## Rancang Bangun Monitoring Daya Listrik untuk Aplikasi Sistem Tenaga Surya Berteknologi Smart Grid pada Skala Rumah Tinggal
Mukhamad Angga Gumilang Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember Jember, Indonesia
angga.gumilang@polije.ac.id
Hariyono Rakhmad
Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Jember Jember, Indonesia hariyono_r@polije.ac.id
Abstract— Utilization of solar cells can be used as a source of  residential  energy  as  a  backup  power  source  other  than relying  on  supplies  from  PLN.  In  previous  studies  have  not developed a system that monitors the power obtained from the utilization  of  solar  cells.  As  a  power  monitoring  tool  a microcontroller  and  Internet-based  (IOT)  device  is  needed  to provide information on the availability of backup power in the installation of solar power plants in homes. In this research, a PLTS  design  that  is  equipped  with  an  IOT-based  power monitoring  system  uses  Arduino  Uno  and  Thinkspeak.  The results  of  the  design  can  be  applied  to  real  conditions  for  the installation  of  solar  power  plants  for  residential  homes. (Abstract)
Keywords—  Internet  of  Things;  Design  of  Solar  Power Plants;  Residential  home  ;  Solar  Cells;  Power  Monitoring System; Hybrid System; Smart Grid.
Abstrak— Pemanfaatan sel surya dapat digunakan sebagai sumber  energi  rumah  tinggal  sebagai  sumber  daya  cadangan selain  bergantung  pada  pasokan  dari  PLN.  Penelitian- penelitian  yang  ada  belum  banyak  mengembangkan  suatu sistem  yang  memonitoring  daya  yang  didapatkan  dari pemanfaatan  sel  surya  tersebut.  Sebagai  alat monitoring daya diperlukan  perangkat  mikrokontroller  dan  berbasis  Internet Of  Things  (IOT)  yang  berguna  memberikan  informasi ketersediaan  daya  cadangan  dalam  pemasangan  Pembangkit Listrik  Tenaga  Surya  di  rumah  tinggal.  Pada  penelitian  ini dipaparkan suatu rancang bangun Sistem Tenaga Surya (STS) berskala  rumah  tinggal  menggunakan  teknologi  Smart  Grid atau  STS  Hybrid  yang  dilengkapi  sistem  monitoring  daya berbasis  IOT  menggunakan  Arduino  Uno  dan  Thinkspeak. Hasil rancangan dapat diaplikasikan pada kondisi nyata untuk instalasi PLTS untuk rumah tinggal.  (Abstrak)
Keywords—  Internet  of  Things;  Solar  Power  Generation; Design;  Residential  home;  Solar  Cells;  Power  Monitoring System; Hybrid System; Smart Grid.

## PENDAHULUAN
Energi  merupakan  salah  satu  kebutuhan  utama  rumah tangga.  Di  Indonesia  sumber  daya  energi  surya  menjadi sangat  potensial  karena  secara  georgrafis  mempunyai  iklim tropis  dan  berada  di  garis  khatulistiwa.  Beberapa  studi tentang  penggunaan  photovoltaic  untuk  kebutuhan  rumah tangga  mulai  dilakukan  pada  tahun  2009  di  Indonesia, namun masih sebatas menjadi daya cadangan dalam aplikasi
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS)  [1].  Kemudian peneliti lainnya mencoba melakukan studi kelayakan dengan hasil  PLTS  masih  memerlukan  biaya  inventasi  yang  mahal untuk jangka pendek dan hanya mampu menyediakan listrik untuk setengah hari dari hasil penyerapan sinar matahari satu hari penuh [2].
