Volume 7 Nomor 1, Tahun 2024 e-ISSN : 2614-1574 p-ISSN : 2621-3249

## ANALISIS KINERJA RELAI DISTANCE SEBAGAI PENGHANTAR 150 KV GI PAYA GELI

## PERFORMANCE ANALYSIS OF DISTANCE RELAYS AS A CONDUCT FOR 150 KV GI PAYA GELI
M. Anggi Alfharabi Nasution 1 , Siti Anisah 2 , Hermansyah Alam 3 1,2,3 Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Pembangunan Panca Budi Anggialfharabii09@gmail.com

## ABSTRACT
This research aims to analyze the performance of the distance relay as a 150 KV GI Paya Geli conductor. This research  uses  the  field  observation  method.  The  data  can  then  be  processed  by  mathematical  calculations  to obtain and compare figures with PT. PLN (Persero) GI Payageli targets. The data in this research was obtained using  field  research  techniques,  document  techniques,  discussions/interviews  and  data  analysis.  The  research results show that the distance relay works by comparing the measured fault impedance with the setting impedance. If the fault impedance value is smaller than the relay setting impedance, the relay will trip. The fault distance that can be detected by SUTT 150 kV GI Paya Geli is zone 1 which is 80% of the impedance of the protected channel, in zone 2 it is 120% of the impedance of the protected channel and in zone 3 it is the impedance of the protected channel plus 80% of the previous channel.
Keywords: Performance, Distance Relay, Conductor

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja relai distance sebagai penghantar 150 KV GI Paya Geli.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  observasi  kelapangan  Data-data  kemudian  dapat  diolah  dengan melakukan perhitungan secara matematis untuk memperoleh angka-angka kemudian membandingkannya dengan target GI Payageli PT.PLN (Persero). Data pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik penelitian lapangan, teknik dokumen, diskusi/wawancara dan analisis data. Hasil peneltiian menunjukkan bahwa relai jarak bekerja dengan cara membandingkan impedansi gangguan yang terukur dengan impedansi setting. Apabila harga impedansi gangguan lebih kecil dari pada impedansi setting relai maka relai akan trip. Jarak gangguan yang dapat dideteksi oleh SUTT 150 kV GI Paya Geli yaitu zona 1 sebesar 80% dari impedensi saluran yang diproteksi, pada zona 2 sebesar 120% dari impedansi saluran yang diproteksi dan pada zona 3 sebesar impedansi saluran yang diamankan ditambah 80% saluran sebelumnya.
Kata Kunci: Kinerja, Relai Distance, Penghantar

