Terbit online pada laman web jurnal: https://journal.isas.or.id/index.php/JAMERE

## JOURNAL OF APPLIED MECHANICAL ENGINEERING AND RENEWABLE ENERGY (JAMERE)
Vol. 1 No. 1 2021 30 - 34
e-ISSN 2775-1031-xxxx

## Perencanaan Instalasi Air Conditioner (AC) Pada Hotel Champions
Yudi chandra 1 Perawatan dan Perbaikan Mesin,Politeknik Negeri Ketapang Yudi.chandra@politap.ac.id

## Abstract
Comfort  in  a  room  is  a  necessity  for  everyone  who  is  in  the  room,  to  support  the  activity  in  the  room  and  increase  work productivity, Air Conditioner is an equipment used to condition the air in a room so that it can reach temperature and humidity according to the conditions air that provides work comfort for people who do certain activities in the room. Therefore, the air conditioning system or air conditioning system (AC) has become a necessity in buildings, offices and housing, all of which can not be separated from the need for electrical energy, especially for  air conditioner installations. To get air with the desired conditions, the selected equipment must match the capacity according to the cooling load in the room, for this final project special installation planning for Air Conditioners is done, namely calculations to determine the cooling load according to the room, as well as conductor selection in accordance with the calculation load, from the calculation results, obtained the number of air-cooled loads or first-floor Champion hotel air conditioner is 108,692 BTU / day with a total power of 7,920 watts, and the appropriate cross section based on the count is 1.5 mm2, and the main safety (MCCB) is 25 A.
Keywords: Air Conditioner, Installation design

## Abstrak
Kenyamanan  dalam  suatu  ruangan  merupakan  kebutuhan  bagi  setiap  orang  yang  berada  di  dalam  ruangan  tersebut,  untuk menunjang aktivitas dalam ruangan tersebut dan meningkatkan produktivitas kerja, Air Conditioner merupakan suatu peralatan yang digunakan untuk mengkondisikan udara dalam suatu ruangan sehingga dapat mencapai temperatur dan kelembaban yang sesuai  dengan  kondisi  udara  yang  memberikan  kenyamanan  kerja  bagi  orang  yang  melakukan  kegiatan  tertentu  didalam ruangan tersebut. Oleh karena itu, sistem pendingin udara atau sistem tata udara (AC)  sudah menjadi kebutuhan di gedung- gedung,  perkantoran  maupun  perumahan,  semua  itu  tidak  terlepas  dari  kebutuhan  energi  listrik  khusunya  untuk  instalasi pendingin ruangan (Air Conditioner). Untuk mendapatkan udara dengan kondisi yang diinginkan, maka peralatan yang dipilih harus  sesuai  dengan  kapasitas  sesuai  dengan  beban  pendinginan  yang  ada  dalam  ruangan,  untuk  itu  pada  tugas  akhir  ini dilakukan perencanaan instalasi khusus untuk Air Conditioner yaitu perhitungan untuk menentukan beban pendingin sesuai ruangan,  serta  pemilihan  penghantar  sesuai  dengan  beban  perhitungan,  dari  hasil  perhitungan,  didapatlah  jumlah  beban pendingin ruangan atau Air Conditioner hotel Champion lantai satu ialah 108,692 BTU/hr dengan total daya sebesar 7,920 watt, dan penampang penghantar yang sesuai berdasarkan hitungan adalah ukuran 1,5 mm2, dan pengaman utama (MCCB) ialah sebesar 25 A.
Kata kunci: Air Conditioner, Perancangan instalasi