Penelitian  lanjutan  dilakukan  untuk  meningkatkan efisiensi  daya  yang  dihasilkan  untuk  kebutuhan  rumah tangga.  Efisiensi  salah  satunya  dilakukan  dengan  cara memanfaatkan perangkat lunak dalam perencanaan kebutuhan untuk komplek perumahan [3], selain itu efisiensi juga  dilakukan  dengan  menggunakan  sel  surya  jenis monokristal  ( mono-cristallyne )  [4].  Namun  optimalisasi penggunaan  energi  listrik  tenaga  surya  untuk  rumah  tangga tetap  bergantung  pada  intensitas  penyinaran  matahari. Penelitian  lain  juga  melakukan  penyesuaian  sudut  panel surya  untuk  mendapatkan  intensitas  penyinaran  yang optimum [7].
STS  dengan  teknologi  Smart  Grid  atau  STS Hybrid adalah di mana sumber listrik yang dihasilkan oleh Solar Cell dapat  digabungkan  dengan  sumber  listrik  dari  PLN.  Cara kerjanya  adalah  secara  bergantian  di  mana  kedua  sistem  ini akan  saling  membackup  ketika  terjadi  kekurangan  daya listrik  atau  pemadaman.  Dalam  sistem  ini,  yang  menjadi sumber  energi  utama  adalah  dari  Panel  Surya  yang dikonversikan  dan  disimpan  ke  baterai,  dan  ketika pemakaian daya listriknya melebihi dari kapasitas baterainya, maka  secara  otomatis  listrik  dari  PLN  akan  akan menggantikannya.
Usaha  efisiensi  yang  dikemukakan  pada  penelitian sebelumnya  masih  belum  memanfaatkan  perangkat Internet of  Things (IoT)  dalam  aplikasi  penggunaan  PLTS  untuk kebutuhan  rumah  tangga.  Padahal  perangkat  IoT  secara sederhana  dapat  digunakan  untuk  memantau  daya  yang dihasilkan  dan  ketersediaannya  untuk  pemakaian  listrik keburuhan  rumah  tangga.  Aplikasi  IoT  untuk  monitoring daya  saat  ini  digunakan  untuk  memonitoring  pemakaian energi  secara  umum  [5],  belum  diterapkan  untuk  usaha efisiensi  pemakaian  energi  yang  dihasilkan  dari  aplikasi PLTS.  Padahal  IoT  juga  dapat  dimanfaatkan  tidak  hanya sebagai sistem monitoring, melainkan sebagai sistem control berbagai perangkat elektronika [6].
Pada  penelitian  ini  akan  dipaparkan  suatu  rancang bangun sederhana pada STS Hybrid untuk kebutuhan rumah tangga  dengan  dilengkapi  sistem  monitoring  daya.
Penggunaan  sistem  monitoring  daya  diharapkan  mampu memberikan  informasi  ketersediaan  daya  yang  dihasilkan dari instalasi  STS Hybrid  tersebut  dan  menjadi  acuan  untuk usaha  efisiensi  penggunaan  STS  dengan  menggunakan teknologi  IoT.  Hasil  rancangan  dapat  diaplikasikan  untuk kondisi nyata instalasi STS hybrid untuk rumah tinggal.

## PEMANFAATAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA UNTUK RUMAH TINGGAL
Penelitian  yang  mengkaji  tentang  penggunaan  PLTS untuk  kebutuhan  rumah  tangga  sudah  banyak  dilakukan. Secara  umum  penelitian  sebelumnya  memaparkan  berbagai rancangan  PLTS  yang  cocok  digunakan  untuk  kebutuhan rumah  tangga.  Hasil  rancangan  dan  daya  yang  dihasilkan dalam penelitian pendahulu juga beragam dapat dilihat pada Tabel I.