## PENDAHULUAN
Dalam  penyaluran  tenaga  listrik, saluran transmisi memiliki peran utama dan terdiri  dari  beberapa  bagian.  Bagian  yang sangat  krusial  dalam  saluran  transmisi adalah sistem proteksi, sehingga perencanaan  saluran  transmisi  harus memperhatikan aspek proteksi ini.
Dalam  konteks  sistem  proteksi saluran transmisi, relai menjadi komponen yang  sangat  vital.  Karena  itu,  relai  harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi  gangguan  dalam  segala kondisi,  serta  mengisolasi  dengan  efektif bagian  sistem  yang  terdampak.  Hal  ini bertujuan  untuk  meminimalkan  kerusakan pada  area  yang  terkena  dampak  dan mencegah penyebaran gangguan ke saluran
lain yang tidak terkena dampak (Pangestu, 2022). Relai  distance menjadi  sistem proteksi utama untuk saluran transmisi.
Dasar  operasional relai  distance adalah  melakukan  pengukuran  tegangan pada  lokasi  relai  seiring  dengan  arus gangguan yang diamati dari relai. Langkah selanjutnya  adalah  membagi  tegangan dengan  arus  untuk  menghitung  nilai impedansi  (Wandana,  2021).  Dalam konteks  ini,  impedansi  penghantar  yang dideteksi oleh relai adalah hasil bagi antara tegangan  dan  arus  dalam  sirkuit.  Jika impedansi  gangguan  kurang  dari  setting relai,  relai  akan  melakukan  pemutusan sirkuit.  Namun,  jika  impedansi  gangguan lebih besar dari setting relai, relai akan tetap memutus  sirkuit.  Tetapi,  jika  nilai
impedansi  gangguan  jauh  lebih  besar  dari setting  relai,  relai  tidak  akan  memicu pemutusan  sirkuit  (Hidayatullah  et  al., 2019).
Dalam implementasinya pada Saluran  Udara  Tegangan  Tinggi  (SUTT) berkekuatan 150 KV, sistem proteksi relai jarak  diatur  dengan  pembagian  zona cakupan,  meliputi  zona-1,  zona-2,  dan zona-3 (Supriana et al., 2014). Keseimbangan yang tepat dalam penyetelan  relai  jarak  sangat  diperlukan guna mencapai keandalan tinggi dan tingkat selektivitas kerja yang baik pada relai. Oleh karena  itu,  koordinasi  setting  relai  jarak dengan  zona  proteksi  relai  jarak  lainnya menjadi  penting  agar  menghindari  adanya tumpang tindih antara zona proteksi.
Gardu  Induk  Paya  Geli  merupakan salah satu Gardu Induk (GI) yang memiliki peran  signifikan  di  kota  Medan.  GI  Paya Geli  memiliki  tanggung  jawab  untuk menyediakan pelayanan listrik untuk beban industri, sehingga keandalan pasokan listrik harus  selalu  terjaga  dan  terhindar  dari berbagai  gangguan.  Salah  satu  jenis gangguan  yang  mungkin  terjadi  adalah gangguan  hubung  singkat,  yang  dapat diatasi oleh relai distance.
Analisis  manual  relai  distance memerlukan  koordinasi  yang  efektif dengan memasukkan data terkait penghantar, rasio CT, PT, dan setting relai jarak.  Hasil  input  ini  digunakan  untuk menghasilkan Time-Distance Diagram dan karakteristik kerja relai distance. Berdasarkan  pendekatan  ini,  penelitian dilaksanakan untuk
menganalisis bagaimana  kinerja  relai  distance  pada penghantar  150  KV  di  Gardu  Induk  Paya Geli.