## 1. Pendahuluan
Air  Conditioner  (AC)  atau  alat  pengkondisi  udara merupakan  modifikasi  pengembangan  dari  teknologi mesin  pendingin.  Alat  ini  dipakai  bertujuan  untuk memberikan udara yang sejuk dan menyediakan uap air yang  dibutuhkan  bagi  tubuh.  Untuk  daerah  beriklim tropis yang terdiri dari musim hujan dan panas, pada saat musim  panas  suhu  ruangan  tinggi  sehingga  penghuni tidak  nyaman  sehingga  dibutuhkan  alat  pendingin didalam ruangan. Di lingkungan tempat kerja atau dalam tempat tinggal AC juga dimanfaatkan sebagai salah satu alat  dalam  upaya  peningkatan  produktivitas  kerja, karena  dalam  beberapa  hal  manusia  membutuhkan
lingkungan udara yang nyaman untuk dapat beraktivitas dengan  nyaman  didalam  ruangan.  Pengkondisian  suhu udara pada ruangan baik yang berukuran kecil maupun besar  pada  umumnya  dimaksudkan  untuk  kenyamanan penghuni yang ada di dalamnya, sehubungan dengan hal tersebut, untuk mencapai kenyamanan bagi penghuninya,  kesehatan  dan  kesegaran  hidup  dalam rumah  tinggal  atau  bangunan-bangunan  bertingkat maka, diperlukan usaha untuk mendapatkan udara segar, baik udara segar dari alam dan udara segar buatan. Cara memperoleh  udara  segar  dari  alam  adalah  dengan  cara memberikan  bukaan  pada  daerah  yang  diinginkan  dan memberikan  pentilasi  udara  sedangkan  udara  segar buatan  adalah  dengan  menambahkan  Air  Conditioner
(AC)  pada  ruangan  yang  diinginkan  sehingga  akan memberikan  suhu  udara  yang  diinginkan,  yaitu  udara panas  yang  ada  dalam  suatu  ruangan  diserap  oleh  AC, udara panas tersebut dikeluarkan ke ruang bebas/terbuka,  kemudian  udara  dinginkan  dikeluarkan ke  dalam  ruangan.  Proses  tersebut  berjalan  berulang- ulang  menjadi  satu  siklus  yang  disebut  siklus pendinginan.
Untuk  dapat  menghasilkan  udara  dengan  kondisi  yang diinginkan,  maka  peralatan  yang  akan  dipasang  harus mempunyai  kapasitas  yang  sesuai  dengan  beban pendingin  yang  dimiliki  ruangan  tersebut.  Untuk  itu perlu dilakukan perencanaan/perancangan untuk menentukan besarnya beban pendingin dan perencanaan untuk instalasinya.
Perencanaan  instalasi  listrik  merupakan  salah  satu bagian yang sangat penting dalam setiap bangunan baik bangunan gedung, maupun perumahan untuk melindungi keselamatan manusia yang berada di daerah sekitar sehingga aman dari sengatan listrik.
Perencanaan  instalasi  sebuah  bangunan  juga  harus mempertimbangkan  fungsi  utama  dari  bangunan tersebut  serta  memperhitungkan  kemungkinan  adanya renovasi  pada  masa  mendatang,  sehingga  instalasi jaringan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhannya.

