dengan standar sehingga dampak buruk akibat kualitas daya dapat dimitigasi dan tidak terjadi. Beberapa rekomendasi nilai ambang batas yang dapat dijadikan acuan antara lain:
Tabel 2. Rekomendasi threshold setting tegangan 230 V (Association, 1995; Committee et al., 2009) ,(Karthick, S, Drusila, Nesamalar, dan Chandrasekaran, 2021) ,(Committee et al., 2014) Transient 310 Vrms Dua kali tegangan L-N Tegangan Sag 218 Vrms  Minus 10% tegangan nominal Tegangan Swells 253 V rms Plus 10% tegangan nominal Frekuensi ± 0,1 Hz Distorsi Harmonik 5% THD Noise 1,5 Vrms Ketidakseimbangan Tegangan 2 %
Data hasil pengukuran diolah menggunakan aplikasi PQ one yang akan langsung menghasilkan grafik terkait daya aktif, daya reaktif, cosφ, arus, tegangan, THD arus, THD
tegangan  dan  energi.    Dalam  hal  ketidakseimbangan  arus  dan  tegangan  tidak tergambarkan maka hasil data diolah secara manual dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Ketidakseimbangan arus:
Iu (%) = [(Imax - Imin) / Imax] x 100% (1)
Keterangan:
Iu : indeks ketidakseimbangan arus (dalam persen).
Imax : nilai arus maksimum di antara tiga fasa (fasa R, S, atau T).
Imin : nilai arus minimum di antara tiga fasa. Ketidak seimbangan Tegangan: Vu (%) = [(Vmax - Vmin) / Vmax] x 100% (2) Keterangan: Vu : indeks ketidakseimbangan tegangan (dalam persen). Vmax : nilai tegangan maksimum di antara tiga fasa (fasa R, S, atau T). Vmin : nilai tegangan minimum di antara tiga fasa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengukuran nilai arus listrik pada ketiga panel tersaji pada tabel berikut:
Tabel 3. Hasil Pengukuran Nilai Arus Gedung Utama Gedung Annex Gedung Wisma
Arus Unbalance arus

## I harmonic
Nilai arus bervariasi  tergantung dari beban yang digunakan oleh pegawai.  Terlihat bahwa  nilai  arus  tertinggi  ada  digunakan  di  Gedung  utama  mengingat  aktivitas  utama pegawai ada di gedung tersebut dengan arus meningkat ketika jam kerja dan menurun ketika malam dan hari libur.  Pada gedung wisma nilai arus cenderung stabil dan hanya naik cukup sedikit ketika hari kerja, hal ini disebabkan tidak ada pelatihan yang memanfaatkan gedung wisma ketika data diambil.  Pada gedung annex nilai arus tidak cukup besar dan terlihat ada lonjakan yang cepat dikarenakan penggunaan lift pada gedung tersebut.
Tabel 4 Perbandingan Nilai Arus dengan Standar
Standar Gedung Utama Gedung Annex Gedung Wisma Arus min/arus max 4,27 – 111,14 A 1,73 – 75,72 A 35,31 - 98,45 A Unbalance arus 25 % (Systems dan Committee, 1995) 0% - 165% 13,75% - 177,75% 0,31% - 0,88% THDi Harmonics 25% (Committee et al., 2014)(Purwadi, Mawardi, Firmansyah, Heryana, dan Nurafiat, 2011)(Blooming, Carolina, dan Carnovale, 2006) 9,40% / 7,59% /6,61% 8,21% / 12,44% / 13,15% 11,10% / 15,20%
/17,54%
Ketidakseimbangan  arus  yang  melebihi  standar  terjadi  pada  gedung  utama  dan gedung annex yang sangat dominan di seluruh waktu pengambilan data dengan nilai di atas  25%.    Hal  ini  kemungkinan  disebabkan  oleh  adanya  pembagian  beban  yang  tidak seimbang, sehingga diperlukan adanya penyesuaian tata pembagian beban.
Nilai THD arus untuk ketiga gedung masih dalam rentang yang baik dengan nilai di bawah 25%.  Gedung utama mempunyai THD arus   yang terkecil  dengan nilai 9,40% / 7,59% /6,61% diikuti gedung annex dengan nilai 8,21% / 12,44% / 13,15%.  Gedung Wisma memiliki THD arus tertinggi dengan nilai 11,10% / 15,20% /17,54%.