## LITERATURE REVIEW Penghantar
Penghantar  adalah  materi  yang digunakan  untuk  membawa  aliran  tenaga listrik  melalui  saluran  udara  dari  sumber pembangkit  menuju  pusat  beban  ( load centre ),  baik  melalui  jaringan  distribusi maupun  transmisi  (Ridwan  et  al.,  2015).
Karena  sifatnya  yang  konduktif  maka disebut  konduktor.  Konduktor  yang  baik adalah  yang  memiliki  tahanan  jenis  yang kecil.  Penghantar  atau  kabel  yang  sering digunakan untuk instalasi listrik penerangan umumnya terbuat dari tembaga.  Penghantar  tembaga  setengah keras (BCC1/2 H= Bare Copper Conductor Hard ) , memiliki nilai tahanan jenis 0.0185 ohm  mm2/m  dengan  tegangan  tarik  putus kurang  dari  41  kg/mm2.  Sedangkan penghantar  tembaga  keras  (BCCH=Bare Copper  Conductor  Hard),  kekuatan tegangan  tariknya  41  kg/mm2.  Alasan utama penggunaan tembaga sebagai bahan penghantar adalah karena tembaga memiliki daya hantar listrik yang optimal, yang bahkan mendekati sifat perak.
Gangguan merupakan masalah umum yang sering terjadi pada penghantar. Salah satu faktor yang berdampak pada keandalan sistem  adalah  gangguan,  baik  pada peralatan  maupun  dalam  sistem  secara menyeluruh.  Gangguan  diartikan  sebagai terjadinya  kerusakan  dalam  sirkuit  listrik yang  menyebabkan  arus  mengalir  keluar dari  jalur  yang  seharusnya.  Penyebab gangguan  dapat  dikategorikan  sebagai berikut:
1. Gangguan Intern (dari dalam) Gangguan intern merujuk pada gangguan  yang  berasal  dari  dalam sistem  itu  sendiri.  Contohnya  termasuk hubung  singkat,  kerusakan  peralatan, kegagalan  isolasi  saat  melakukan switching,  kerusakan  pada  pembangkit, dan  sejumlah  situasi  lain  yang  dapat terjadi.
2. Gangguan Extern (dari luar) Gangguan  ekstern  merujuk  pada gangguan yang berasal dari kondisi alam atau  faktor  di  luar  sistem  itu  sendiri. Contohnya  mencakup  putusnya  saluran kabel  karena  efek  angin,  badai,  petir, gangguan dari pepohonan, layangan, dan variasi lainnya.
Faktor manusia dapat menjadi penyebab terjadinya gangguan, dimana kecerobohan  atau  kelalaian  operator, kurangnya ketelitian, serta
ketidakpatuhan terhadap peraturan keselamatan  diri  menjadi  faktor-faktor yang  mungkin  menyebabkan  gangguan tersebut. Untuk menghadapi gangguan tersebut,  penerapan  pengaman  menjadi suatu keharusan. Setiap wilayah pengaman pada umumnya terdiri  dari satu atau lebih elemen dalam sistem tenaga listrik, seperti generator,  bus  bar,  transformator,  saluran udara,  dan  elemen  lainnya.  Untuk memastikan  keamanan  wilayah  listrik, overlap antar wilayah harus diterapkan, di mana dua wilayah diawasi oleh relai yang sesuai  dengan  peralatan  yang  dijaga. Pembatasan  antar  wilayah  pengaman biasanya ditentukan oleh transformator arus yang  terhubung  ke  relai.  Dengan  adanya overlap  wilayah  pengaman,  transformator arus  A  bertanggung  jawab  untuk melindungi  wilayah  B,  dan  sebaliknya transformator  arus  B  melindungi  wilayah A.  Pada  saat  terjadi  gangguan  di  daerah yang  tumpang  tindih,  beberapa  pemutus beban akan aktif, menciptakan kondisi yang lebih  aman.  Hal  ini  dianggap  lebih  aman daripada memiliki daerah tanpa perlindungan.
Dalam  upaya  mengatasi  kegagalan kerja  sistem  pengaman,  pendekatan  yang diambil  adalah  dengan  membuat  sistem pengaman  tenaga  listrik  menjadi  dua kelompok yang berlapis, yaitu:
1. Pengaman utama
Sistem  proteksi  utama  aktif  ketika gangguan  terjadi,  dengan  relai  yang bekerja  secara  cepat  untuk  memutus beban.  Rentang  waktu  dari  awal terjadinya gangguan hingga pembukaan pemutus beban memiliki batas maksimal 100 ms, terdiri dari waktu respons relai sekitar 20-40 ms dan waktu pembukaan pemutus beban sekitar 40-60 ms. Dalam beberapa sistem proteksi khusus, seperti penggunaan  relai  arus  lebih,  respons relai dapat mengalami penundaan untuk memastikan selektivitas, terutama dalam situasi tumpang tindih pada pengamanan.
Relai tidak hanya bertindak sebagai sistem proteksi utama,
tetapi  juga  sebagai  proteksi  cadangan. Komponen-komponen  utama  sistem proteksi melibatkan relai, trafo tegangan,  baterai  (sumber  daya), kumparan trip, dan pemutus tenaga.
2. Pengaman cadangan
Jika  proteksi  utama  tidak  berhasil beroperasi, proteksi cadangan akan aktif sebagai langkah pencegahan. Kegagalan sistem  proteksi  utama  dapat  terjadi karena  kegagalan  salah  satu  elemen proteksi.  Proteksi  cadangan  biasanya memiliki  waktu  respons  yang  lebih lambat, memberikan kesempatan kepada proteksi  utama  untuk  beraksi  terlebih dahulu.  Apabila  proteksi  utama  tidak berhasil,  maka  proteksi  cadangan  akan segera berfungsi.
Salah satu elemen kunci dalam sistem proteksi  saluran  transmisi  perlu  memiliki kemampuan  untuk  mendeteksi  gangguan dalam  semua  kondisi,  serta  memisahkan bagian  sistem  yang  terpengaruh  untuk mengurangi  kerusakan  pada  bagian  yang terkena dampak dan mencegah penyebaran gangguan ke saluran lain yang tidak terkena dampak  (Tobing,  2008).  Relai  pengaman adalah rangkaian perangkat, termasuk yang berbasis  elektronik  dan  magnetik,  yang didesain untuk mendeteksi kondisi abnormal  pada  peralatan  listrik  yang berpotensi  membahayakan  atau  tidak diinginkan. Relai pengaman secara otomatis mengeluarkan sinyal atau perintah untuk  membuka  pemutus  sirkuit  agar bagian  yang  terganggu  dapat  dipisahkan dari sistem normal. Pada saluran transmisi, relai  pengaman  berfungsi  melindungi saluran  dan  peralatan  dari  kerusakan dengan  cara  menanggulangi  gangguan secara  cepat  dan  tepat  (Arismunandar  dan Kuwahara, 2004).
Dalam  kelompok  rele,  rele  jarak
( Distance  Relay )  adalah  yang  paling terkenal  dan  memiliki  beragam  kegunaan. Pada  rele  jarak,  terdapat  keseimbangan antara  tegangan  dan  arus,  rasionya dinyatakan  dalam  impedans.  Prinsip operasi  relai  jarak  melibatkan  pengukuran tegangan  dan  arus  untuk  menentukan
impedansi  saluran  yang  perlu  diproteksi. Apabila  impedansi  yang  diukur  melewati batas  setting-nya,  relai  akan  mengambil tindakan.  Besar  impedansi  pada  saluran akan  berbanding  lurus  dengan  panjang saluran,  sehingga  relai  jenis  ini  disebut sebagai  relai  jarak.  Relai  jarak  digunakan untuk  melindungi  saluran  transmisi  dari gangguan  hubung  singkat  antar  fasa  dan hubung  singkat  antar  fasa  dengan  tanah.
Relay distance melakukan pengukuran  tegangan  pada  titik  relai  dan arus  gangguan  yang  teramati  dari  relai. Dengan membagi nilai tegangan dan arus, maka  impedansi  sampai  titik  gangguan dapat  dihitung.  Perhitungan  impedansi  ini dapat  diterapkan  menggunakan  rumus sebagai berikut (Jemjem dan Syofvi, 2006 ) Zf = Vf/If Proteksi  sistem  pada  relai  jarak terbagi  menjadi  3  zona,  dan  setiap  zona memiliki  waktu  tunda  yang  berbeda. Pembagian zona diperlukan untuk mencapai  koordinasi  dalam  melindungi sistem  dari  berbagai  gangguan.  Zona pertama  mencakup  80%  dari  panjang saluran  yang  diamankan,  zona  kedua mencakup 120% dari panjang saluran, dan zona  ketiga  mencakup  220%  dari  panjang saluran yang diamankan (PLN, 2019).
Sebagai  pusat  penyambungan  untuk semua  bay  dalam  gardu  induk,  termasuk transformator  dan  jalur  bay,  busbar memiliki peran krusial.
Meskipun gangguan pada busbar jarang terjadi, hal ini tetap
menjadi aspek
dalam pengoperasiannya  yang  tidak  terlepas  dari kondisi  abnormal,  terutama  ketika  busbar terhubung  dengan  kapasitas  pembangkit yang  lebih  besar.  Gangguan  pada  busbar bukan  hanya  merugikan  dalam  hal menghambat kinerja sistem dalam mengalirkan  pasokan  daya,  tetapi  juga dapat  menimbulkan  kerusakan  pada peralatan instalasi yang bersifat monumental.  Kerusakan  ini  melibatkan peralatan  di  gardu  induk  dan  instalasi lainnya  seperti  pembangkit,  menciptakan risiko  potensial  untuk  meluasnya  dampak
gangguan.  Jika gangguan pada busbar tidak segera diatasi, dapat menyebabkan kerusakan  pada  instalasi,  memunculkan masalah stabilitas transient, dan memungkinkan relai arus lebih (OCR) dan relai  gangguan  tanah  (GFR)  di  dalam sistem  untuk  beroperasi,  yang  dapat menyebabkan pemutusan menyebar.
Proteksi  busbar  memegang  peran  yang sangat  penting  dalam  menjaga  kestabilan, kecepatan, dan keandalan sistem kelistrikan,  terutama  dalam  menanggapi gangguan  yang  terjadi  di  luar  daerah proteksinya  (gangguan  di  luar  wilayah proteksi  busbar  tidak  dapat  diatasi  oleh relai)