TABLE I. H ASIL P ENELITIAN TENTANG P ENGGUNAAN PLTS Variabel Penelitian [2] [8] [10] Tahun 2009 2014 2017 Rerata Energi yang dihasilkan 476,7 Watt/hour 1.027 Watt/hour 4070 Watt/hour Jumlah Panel Surya yang digunakan 2 buah 2 buah 5 buah Spesifikasi Teknis yang dibutuhkan -  Inverter  150 Watt - Accumulator 100 Ah -  Inverter  500 Watt - Accumulator 100 Ah -  Inverter  1500 Watt -  Batteray  230 Ah Proyeksi penggunaan energi 450 VA 1300 VA 1300 VA Penggunaa n PLTS 2 lampu Penerangan 4 buah lampu penerangan Rumah tinggal
Tabel  1.  Mengemukakan  tiga  contoh  hasil  penelitian  yang mengemukanan  rancangan  sekaligus  hasil  uji  PLTS  yang diproyeksikan  untuk  penggunaan  rumah  tangga.  Rata-rata energi  yang  dihasilkan  juga  beragam  walaupun  jumlah  dan spesifikasi  panel  surya  yang  digunakan  sama,  hal  ini dipengaruhi  beberapa  faktor  antara  lain:  a) ambient  air temperature :  yaitu  suhu  panel  surya  bekerja,  b)  radiasi matahari,  c)  kecepatan  angin  bertiup,  d)  keadaan  atmosfir bumi, e) orientasi panel atau larik sel surya, f) posisi letak sel surya terhadap matahari [8].
Dari  segi  ekonomis  penerapan solar  cell masih  mahal untuk diterapkan jika dilihat dari biaya per KwH antara panel surya  dan  PT  PLN  bisa  jadi  dua  kali  lipat  [2],  namun keuntungan  ekonomis  penggunaan  PLTS  baru  akan  terlihat untuk  pemakaian  untuk  jangka  panjang,  sebuah  studi mensimulasikan  untuk  penggunaan  PLTS  rumah  tangga  per harinya  hanya  sebesar  Rp.  31,884  untuk  jangka  pemakaian selama  25  tahun  [9].  Biaya  investasi  untuk  pembelian  dan pemasangan PLTS juga sangat beragam,  pada penelitian [9] dikemukakan  biaya  invetasi  dan  operasional  masih  berkisar ratusan juta. Sehingga diperlukan rancang bangun yang low- cost untuk  pemakaian  rumah  tangga  yang  menengah  untuk 900VA.
Pada  penggunaan  PLTS  untuk  jumlah  rumah  yang  lebih banyak,  langkah-langkah  perancangan  yang  perlu  dilakukan adalah [11]:
1) Menentukan  Arus  Beban  Total dalam  Ampere-Jam (Ah)
2) Rugi-rugi dan Faktor Keamanan Sistem
3) Menentukan  jam  Matahari  Ekivalen  (Equivalent Sun Hours, ESH) terburuk
4) Menentukan Kebutuhan Arus Total Panel Surya
5) Menentukan Susunan Modul Optimum untuk Panel Surya
6) Menentukan  Kapasitas  Baterai  untuk  Waktu Cadangan Yang Dianjurkan Umumnya

## SISTEM MONITORING DAYA
Penelitian tentang pengembangan sistem monitoring daya listrik  berbasis  IoT  mulai  dikembangkan  untuk  penerapan monitoring  pemakaian  energi  secara  umum  di  Indonesia mulai tahun 2017. Salah satu contoh penelitian menghasilkan alat pemakaian energi listrik berbasis Android menggunakan modul  PZEM-004T  [12].  Dalam  penelitian  tersebut dihasilkan  sistem  yang  dapat  mengukur  dan  menampilkan arus,  daya  tegangan  serta  akumulasi  energi  secara real-time dengan error rate sebesar 10% [12].
Peneliti  kedua  tentang  perancangan  sistem  monitoring daya  juga  mengembangkan  sistem  kendali  dan  monitoring daya  berbasis Bluetooth [13],  yang  didapatkan  alat  control daya  elektronika  semu  dengan  hasil  hasil  pengukuran  daya yang  tidak  jauh  berbeda  dengan multi-meter .  Pada  peneliti [13]  digunakan  sensor  arus  ACS712  5A,  Sensor  tegangan ZMPT101B, Mikrokontroler Arduino nano, Modul
Bluetooth  HC-05,  Relay  4  chanel,  papan  PCB  dan  LCD 16x2.