## 2. Metode Penelitian
Metode  perancangan  adalah  suatu  cara  atau  tahapan yang  dilakukan  dalam  sebuah  proses  perancangan, metode  ini  dibutuhkan  untuk  memudahkan  perancang dalam  mengembangkan  ide  rancangan.  Metode  yang dilakukan  oleh  seseorang  berbeda-beda  berdasarkan kebutuhannya,
Metode  yang  digunakan  dalam  perancangan  ini  adalah metode Studi pustaka. Metode studi kepustakaan adalah kegiatan  untuk  menghimpun  informasi  yang  relevan dengan  topik  atau  masalah  yang  menjadi  obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku- buku,  karya  ilmiah,  tesis,  ensiklopedia,  internet,  dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan,  peneliti  dapat  memanfaatkan  semua informasi  dan  pemikiran-pemikiran  yang  relevan dengan penelitiannya.
Adapun  tahapan-tahapan  dalam  perancangan  sebagai berikut :
1) Pengumpulan Data
Pencarian dan pengumpulan data merupakan prosedur sistematis secara langsung dan tidak langsung dengan tujuan untuk  memperkuat  ide dasar dari  perancangan objek serta fungsi dari objek yang akan dirancang itu sendiri.  Pencarian  dan  pengumpulan  data  ini  terdiri dari 2 macam, yaitu data primer dan data sekunder.
a) Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dalam perancangan instalasi Air Conditioner (AC).
• Survey Lapangan
Survey lapangan dilakukan dengan mendatangi  langsung  objek  atau  lokasi perancangan  instalasi.  Dengan  tujuan  untuk mengetahui luas bangunan, dan denah setiap ruangan yang akan dirancang instalasi.
• Penempatan Unit AC Penempatan  letak  AC  pada  setiap  ruangan juga  harus  diperhatikan,  karena  dengan penempatan  AC  yang  baik  dan  benar  dalam setiap  ruangan  selain  dapat  menghemat penggunaan kabel yang digunakan juga udara AC  dapat  dirasakan  dengan  baik  oleh  setiap orang dalam ruangan tersebut.
b) Data Sekunder
Data  sekunder  merupakan  metode  pengumpulan data  yang  tidak  langsung,  dalam  artian  penulis tidak mendatangi dan menganalisis secara pribadi, melainkan dari data orang lain yang diolah kembali oleh penulis.
• Studi literatur
Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data berdasarkan sumber yang telah  ada  seperti  buku,  jurnal,  artikel,  tesis, dan  karya  ilmiah  lainnya.  Kemudian  diolah kembali  oleh  penulis  menyesuaikan  dengan perencanaan  untuk  instalasi  berdasarkan PUIL sebagai acuan dalam merancang.
2) Perancangan instalasi
a) Perhitungan beban untuk penggunaan kabel
Perhitungan  beban  untuk  penggunaan  kabel bertujuan  untuk  mengetahui  kabel  yang  harus digunakan  sesuai  dengan  standar  yang  digunakan serta menghindari kejadian yang tidak diinginkan, seperti terjadinya korsleting yang bisa menyebabkan kebakaran yang tidak diinginkan.
b) Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Tujuan  dari  pembuatan  rencana  anggaran  biaya (RAB)  yaitu  untuk  mengetahui  bagian  item pekerjaan  sebagai  pedoman  untuk  mengeluarkan biaya-biaya dalam kegiatan yang dilakukan.
3.   Hasil dan Pembahasan
3.1 Menentukan  Kebutuhan  PK  (PaardeKracht)

## AC
Dalam  menentukan  besar  PK  (Paardkracht)  Air Conditioner /AC pada suatu ruangan, ada 3 faktor yang perlu  diperhatikan  yaitu  :  daya  pendinginan  AC
(BTU/hr-  British  Thermal  Unit),  PK  (PaardKracht) kompresor AC, dan daya listrik yang dipakai (watt).
Adapun rumus untuk menentukan besar daya pendingin Air Conditioner (BTU/hr) adalah :
Daya AC  =  Volume ruangan x Faktor 1 x 37 + Jumlah orang x Faktor 2
Diketahui :
Volume ruangan = panjang x lebar x tinggi
Faktor  1  =  untuk  kamar  tidur  =  5,  untuk  kantor  atau living  room  =  6,  dan  untuk  restoran,  atau mini market = 7