## METODE
Dalam penelitian ini, metode observasi  lapangan  digunakan  sesuai dengan  jenis  penelitian  yang  bertujuan untuk  mengkaji  data  teknis  pada  saluran udara  tegangan  tinggi  (SUTT)  150  KV. Data  hasil  observasi  tersebut  kemudian diolah dengan perhitungan matematis untuk dibandingkan  dengan  target  yang  telah ditetapkan  oleh  GI  Payageli  PT.PLN (Persero).  Pengumpulan  data  melibatkan teknik penelitian lapangan, teknik dokumen, diskusi/wawancara, dan analisis data. Observasi lapangan dilakukan melalui pengamatan  langsung  oleh  peneliti  di  GI Paya  Geli  150  KV  guna  mendapatkan informasi  terkait  dengan  isu  penelitian. Teknik  dokumen  dilaksanakan  dengan mencari  sumber  dari  buku-buku  di perpustakaan  dan  jurnal  yang  terkait dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai  sistem  kerja  relai  distance  pada penghantar  150  KV  GI  Paya  Geli,  yang kemudian  dianalisis  guna  memverifikasi keakuratannya.  Selain  itu,  penelitian  juga melibatkan  perhitungan  relai  pada  zona  1, zona  2,  dan  zona  3,  serta  melakukan  uji coba perhitungan.
Pemanfaatan  flowchart  bertujuan untuk mendokumentasikan, merencanakan, dan menyampaikan secara visual proses yang kompleks dalam bentuk diagram. Tujuannya adalah mempermudah
pembacaan  dan  pemahaman  terhadap proses yang rumit, bahkan oleh orang yang tidak  memiliki  pengetahuan  khusus  di bidang tersebut.