Peneliti selanjutnya  [14] juga mengusulkan satu Sistem Kontrol-Monitoring Daya Perangkat Elektronika dengan  menggunakan  IoT.  Sistem  dirancang  menggunakan sensor arus ACS712 dan mikrokontroler Arduino Mega 2560 yang difungsikan untuk  mengolah data  parameter arus yang dibutuhkan  untuk  mendapatkan  nilai  konsumsi  daya  listrik [14].  Kemudian  nilai  tersebut  dimasukkan  ke  database MySql  melalui  modul  Ethernet  Shield,  serta  dapat ditampilkan  pada  aplikasi  Android.  Aplikasi  ini  dibuat dengan  menggunakan  bahasa  pemrograman  php  sebagai interface  utama  dan  MySql  sebagai  pengolah  datanya  yang kemudian  dikonversi  menjadi  aplikasi  Android.  Pengujian dilakukan  satu  per  satu  mulai  dari  sensor,  mikrokontroler, komunikasi  data,  hingga  aplikasi  Android.  Hasilnya menunjukkan  bahwa  sistem  dapat  bekerja  dengan  baik walaupun masih terdapat error pengukuran parameter [14].
Implementasi  ketiga  sistem  monitoring  daya  yang dilakukan [12], [13], dan [14] belum ada yang diaplikasikan untuk  monitoring  daya  di  PLTS.  Pada  penelitian  [12] penerapannya  untuk  lampu  penerangan,  peneliti  [13]  masih menerapkan  sistem  monitoring  daya  untuk  alat  elektronika semu  dan  percobaan  [14]  belum  diimplementasikan  pada rangkaian  listrik  yang  nyata  untuk  rumah  tangga.  Untuk  itu perlu  dilakukan  perancangan  sistem  monitoring  daya  yang spesifik  untuk  penggunaan  PLTS  untuk  kebutuhan  rumah
tangga. Tujuan dari penerapan sistem monitoring daya untuk PLTS  adalah  sebagai  langkah  awal  untuk  efisiensi penggunaan daya.

## METODE PENELITIAN
A. Spesifikasi Teknis
Dalam pengembangan STS hybrid dan sistem monitoring dayanya  diperlukan  beberapa  alat  dan  bahan  yang  dapat dilihat  pada  Tabel  II.  Pada  penelitian  ini  digunakan rancangan  untuk  kebutuhan  rumah  tangga  900VA.  Dengan total  estimasi  penggunaan  daya  maksimal  perhari  1500 Watt/hari, dengan kebutuhan paparan sinar matahari per hari 10 jam.
TABLE II. S PESIFIKASI T EKNIK UNTUK PLTS DAN S ISTEM M ONITORING D AYA Komponen Spesifikasi Keterangan PV Module Panel Surya PV Modul Surya 100WP 3 pcs Solar Charge Controller 30A / 12 Volt – 24 volt 1 pcs Inverter Inverter DC 23V to AC 220V / 500 W Pure Sine Wave 1 Unit Battery VRLA AGM 120Ah 12V 1 Unit Panel Box Plat Coating 1 Unit Lampu LED 5W (Lampu Bulat LED DC 12Volt) 2 pcs Kabel Lampu Kabel Power untuk Lampu 8 Meter per Lampu Fitting Lampu Fitting Lampu Standar 4 pcs Stop Kontak Stopkontak 1 Lubang 1 pcs USB phone charge 1 Port 1 pcs Accessories Saklar, Soket Panel Surya 1 Unit Mikrokontroller Arduino Mega 1 paket Sensor Arus ACS 712 1 paket Ethernet Shield W5100 1 paket Relay SPDT 5 Volt DC 1 paket Router Andromax M2Y 1 paket Smartphone Oppo A9 2020 1 paket B. Perancangan Blok Diagram Dalam perancangan diagram blok adalah hasil penggabungan  dari  dua  sistem,  yang  pertama  merupakan STS  dan  yang  kedua  merupakan  sistem  monitoring  daya berbasis  IoT.  