## Analisis Tegangan
Hasil pengukuran nilai tegangan listrik pada ketiga panel tersaji pada tabel berikut:
Tabel 5. Hasil Pengukuran Nilai Tegangan Gedung Utama Gedung Annex
Gedung Wisma Tegangan Unbalance tegangan THD tegangan
Nilai tegangan cukup bervariasi dengan nilai terendah pada gedung annex  dengan nilai 218,33 V yang terjadi pada pukul 14.40.  Sedangkan nilai tegangan tertinggi terjadi pada  gedung  annex  dengan  nilai  mencapai  240,24.    Nilai  tersebut  pada  pada  rentang standar  yaitu  minimal  218  V  dan  maksimal  253  V(Karthick  et  al.,  2021).    Nilai  tegangan cenderung  tinggi  ketika  malam  hari  atau  ketika  beban  sedikit  dan  nilainya  cenderung menurun pada jam kerja atau ketika beban cenderung naik.
Dalam  analisis  permasalahan  terkait  dengan  bentuk  gelombang    yang  merubah bentuk  gelombang  sinusoidal,  permasalahan  yang  mencakup  transient,  tegangan  sag, tegangan  swells,  interupsi,  variasi  tegangan  lama  dan  noise  tidak  ditemukan  pada  tiga lokasi gedung pada rentang waktu pengambilan data.

## Tabel 6. Perbandingan Nilai Tegangan dengan Standar
Standar Gedung Utama Gedung Annex Gedung Wisma V max 253 V 239,94 V Jam 00.13 240,24 V Jam 03.37 Kecendurangan tinggi jam 23.00 – 05.00 237 V Jam 01.43 V min 218 V 226 V Jam 10.12 218,33 V Jam 14.40 Kecendurangan rendah ketika jam kerja 225,68 V Jam 10.46 Unbalance tegangan 2% (Committee et al., 2009) 0,01 – 1,77% 1,11% – 2,74% 0,34% - 0,96% THDv Harmonics 8% (Committee et al., 2009) (Committee et al., 2014) 2,13% / 1,71% / 2,29% 1,08% / 1,24% / 1,16% 1,07% / 1,05% / 1,05%
Ketidakseimbangan tegangan diwajibkan di bawah nilai 2% untuk kondisi yang baik ditemukan pada dua gedung yaitu gedung utama dengan nilai 0,01 – 1,77% dan gedung wisma dengan nilai 0,34% - 0,96%.   Ketidakseimbangan tegangan terjadi pada gedung annex  yang  nilainya  pada  rentang  1,11% – 2,74%,  dengan  kejadian  yang  lebih  banyak dengan nilai ketidakseimbangan di atas 2%.  Hal ini dapat disebabkan kondisi beban yang tidak seimbang dengan ketidakseimbangan arus mencapai 177,75%.
Nilai THD tegangan diharuskan di bawah nilai 8% untuk menciptakan sistem kelistrikan yang baik.  Nilai ini ditemukan pada ketika gedung yang diukur, gedung utama mempunyai THD tegangan 2,13% / 1,71% / 2,29%, gedung annex mempunyai nilai THD tegangan 1,08% / 1,24% / 1,16% dan gedung wisma mempunyai THD tegangan 1,07% / 1,05% / 1,05%.
Analisis Daya
Hasil pengukuran nilai daya listrik pada ketiga panel tersaji pada tabel berikut: Gedung Utama Gedung Annex Gedung Wisma
Daya Power Factor
Terlihat pada kurva daya (P) nilainya berfluktuatif mengikuti jam kerja, naik di pagi hari dan berbentuk bukit sampai dengan sore hari.  Pada malam hari dan libur kurva cenderung stabil datar.  Nilai daya reaktif (Q) juga tidak terlalu tinggi sehingga tidak diperlukan untuk membayar daya tersebut.
Nilai cos φ untuk ketiga gedung tersebut ialah -0,93 s.d. +0,88 untuk gedung utama, -0.90 s.d. +0.95 untuk gedung annex dan -0,95 s.d. +0,98.  Ketiga nilai yang terukur masih pada  rentang  standar  PLN  yaitu  antara  -0,85  s.d.  0,85  (Ferdiansah  dan  Ahmad,  2023), sehingga tidak akan kena penalti ketika menggunakan beban reaktif.