## Angka 37 = faktor pengali
Faktor  2  =  untuk  orang  dewasa  =  600  Btu,  sedangkan untuk anak-anak = 300 Btu.
Sedangkan  untuk  mengetahui  kebutuhan  daya  listrik pada Air Conditioner (AC) dapat dilihat dari spesifikasi AC yang akan digunakan :
Perhitungan kebutuhan kapasitas Air Conditioner (AC) pada lantai dasar.
1) Ruang karaoke
a) Volume ruangan
Panjang ruangan : 8 m Lebar ruangan : 4 m Tinggi ruangan : 2,60 m
Volume ruangan : (Panjang x Lebar x Tinggi) = 83,2 m3
b) Kebutuhan  PK  Air  Conditioner  (AC)  ruang karaoke
(Volume  ruangan  x  faktor  1  x  37)  +  (jumlah orang x faktor 2) (83,2 x 6 x 37) + (10 x 600) = 24.470 Btu/hr.
Jadi,  kapasitas  Air  Conditioner  yang  digunakan pada  ruangan  karaoke  adalah  AC  2,5  PK sebanyak 1 unit.
2) Kamar 1
a) Volume ruangan Panjang ruangan ( 𝑝 ) : 6 m Lebar ruangan ( �� ) : 4 m Tinggi ruangan : 2,60 m Volume ruangan : (Panjang x Lebar x Tinggi) = 62,4 m3 b) Kebutuhan PK Air Conditioner (AC) kamar 1, 2, 3, dan 4.
(Volume  ruangan  x  faktor  1  x  37)  +  (jumlah orang x faktor 2) (62,4 x 5 x 37) + (2 x 600) = 12.744 Btu/hr.
Jadi,  berdasarkan  perhitungan  diatas,  kapasitas Air  Conditioner  yang  digunakan  pada  ruangan kamar  1,  2,  3,  dan  4  yang  mempunyai  ukuran yang  sama  adalah  AC  1,5  PK  sebanyak  1  unit. Berdasarkan  perhitungan  diatas,  (lihat  tabel  2.1 kapasitas AC sesuai BTU/hr)
3) Kamar Utama
a) Volume ruangan Panjang ruangan ( 𝑝 ) : 11 m Lebar ruangan ( �� ) : 6 m Tinggi ruangan : 2,60 m Volume ruangan : (Panjang x Lebar x Tinggi) = 171,6 m3
b) Kebutuhan  PK  Air  Conditioner  (AC)  kamar utama
(Volume  ruangan  x  faktor  1  x  37)  +  (jumlah orang x faktor 2) (171,6 x 5 x 37) + (2 x 600 + 300) = 33,246 Btu/hr.
Jadi,  kapasitas  Air  Conditioner  yang  digunakan pada  ruangan  kamar  utama  adalah  AC  1,5  PK sebanyak 2 unit.
Tabel 1. Rekapitulasi Kapasitas PK Air Conditioner pada Lantai 1
Lantai 1 Nama Ruang Volume Ruangan BTU/h  Kapasitas AC Ruang Karaoke  83,2 m3  24,470  2,5 PK / 1 unit Kamar 1 62,4 m 3 12,744  1,5 PK / 1 unit Kamar 2 62,4 m 3 12,744  1,5 PK/ 1 unit Kamar 3 62,4 m 3 12,744  1,5 PK/ 1 unit Kamar 4 62,4 m 3 12,744  1,5 PK/ 1 unit
Kamar Utama  171,6 m3  33,246  1,5 PK/ 2 unit

## 3.2 Tata  Letak  Penempatan  Unit  AC  Setiap Ruangan
Penempatan  unit  AC  pada  setiap  ruangan  yang  akan dipasang, sebaiknya harus memenuhi standar yang telah ditentukan  yaitu,  pemasangan  unit  AC  sebaiknya dipasang  dari  arah  utara  ataupun  selatan  supaya  tidak terkontak langsung dengan paparan sinar matahari, jarak pemasangan  unit  indoor  AC  juga  harus  diperhatikan, yaitu jarak unit indoor AC dari plafon ialah minimal 15 cm.
Berikut adalah penempatan unit AC pada setiap ruangan:
1) Ruang Karaoke
2) Kamar 1
3) Kamar 2 4) Kamar 3
5) Kamar 4

