## Pemanfaatan Energi Panas pada Mesin  Pengkondisian Udara 2 PK Sebagai Media Pemanas Air Mandi
Frederikus Konrad 1 , Sigit Pradana 2 , Sri Poernomo Sari 3 1,2 Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik UPN “Veteran” Jakarta Jl. R.S. Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan – 12450 Frederikus_konrad@yahoo.com
3 Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Gunadarma Jl. Margonda Raya 100, Pondokcina, Depok

## Abstrak
Pengkondisian  udara  yang  biasa  disebut  dengan  Air  Conditioner  (AC)  merupakan  salah satu  jenis  mesin  pendingin  yang  banyak digunakan  masyarakat,  hampir  ada  disetiap  rumah  dan terbuang  percuma  energi  panasnya  kelingkungan  sekitar  dari  perangkat  outdoor  unit.  Besarnya energi  panas  yang  dibuang  kelingkungan  berasal  dari  panas  yang  diserap  oleh  evaporator  atau indoor  unit  terhadap  ruangan  yang  didinginkan  serta  ditambah  energi  panas  hasil  kerja kompressor.  Energi  panas  tersebut  dapat  dimanfaatkan  kembali.  Bentuk  pemanfaatan  energi panas  yang  terbuang  adalah  dengan  menambah  pipa  yang  berasal  dari  kompressor  menuju kondensor untuk memanaskan air. Proses kerja mesin AC adalah siklus tertutup dari kompressor, kondensor,  pipa  kapiler  dan  evaporator  dimana  media  pendingin  akan  bekerja  secara  terus menerus  selama  AC  tersebut  dinyalakan.  Penambahan  pipa  guna  memanaskan  air  untuk keperluan mandi. Hasil pengujian dari AC yang menggunakan pemanas air adalahkenaikan daya aktual  yaitu  sebesar  dari  1,357  Kw  menjadi  1,447  Kw.  Kalor  yang  dibuang  kondensor  terjadi penurunan dari 154,546 kJ/kg menjadi 152,137 kJ/kg. Temperatur yang dihasilkan dari tangki air berkapasitas 20 literadalah 63,0 O C dalam waktu 120 menit. Kata kunci : AC, energi panas dan pemanas air

## PENDAHULUAN
Panas  yang  dihasilkan  dari  mesin pengkondisian udara pada ruang tertentu  yang tidak  dimanfaatkan  lebih  lanjut,  merupakan pembuangan  energi  yang  sia-sia.  Hal  ini mendasari penelitian akan pemanfaatan energi panas dari pengkondisian udara.Dengan memperhatikan  banyaknya  pengeluaran  biaya yang  dikeluarkan  oleh  setiap  keluarga  dengan membeli dan membayar biaya listrik serta gas untuk  memanaskan  air  bagi  keperluan  mandi air  panas  oleh  sebagian  masyarakat.  seperti memasak  air  panas  baik  dengan  pemanas  air yang menggunakan listrik, serta menggunakan gas  bahkan  yang  sederhana  dengan  memasak air  dalam  ceret  air.  Hal  tersebut  yang mendasari  berapa  pentingnya  memanfaatkan sumber  panas  yang  di  keluarkan  oleh  hasil kerja pengkompressian kompressor dari pengkondisian  udara  menuju  kondensor  pada rangkaian  siklus  pendingin.  Mengingat  bahwa alat  pengkondisian  udara  untuk  daerah perkotaan  sudah  merupakan  sebuah  alat  yang biasa  atau  dengan  kata  lain  bukan  alat  yang mahal atau mewah, maka jumlah pemakai dari alat  tersebut  meningkat  banyak.  Dengan melihat  banyaknya  pemakai  pengkondisian udara  serta  pengefisiensian  pengeluaran  biaya bulanan  per  kepala  keluarga  maka  alangkah
baiknya  bila  memanfaatkan  panas  yang  di hasilkan dari kerja mesin pengkondisian udara tersebut. Bila kita anggap penggunaan AC (Air Condisioner) dalam  satu  keluarga  sebayak  3 (tiga)  unit  dengan  konsumsi  pemakaian  air untuk  satu  kali  mandi  sebanyak  20  liter/orang dimana  jumlah  satu  keluarga  terdapat  5  orang dengan  demikian  berapa  sumber  energi  yang di habiskan untuk menghangatkan air sebanyak 20 liter [1]
Mesin  pengkondisian  udara  adalah mesin  yang  dipergunakan  untuk  menyerap panas  dari  ruang  yang  didinginkan  kemudian melepas panas tersebut ke luar ruangan. Kalor tersebut  dilepas  melalui  kondensor,  dengan temperatur refrigrant masuk  kondensor  sekitar 50 0 C,  dan  didinginkan  hingga  temperatur keluar  kondensor  hingga  sebesar  55 0 C. Sehingga  terdapat  potensi  kalor  yang  bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya. Untuk menghemat  penggunaan  energi,  maka  kalor yang  akan  dilepas  oleh  kondensor  tersebut dapat  digunakan  untuk  memanaskan  air,  yaitu disamping  sebagai  pendingin  kondensor  akan diperoleh  air  panas  yang  dapat  dipergunakan untuk keperluan sehari-hari/mandi [2,3]
Mesin pengkondisian udara yang dipergunakan  untuk  penelitian  ini  adalah mesin  pengkondisian  udara  dengan  beban
pendinginan  sebesar  2  PK  atau  setara  dengan 18.000 Btu/h dengan merek sharp.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Mesin Pendingin
Mesin  pendingin (refrigerator) adalah merupakan  alat  yang  dipergunakan  untuk
menyerap kalor dari reservoir dingin (ruangan yang  didinginkan)  dengan  bantuan  kerja kompresor  untuk  selanjutnya  dibuang  ke reservoir yang  lebih  panas.  Secara  skematik sistem  pendinginan  seperti  terlihat  pada Gambar 1
Sumber, Peneliti
Gambar 1 Skema sederhana kerja mesin pendingin
Pada  umumnya  mesin  pendingin  yang dipergunakan  untuk  hunian  adalah  jenis  daur kompresi  uap.  Adapun  secara  termodinamika siklus  ideal  kerja  mesin  pendingin  daur kompresi  uap  seperti  terlihat  pada  diagram Tekanan - Enthalpy (Diagram
Mollier)Gambar 2di bawah ini
Sumber,merawat&memperbaiki AC
Gambar 2 Diagram P-H siklus kerja
mesin pendingin kompresi uap
Keterangan :
Proses 1-2 : Kompresi adiabatik
Proses 2-3 : Pelepasan kalor dengan tekanan konstan pada kondensor Proses 3-4 : Ekspansi pada entalpi konstan (trottle) Proses 4-1 : Penyerapan panas dengan tekanan konstan pada evaporator