## SIMPULAN
Pemantauan dan assesmen kualitas daya pada gedung pemerintah studi kasus di Gedung PPSDM KEBTKE dilakukan pada tiga panel SDP yaitu Gedung Utama,  Gedung Wisma dan Gedung Annex.  Kegiatan tersebut dilakukan dengan pemasangan peralatan power quality analyzer (PQA) untuk mendapatkan data ketika hari kerja dan hari libur. Data hasil pengukuran diasses dengan membandingkan dengan standar yang berlaku.
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  bentuk  gelombang  tegangan,  THD  arus,  THD tegangan dan cos φ semuanya masih berada pada rentang normal.  Tetapi ditemukan permasalahan kualitas daya antara lain:
1. Terjadi ketidakseimbangan arus pada  gedung utama dan  gedung annex dengan nilai di atas 25%.
2. Ketidakseimbangan tegangan terjadi pada gedung annex yang nilainya mencapai 2,74%
Penelitian  lebih  lanjut  diperlukan  untuk  mengetahui  penyebab  dari ketidakseimbangan  dan  apakah  dampaknya  akan  berpengaruh  ke  sistem  kelistrikan utama.    Pengukuran  juga  diperlukan  pada  panel  MDP  untuk  mengetahui  kondisi kelistrikan secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Association, IEEE Standars. (1995) ‘ Ieee Standard 1159 – 1995 ’, In IEEE Std 1159 - 1995.
Blooming,  Thomas  M.,  Carolina,  North,  and  Carnovale,  Daniel  J.  (2006) ‘ Conference Record of the 2006 IEEE IAS Pulp and Paper Conference Eaton Electrical ’ .
Committee, Distribution, Power, Ieee, and Society, Energy. (2009) ‘ IEEE Std 1159TM-2009,
IEEE Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality ’, (Vol. 2009).
Committee,  Distribution,  Power,  Ieee,  and  Society,  Energy.  (2014) ‘ IEEE  Recommended Practice  and  Requirements  for  Harmonic  Control  in  Electric  Power  Systems  IEEE
Power and Energy Society ’, 2014.
Ferdiansah,  Bagus,  and  Ahmad,  Fahrudin.  (2023) ‘ Analisis  Pengaruh  Kapasitor  Bank Terhadap Nilai Faktor Daya dan Nilai Jatuh Tegangan ’, 5, pp. 234 – 241.
Ghorbani, M. Jawad, and Mokhtari, H. (2015) ‘ Impact of harmonics on power quality and losses  in  power  distribution  systems ’, International  Journal  of  Electrical  and Computer  Engineering,  5(1),  pp.  166 – 174,  https://doi.org/10.11591/ijece.v5i1.pp166-
174.
Jain, Shailendra. (2018) ‘ Power Quality : An Introduction. In Modeling and Control of Power Electronics Converter System for Power Quality Improvements ’, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814568-5.00001-6.
Karthick, T., S, Charles Raja, Drusila, Jeslin, Nesamalar, J., and Chandrasekaran, K. (2021)
‘ Sustainable Energy , Grids and Networks Design of IoT based smart compact energy meter for monitoring and controlling the usage of energy and power quality issues with  demand  side  management  for  a  commercial  building ’, Sustainable  Energy,
Grids and Networks, 26, p. 100454, https://doi.org/10.1016/j.segan.2021.100454.
Khan, Shazma, Singh, Balvinder, and Makhija, Prachi. (2017) ‘ A Review on Power Quality Problems and its Improvement Techniques ’, pp. 1 – 7.
Ojo, Alaba, Awodele, Kehinde, and Sebitosi, Adoniya. (2019) ‘ Power Quality Monitoring and Assessment of a Typical Commercial Building ’, IEEE AFRICON Conference, 2019- Septe, https://doi.org/10.1109/AFRICON46755.2019.9133970.
Prananto, Team of Anton Budi. (2023) ‘ handbook of energy and economic statistics of Indonesia 2022 ’, Ministry of Energy and Mineral Resource Republic Indonesia, pp. 1 – 111.
Purwadi, Agus, Mawardi, Anang, Firmansyah, Muhammad, Heryana, Nana, and Nurafiat, Dadan. (2011) ‘ Harmonic Characteristics on 20 kV – Medium Voltage Distribution and Low Voltage Network in PT . PLN Distribution West Java and Banten ’, (July).
Systems,  Power,  and  Committee,  Engineering.  (1995) ‘ IEEE  Recommended  Practice  for Emergency and Standby Power Systems for Industrial and Commercial Applications ’, (Vol. 1995).