Dalam  perancangan  STS  hybrid  ini  terdapat beberapa komponen seperti solar panel yang dihubungkan ke dalam charge  controller ,  hasil  pengisian  daya  kemudian disimpan  dalam battery yang  dihubungkan  ke  inverter/DC Load  untuk  digunakan  aplikasi  penggunaan  listrik  untuk rumah tangga. Di dalam battery STS kemudian dihubungkan  sensor  arus  ACS712  secara  seri.  Tujuannya agar arus yang mengalir dapat dideteksi sensor arus ACS712. Setelah  arus  listrik  mengalir  melalui  sensor  arus  ACS712 maka  arus  listrik  tersebut  terbaca  oleh  sensor  arus  ACS712 yang  kemudian  akan  mengeluarkan  output  tegangan  5  V  ke mikrokontroler Arduino Mega 2560 melalui pin analog. Pada sistem  ini  juga  dipasang  relai  secara  seri  sehingga  beban listrik dapat dikendalikan melalui pin digital. Rangkaian dari sistem sensor dan beban ini dapat dilihat pada Gambar 1.
Pada  penelitian  ini,  variabel  yang  diukur  dan  dipantau adalah daya listrik. Sensor arus digunakan karena arus listrik memiliki  hubungan  dengan  daya  listrik  seperti  pada persamaan (1).
P = VI (1)
dengan  P adalah daya (Watt),  V adalah tegangan (Volt), dan I  adalah  arus  (Ampere).  Untuk  mendapatkan  nilai  daya, maka data pembacaan sensor arus kemudian dikonversi pada bahasa  pemrograman  dan  dikalikan  dengan  nilai  tegangan AC sebesar 220 V.
Gambar 1. Diagram Blok Perancangan Sistem
C. Perancangan Perangkat Lunak
Perancangan  perangkat  lunak  dimulai  dari  membuat logika  pemrograman  dengan  menggunakan  IDE  Arduino, bahasa  yang  digunakan  adalah  C  agar  mikrokontroller  bisa bekerja sesuai rancangan. Selanjutnya web server dipersiapkan untuk menerima data dari perangkat mikrokontroller.  Untuk  pengembangan  aplikasi  Android digunakan  Teknik web  view ,  dimana  yang  diakses merupakan web dari versi tampile mobile .
Dalam  perancangan  program  monitoring  daya  listrik, terdapat  fungsi  untuk  menampilkan  pemakaian  daya  yang didapat  dari  sensor.  Kemudian  terdapat  percabangan/opsi untuk menampilkan data pemakaian. Setelah itu akan didapat opsi  untuk  memfilter  rentang  waktu.  Jika  inputan  rentang waktu tersebut benar. Maka akan ditampilkan data informasi pemakaian berdasarkan inputan parameter tersebut. Diagram alur monitoring daya dapat dilihat pada Gambar 2.
Dalam  perancangan  perangkat  lunak,  juga  dirancang sistem  database  dimana  terdapat  1  tabel  yaitu  tabel sensor_logs  yang  berfungsi  sebagai  storage  dari  data pemakaian  daya  listrik.  Adapun  struktur  tabelnya  dapat dilihat pada Tabel III. Kemudian dirancang antarmuka yang berfungsi  sebagai  panduan  dan  tolak  ukur  pembuatan tampilan  aplikasi  yang  telah  terinstregasi  dengan  alat  yang nantinya  akan  digunakan  oleh  pengguna  aplikasi.  Desain tampilan antarmuka Android dapat dilihat pada Gambar 3.