## Gambar 1. Flowchart

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perhitungan Impedansi
Nilai  impedansi  pada  saluran transmisi dapat dihitung seperti berikut: ZL = Panjang saluran X Z saluran/ km Nilai impedansi saluaran GI Paya Geli – GI Binjai Diketahui: Panjang saluran = 12,5 km Zsaluaran/km    = 0,3178 + j0,5761
Nilai impedansi saluran GI Binjai – GI Tanjung Pura Diketahui: Panjang saluran = 19,08 km
Perhitungan  Nilai  Impedansi  masing- masing zona
a. Zona 1
Dengan jangkauan
Zona 1 memiliki waktu kerja instan karena merupakan pengaman utama saluran b. Zona 2
c. Zona 3

## Impedansi yang dilihat Relai
Relai  jarak  akan  menilai  nilai impedansi  gangguan  pada  skala  kecil, yakni  setelah  diolah  oleh  peralatan pengukur  tegangan  (PT)  dan  arus  (CT). Persamaan  berikut  menggambarkan  nilai impedansi  yang  akan  diperhatikan  oleh relai:
Perhitungan  Arus  dan  Tegangan

## Gangguan pada Sistem Transmisi
Gambar 2. Sistem Transmisi Berdasarkan  gambar  2,  dapat dimisalkan gangguan sebesar 12 Ω, dengan :
Maka  perhitungan  nilai  arus  dan tegangan  gangguan sebagai berikut:
a. Gangguan satu fasa ke tanah
Mengubah bilangan rectangular kebilangan polar
𝜌 =   $𝑎 & + 𝑏 &
Mengubah bilangan polar kedalam rectangular
b. Gangguan dua fasa ke tanah Mengubah bilangan rectangular kebilangan polar
c. Gangguan tiga fasa ke tanah
Mengubah bilangan rectangular kebilangan polar Hasil perhitungan di atas menampilkan  nilai  arus  dan  tegangan gangguan  yang  timbul  ketika  terjadi gangguan  sebesar  10  Ω.  Setiap  jenis gangguan  memerlukan  perhitungan  yang berbeda.