## Perpindahan Kalor
Air  panas  untuk  mandi  (air  hangat) sering  diperlukan  untuk  berbagai  keperluan terutama  untuk  mandi,  dalam  memperoleh  air panas biasa dilakukan dengan merebus/memanaskan dengan bahan bakar gas atau elemen listrik, sehingga untuk
mendapatkan air panas diperlukan biaya listrik atau bahan bakar. Untuk memenuhi kebutuhan air  panas  tersebut  kita  akan  memanfaatkan panas  kalor  yang  terbuang  dari  kondensor mesin  pengkondisian  udara  dengan  cara mengalirkan  air  melalui  antara  keluaran kompressor dan input kondensor dalam media tertutup  [4].  Skema  pemanfaatan  panas terbuang tersebut seperti terlihat pada Gambar 3 di bawah ini.
Sumber, Peneliti Gambar 3 pemanfaatan panas freon untuk pemanas air.

## Data perencanaan
Dalam  perhitungan  performasi  siklus kompressi  uap  standar  berdasarkan  pada  tabel saturation  properties  –  temperature dan superheated  vapor  –  constant  pressure merupakan  tabel  untuktemperatur  (T)  tekanan (P)  dan  entalphi  (h)  dimana  tabel  ini  berlaku untuk  siklus  kompresi  uap  standar  terhadap Freon  R-22.  Untuk  mendapatkan  performasi dari sistem refrigeration yang dilakukan dalam penelitian  ini  maka  dibutuhkan  beberapa persamaan dalam menyelesaikannya meliputi,

## 1. Efek Refrigerasi (ER)
Hal  ini  merupakan  jumlah  kalor  yang  diserap oleh  refrigeran  di  dalam  evaporator  untuk setiap satu satuan massa refrigeran maka dapat di selesaikan dengan menggunakan persamaan ER = h 1 – h 4 (KJ/Kg) (1)
Di mana h 1 adalah  entalphi  uap  refrigeran  yang  keluar evaporator h 4 adalah  entalphi  uap  refrigeran  yang  masuk evaporator [5,6]