## 6) Kamar utama

## 3.3 Kebutuhan daya AC pada setiap ruangan
Setiap Air Conditioner (AC) yang digunakan pada setiap ruangan  pasti  membutuhkan  daya  listrik.  Untuk mengetahui kebutuhan daya yang diperlukan pada setiap AC yang digunakan, maka dapat dilihat dari spesifikasi AC  yang  akan  digunakan  dan  berapa  jumlah  AC  yang akan  digunakan.  Kebutuhan  daya  AC  pada  setiap ruangan :
Ruang karaoke Diketahui : volume ruangan pada ruang karaoke adalah 83,2  m3  dan  besarnya  Btu/h  yang  didapatkan  sebesar 24.470 Btu/h , maka AC yang akan digunakan ialah AC 2,5 PK sebanyak 1 unit. Kebutuhan daya listrik 2,5 PK sebesar 1.670 watt.
Ruang kamar 1 Diketahui : volume ruangan pada ruang kamar 1 adalah 62,4  m3  dan  besarnya  Btu/h  yang  didapatkan  sebesar 12,744 Btu/h , maka AC yang akan digunakan ialah AC 1,5 PK sebanyak 1 unit, maka kebutuhan daya listriknya ialah : 1.030 watt.
Ruang kamar 2 Diketahui : volume ruangan pada ruang kamar 2 adalah 62,4  m3  dan  besarnya  Btu/h  yang  didapatkan  sebesar 12,744 Btu/h , maka AC yang akan digunakan ialah AC 1,5 PK sebanyak 1 unit, maka kebutuhan daya listriknya ialah : 1.030 watt.
Ruang kamar 3 Diketahui : volume ruangan pada ruang kamar 3 adalah 62,4  m3  dan  besarnya  Btu/h  yang  didapatkan  sebesar 12,744 Btu/h , maka AC yang akan digunakan ialah AC 1,5 PK sebanyak 1 unit, maka kebutuhan daya listriknya ialah : 1.030 watt.
Ruang kamar 4 Diketahui : volume ruangan pada ruang kamar 4 adalah 62,4  m3  dan  besarnya  Btu/h  yang  didapatkan  sebesar 12,744 Btu/h , maka AC yang akan digunakan ialah AC 1,5 PK sebanyak 1 unit, maka kebutuhan daya listriknya ialah : 1.030 watt.
Ruang kamar utama Diketahui : volume ruangan pada ruang karaoke adalah 171,6  m3  dan  besarnya  Btu/h  yang  didapatkan  sebesar 33,246 Btu/h , maka AC yang akan digunakan ialah AC 1,5 PK sebanyak 2 unit. Kebutuhan daya listrik 1,5 PK sebesar 1.030 watt.Maka untuk 2 unit AC sebesar :
W  =  1.030 x 2
=  2.060 watt
Tabel  2.  Rekapitulasi  daya  pada  pada  Air Conditioner (AC) Lantai 1 Nama Ruang Kapasitas AC Daya Listrik ( w a t t ) Ruang Karaoke  2,5 PK / 1 unit 1.67 Kamar 1 1,5 PK / 1 unit 1.03 Kamar 2 1,5 PK/ 1 unit 1.03 Kamar 3 1,5 PK/ 1 unit 1.03 Kamar 4 1,5 PK/ 1 unit 1.03 Kamar Utama 1,5 PK/ 2 unit 2.06 To tal 7 7.85

## 3.4 Perhitungan Kapasitas Pengaman (MCB)
Pengaman  (MCB)  yang  digunakan  pada  instalasi  ialah untuk  melindungi  peralatan  dan  melindungi  manusia dari  bahaya  setrum/kejadian  yang  tidak  diinginkan. Untuk  mencari  setting  pengaman  (MCB)  yang  akan digunakan  terlebih  dahulu  kita  harus  menentukan  In (Arus  nominal)  yang  mengalir  pada  beban  tersebut. Berikut  tabel  hasil  perhitungan  dalammenentukan pengaman yang digunakan.
Tabel 3. MCB pengaman yang digunakan
NO Ruangan P (watt) In (A) KHA Pengaman (MCB)
1 R.kamar 1 1.030 5,85 7,31 6 2 R.kamar 2 1.030 5,85 7,31 6 3 R.kamar 3 1.030 5,85 7,31 6 4 R.kamar 4 1.030 5,85 7,31 6 5 R.kamar Utama 2.060  11,70  14,63 6 x 2 6 R.karaoke 1.670 9,48  11,85 10

## 3.5 Hasil perencanan
1) Perhitungan PK (PaardKracht) Air Conditioner yaitu didapat hasil sesuai ruangan yaitu sebagai berikut  :  untuk  ruang  karaoke  sebesar  24,470 BTU/hr dengan kapasitas Air Conditioner yang sesuai sebesar 2,5 PK, ruang kamar 1,2,3, dan 4 sebesar  12,744  BTU/hr  dengan  kapasitas  Air Conditioner yang sesuai ialah 1,5 PK, dan untuk kamar  utama  ialah  33,246  BTU/hr  dengan kapasitas  Air  Conditioner  yang  sesuai  ialah  3 PK.  Dan  jenis  AC  yang  digunakan  ialah  AC Split.
2) Besarnya kebutuhan daya pada Air Conditioner yang  akan  digunakan  ialah  sesuai  dengan spesifikasi  pada  Air  Conditioner,  yaitu  untuk Air Conditioner 1,5 PK sebesar 1.030 watt, dan untuk  Air  Conditioner  2,5  PK  sebesar  1.670 watt.
3) Untuk  pengaman  atau  MCB  yang  digunakan ialah  untuk  ruang  karaoke  ialah  10  A  sebagai pengaman dan 16 A sebagai saklar, kamar 1,2,3 dan 4 ialah MCB 6 A sebagai pengaman, dan 10 A sebagai saklar, dan untuk kamar utama ialah 6
A  sebanyak  2  buah  sebagai  saklar,  dan  16  A sebagai pengaman.
4) Sedangkan  luas  penampang  yang  didapat sesuai  perhitungan  adalah  ukuran  1,5  mm2, sedangkan penghantar yang direkomendasikan adalah  ukuran  2,5  mm2.  Sesuai  PUIL  untuk penghantar  sirkit  akhir  dan  pemakaian  terus menerus, kabel  yang digunakan ialah minimal 2,5 mm2.