## Menentukan Letak Gangguan
Berikut  merupakan  tabel  yang menjelaskan  tentang  letak  gangguan  yang terjadi pada penelitian ini:
Tabel 1. Gangguan oleh Relai Jarak sebesar 0,5 Ω hingga 2,5 Ω
SIMPULAN Dari penelitian ini, dapat disimpulkan  bahwa  fungsi  relai  jarak tergantung  pada  perbandingan  impedansi gangguan  dengan  setting  relai.  Jika  nilai impedansi  gangguan  lebih  rendah  dari setting  relai,  relai  akan  melakukan pemutusan sirkuit. Jarak deteksi gangguan oleh  SUTT  150  kV  GI  Paya  Geli  adalah 80%  dari  impedansi  saluran  yang dilindungi untuk zona 1, 120% untuk zona 2, dan impedansi saluran yang dilindungi ditambah  80%  saluran  sebelumnya  untuk zona  3.  Untuk  meningkatkan  keamanan penghantar, disarankan agar GI Paya Geli melibatkan koordinasi relai jarak. Koordinasi ini bertujuan agar dalam situasi ketidakberlanjutan pengaman utama, terdapat  pengaman  cadangan  yang  siap beroperasi, sehingga efek gangguan dapat diminimalkan

## DAFTAR PUSTAKA
Handoko,  B.,  Tharo,  Z.,  &  Wibowo,  P. (2021). Rancang Bangun Pembangkit Listrik  Tenaga  Piko  Hidro  Dengan Memanfaatkan Aliran Irigasi Di Desa Padang  Cermin  Kabupaten  Langkat. Kumpul. Karya Ilm. Mhs. Fak. sains dan Tekhnologi, 2(2), 70.
hidayatullah,  K.,  Sari  Hartati,  R.,  & Sukerayasa,  I.  W.  (2019).  Analisis Penentuan  Setting  Distance  Relay Penghantar  Sutt  150  Kv  Gis Pesanggaran – Gi Pemecutan Kelod.
Jurnal Spektrum , 6 (1), 134. Https://Doi.Org/10.24843/Spektrum. 2019.V06.I01.P19 Pangestu, A. (2022). Analisis Kinerja Rele Jarak Dan Travelling Wave Signal (
Tws  )  Dalam  Menentukan  Titik Gangguan .
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ridwan, A., Arjana, I. G. ., & Wijaya, I. W.
.  (2015).  Studi  Pengaruh  Mutual Inductance  Terhadap  Setting  Relay
Jarak Pada Saluran Transmisi Double Circuit 150 kV Antara Gi Kapal – Gi
Pemecutan  Kelod. Jurnal  Spektrum , 2(3) , 106–110. Supriana, S. ., Arjana, I. G. ., & Amrita, A.
A.  N.  (2014).  Studi  Pengaruh Uprating Saluran Transmisi Tegangan  Tinggi  150  kV  Terhadap Setting Relay Jarak Antara Gi Kapal –  Gi  Padang  Sambian  –  Gi
Pesanggaran. Jurnal  Spektrum , 1(1) , 59–64. Tharo,  Z.,  Syahputra,  E.,  &  Mulyadi,  R. (2022). Analysis of Saving Electrical
Load Costs With a Hybrid Source of PLN-PLTS  500  Wp.  Journal  of Applied Engineering and
Technological  Science  (JAETS),
4(1), 235-243.
Fahreza,  M.,  Hamdani,  H.,  &  Tharo,  Z. (2019,  May).  PEMODELAN  DAN
PENGENDALIAN FREKUENSI SISTEM TENAGA LISTRIK PADA SIMULATOR PEMBANGKIT LISTRIK  TENAGA  UAP.  In Seminar Nasional Teknik (SEMNASTEK)  UISU  (Vol.  2,  No. 1, pp. 234-237).
Tharo,  Z.,  Syahputra,  E.,  &  Mulyadi,  R. (2022). Analysis of Saving Electrical
Load Costs With a Hybrid Source of
PLN-PLTS  500  Wp.  Journal  of
Applied Engineering and
Technological  Science  (JAETS),
4(1), 235-243.
Tharo,  Z.,  Tarigan,  A.  D.,  Anisah,  S.,  & Yuda,  K.  T.  (2020,  September). Penggunaan Kapasitor Bank Sebagai Solusi Drop Tegangan Pada Jaringan 20  Kv.  In  Seminar  Nasional  Teknik (SEMNASTEK)  UISU  (Vol.  3,  No. 1, pp. 82-86).
Wandana,  F.  (2021). Analisa  Penentuan Titik  Gangguan  Pada  Jaringan  150 kV Glugur – Paya Geli Menggunakan
Fault Locator . Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.