TABLE III. P ERANCANGAN T ABEL D ATABASE S ISTEM LOGS ID: INT (10) DATE : TIMESTAMP WATT A: INT (10)
WATT B: INT (10)
TOTAL _ WATT : INT (10)
Gambar 3. Diagram Antarmuka Aplikasi Android
Dalam perancangan jaringan, dibutuhkan setidaknya  1  buah  router  dan  1  buah  kabel  RJ-45  untuk saling  menghubungkan  antara  Arduino,  komputer,  dan smartphone  Android.  Kabel  RJ-45  berfungsi  sebagai media transmisi data yang menggunakan kabel yang akan mengirimkan  data  antara  mikrokontroler  Arduino  dan komputer. Router berfungsi sebagai media transmisi data yang  bersifat  nirkabel  yang  akan  mengirimkan  data  dari komputer ke  smartphone  Android.  Untuk  lebih  jelasnya, diagram  blok  dari  sistem  jaringan  yang  dirancang  dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Diagram Sistem jaringan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengujian Sistem Tenaga Surya Teknologi Hybrid
Pengujian  daya  yang  didapat  dari  spesifikasi  teknis  STS Hybrid dilakukan saat paparan sinar matahari terik selama 10 jam,  dengan  maksimal  penggunaan  daya  yang  dihasilkan maksimal 1500 Watt. Besaran rentang daya yang dihasilkan STS  hybrid  beragam  setiap  harinya,  dari  rentangan  900  s.d
1500  Watt.  Dalam  pengujian  STS  hybrid  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini,  ada  beberapa  perangkat  listrik  sebagai konsumen  daya  yang  dihubungkan  sebagai  asumsi penggunaan listrik rumah tangga 900VA diantaranya: lampu LED,  mesin  cuci,  tv  dan  pompa  air.  Untuk  hasil  pengujian daya yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel IV.
TABLE IV. H ASIL P ENGUJIAN D AYA Y ANG D IHASILKAN PLTS UNTUK A LOKASI MASING - MASING P ERANGKAT Perangkat Jumlah Daya (Watt) Hasil Pengujian (Jam) Kebutuhan Daya (Watt) Lampu LED 2 5 12 120 Lampu LED 2 7 12 168 Mesin Cuci 1 100 3 300 TV 1 75 4 300 Pompa Air 1 150 2 300 Total Daya 1.188

## B. Pengujian Sistem Monitoring Daya
Pengujian  sistem  monitoring  daya  ini  dilakukan  untuk mengetahui  keakuratan  sistem  monitoring  daya  dalam menghitung arus listrik AC yang dihasilkan STS hybrid dan membandingkannya  dengan  multimeter  yyang  merupakan pengukur standar untuk arus listrik AC pada battery. Dalam pengujian  sistem  monitoring  daya  terdapat  nilai  error  yang berfungsi  sebagai  informasi  tingkat  keakuratan  sistem monitoring  daya.  Adapun  rumus  untuk  menghitung  nilai error tersebut adalah seperti persamaan (2) berikut.
x 100                                 (2)
dengan      adalah  nilai  error  dalam  persen,      adalah  nilai arus  dari  alat  ukur,  dan      nilai  arus  dari  sensor.  dengan adalah  nilai  error  dalam  persen,      adalah  nilai  arus  dari  alat ukur, dan   nilai arus dari sensor. Hasil pengujian dari sensor arus  dapat  dilihat  pada  Gambar  5.  Berdasarkan  hasil pengujian, terdapat nilai rata-rata error pada pengukuran arus lampu sebesar 10,08%.