## Daftar Rujukan
[1] Adyanto. A. juni 2015. instalasi listrik rumah tinggal yang aman dari kebakaran.
[2] Azmi,  A.  2014.  Studi  Perencanaan  Kebutuhan  Instalasi Listrik  Di  Rumah  Sakit  Bersalin  Jeumpa.  Universitas
Tanjungpura, Pontianak.
[3] Badan Standarisasi Nasional SNI 04-0225-2000, Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik  2000,  Yayasan  PUIL 2000, Jakarta.
[4] Capenberg. D. Audry, Jumhan. A. Analisis Kinerja Sistem Pendingin  Ruang  Palkah  Ikan  Dengan  Menggunkan
Refrigeran  R-22  dan Hidrokarbon  (MC-22)  Jurnal  Kajian Teknik Mesin Vol.2 No.1 2017.
[5] Ismansyah,  2009.  Perancangan  Instalasi  Listrik  Pada Rumah Dengan Daya Listrik Besar. Univesitas Indonesia, Depok
[6] Nurfitri,  Notosudjono  D,  Machdi.  R.  A.  2016.  Studi Perancangan  Instalasi  Listrik  Pada  Gedung  Bertingkat Onih Bogor. Universitas Pakuan, Bogor.
[7] Lutfhi.  M.  A,  2010.  Perhitungan  Termis  Kemampuan Hantar  Arus  Kabel  Bawah  Tanah  20  KV  Pada  PT.PLN (Persero)  Area  Pontianak.  Universitas  Tanjungpura, Pontianak.
[8] Mustofa, budi, 2017. Perancangan Instalasi Listrik Gedung Rumah  Sakit  Alisha  Rahman  Sejahtera  Karawang, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
[9] Septiansyah  Fajar.  Rekonstruksi  panel  distribusi  daya listrik. PP-IB laboratorium instalasi listrik Polteknik Negeri Bandung  menurut  standar  SNI  PUIL  2000.  Tersedia [Online]  https://studylibid.com/doc/608643/rekonstruksi- panel-distribusi-daya. (Diakses pada tanggal 26 juni 2019, 16:19 Wib)
[10] Surismantoo,  M.  Haiban,  A.S.  2018.  Instalasi  Listrik Tenaga. e-ISBN: 978-602-5850-58-5.
[11] Susanto,  A,  Arnas,  Y.,  ST.,  M.Si,  Hidayat,  Z,  2017. Analisis  Kebutuhan  Beban  Pendingin  Dengan  Metode Cooling  Load  Temperature  Difference  (CLTD)  Pada Ruang  Lobby  Gedung  Simulator  Sekolah  Tinggi Penerbangan  Indonesia.  Jurnal  ilmiah  Langit  Biru  Vol.10 No.3.  sekolah  Tinggi  Penerbangan  Indonesia  Curug, Tangerang.
[12] Wahid, A, Ir. Junaidi, MSc, Dr. Ir. H. Arsyad, I, M. MT. 2013.  Analisis  Kapasitas  Dan  Kebutuhan  Daya  Listrik Untuk Menghemat Penggunaan Energi Listrik Di Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura. Universitas Tanjungpura, Pontianak.
[13] wahyu  H,  Piarah,  Zuryati  Djafar,  Amrullah.,  september 2017.  Analisa  Kinerja  Mesin  Refrigerasi  Rumah  Tangga Dengan  Variasi  Refrigeran.  Makasar.  ISSN  2477-3506.
Volume 3, Nomor 2, September 2017.