Gambar 4. Hasil Pengujian Sistem Monitoring Daya

## KESIMPULAN
Aplikasi  monitoring  daya  pada  Sistem  Tenaga  Surya teknologi Hybrid telah dirancang dalam penelitian ini. PLTS yang  dihasilkan  mampu  menghasilkan  daya  dalam  rentang 900 Watt sampai dengan 1500 Watt. Sedangkan pada sistem monitoring  daya  dapat  bekerja  walaupun  masih  terdapat error dalam  membaca  daya  yang  dihasilkan  pada  baterai STS. Pada penelitian selanjutnya perlu dikembangkan sistem
kontrol  yang  dapat  bekerja  otomatis  ketika  daya  yang dikonsumsi dari STS hybrid melebihi batas yang ditentukan. Fitur  ini  akan  menjadi  usaha  dalam  efisiensi  penggunaan STS  hybrid  dalam  kebutuhan  rumah  tangga.  Sistem monitoring  berbasis  Android  juga  dirancang  dengan menggunakan komunikasi internet sehingga dapat mempermudah  pengguna  mendapatkan  informasi  yang dibutuhkan.

## REFERENSI
[1] T. T. Gultom, “Pemanfaatan photovoltaic sebagai  pembangkit listrik tenaga surya,” pp. 33–42.
[2] T. Utomo, and B. T. Manfaat, “DAYA LISTRIK SKALA RUMAH TANGGA,” vol. III, no. 167, pp. 13–17, 2009.
[3] M.  Syukri  and  K.  Kunci,  “Perencanaan  Pembangkit  Listrik  Tenaga Surya  (  PLTS  )  Terpadu  Menggunakan  Software  PVSYST  Pada Komplek Perumahan di Banda Aceh,” vol. 9, no. 2, 2010.
[4] D.  Dzulfikar  and  W.  Broto,  “OPTIMALISASI  PEMANFAATAN ENERGI LISTRIK TENAGA SURYA Abstrak,” vol. V, pp. 73–76, 2016.
[5] F.  Nur  and  S.  Setiawidayat,  “Alat  Monitoring  Pemakaian  Energi
Listrik  Berbasis  Android  Menggunakan  Modul  PZEM-004T,”  vol. 01, no. 01, pp. 157–162, 2017.
[6] T.  D.  Hendrawati,  Y.  D.  Wicaksono,  and  E.  Andika,  “Internet  of Things :  Sistem  Kontrol-Monitoring  Daya  Perangkat  Elektronika,” vol. 3, no. 2, pp. 177–184, 2018.
[7] D.  Dzulfikar  and  W.  Broto,  “OPTIMALISASI  PEMANFAATAN ENERGI LISTRIK TENAGA SURYA” vol. V, pp. 73–76, 2016.
[8] As’ary,  Hasim,  et  al.,  “Pemanfaatan  solar  cell  dengan  pln  sebagai sumber energi listrik rumah tinggal,” vol. 14, no. 01, pp. 33–39, 2014.
[9] S. Putra, et al, “Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Secara Mandiri Untuk Rumah Tinggal,” pp. 1–7, 2016.
[10] M.  F.  Hakim,  “PERANCANGAN  ROOFTOP  OFF  GRID  SOLAR PANEL PADA RUMAH TINGGAL,” vol. 8, no. 1, pp. 1–11, 2017.
[11] Bachtiar,  Mochammad,  “Prosedur  perancangan  sistem  pembangkit listrik  tenaga  surya  untuk  perumahan  (solar  home  system).”  Jurnal SMARTek, Vol. 4, No. 3, Agustus 2006: 176 - 182
[12] F.  Nur  and  S.  Setiawidayat,  “Alat  Monitoring  Pemakaian  Energi Listrik  Berbasis  Android  Menggunakan  Modul  PZEM-004T,”  vol. 01, no. 01, pp. 157–162, 2017.
[13] K. Nadliroh and E. M. Indrawati, “Rancang bangun kendali perangkat elektronik dan monitoring daya listrik berbasis bluetooth,” vol. 1, no. 2, pp. 77–84, 2018.
[14] T.  D.  Hendrawati,  Y.  D.  Wicaksono,  and  E.  Andika,  “Internet  of Things :  Sistem  Kontrol-Monitoring  Daya  Perangkat  Elektronika,” vol. 3, no. 2, pp. 177–184, 2018.