## 2. Kerja Kompressor (Wk)
Dimana kerja kompressor adalah sama dengan selisih  entalphi  uap  refrigeran  yang  keluar kompressor  dengan  entalphi  uap  refrigeran yang  masuk  ke  kompressor  maka  dapat  di selesaikan dengan menggunakan persamaan Wk = h 2 – h 1 (KJ/Kg) (2)
Dengan h 1 adalah  entalphi  uap  refrigeran  yang isap/masuk kompressor h 2 adalah  entalphi  uap  refrigeran  yang tekan/keluar kompressor.
3. Kalor  yang  dibuang  oleh  kondensor
(q k )
Dimana  kalor  yang  dibuang  oleh  refrigeration di kondensor sama dengan kalor yang di serap oleh  refrigeration  di  evaporator  di  tambah dengan  kalor  yang  setara  dengan  kerja  di kompressor.  maka  dapat  diselesaikan  dengan menggunakan persamaan q k = h 2 – h 3 (KJ/Kg) (3) Dengan h 2 adalah  entalphi  refrigeran  pada  sisi  isap kondensor h 3 adalah  entalphi  refrigeran  pada  sisi  keluar kondensor
4. Koefisien prestasi (COP)
Di mana koefisien prestasi atau cop dipergunakan  untuk  menyatakan  performansi dari siklus refrigeration COP = ER / WK (4) Di mana ER adalah efek refrigeran WK adalah kerja kompressor
5. Daya aktual kompressor (Pk)
Bahwa  daya  aktual  yang  dibutuhkan  oleh kompressor  untuk  melakukan  kerja  kompressi dapat  diselesaikan  dengan  menggunakan persamaan  [7,8]
Pa = V.I.Cos θ (5) Di mana V adalah volt meter kerja kompressor I adalah ampere meter kerja kompressor
θ adalah satuan konstanta kerja listrik

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini adalah suatu cara yang  digunakan  dalam  penelitian,  sehingga pelaksanaan dan hasil penelitian bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
Prenelitian ini
menggunakan
metode eksperimental,  yaitu  suatu  cara  untuk  mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor yang berpengaruh. Metode yang digunakan dalam penelitian  adalah  meliputi  langkah  terlampir pada gambar 4 berikut ini.

## Gambar 4 Flow Diagram Penelitian
Langkah  penelitian  yang  dilakukan secara  menyeluruh  dengan  melihat  dan membaca  teori-teori  dasar  dan  pendukung dalam  pelaksanaan  penelitian  ini  dari  studi pendahuluan  dan  literatur  yang  akan  dihitung dalam  pelaksanaan  penelitian  ini.  Dengan didapatnya  bahan  literatur  yang  mendukung dalam  penelitian  maka  secara  tidak  langsung dapat  dilaksanakan  perakitan  alat  yang menjadi penelitian. Dari alat yang telah selesai dirakit  atau  di  pasang  maka  dilakukan pengetesan  alat  yang  bertujuan  mengetahui apakah  alat  tersebut  berfungsi  dengan  baik atau  tidak.  Dari  hasil  pengujian  yang
menyatakan  alat  tersebut  bekerja  dengan  apa yang diharapkan maka dilakukan pengambilan data yang berfungsi sebagai bahan perhitungan guna  membuktikan  apakah  secara  teoritis  dan praktek  menghasilkan  sebuah  kesimpulan yang  sesuai  dari  apa  yang  diharapkan.  Pada penelitian  ini  dimana  data  yang  didapat bersumber  dari  dua  alat  yang  berbeda  guna memastikan apakah fungsi pemanfaatan panas yang  di  hasilkan  dari  pengkompressian  mesin pendingin dapat beroperasi secara maksimal. Metodologi pemanfaatan kalor untuk pamanas air terurai dalam gambar 5 berikut.

## Gambar 5 Flow Diagram Pemanfaatan kalor
Langkah dalam melakukan pemanfaatan kalor adalah dengan menyiapkan bahan  yang  akan  diteliti  khususnya  AC  split 18.000 Btu/hr dengan tangki air sebagai media yang  akan  di  panasi  dengan  memanfaatkan panas yang dihasilkan dari konpressor menuju ke  kondensor.  Dimana  melihat  peningkatan suhu  yang  terjadi  dalam  satu  jam  pertama. Dari peningkatan suhu pada jam pertama maka bisa diamati kembali kenaikan suhu dalam jam berikutnya. Namun bukan hanya terdapat pada kenaikan suhu air semata namun kepada beban
pendinginan  yang  akan  dilakukan  pada ruangan  yang  akan  didinginkan.  Dari  hasil tersebut  maka  dapat  dihitung  kenaikan  rata- rata dalam 2 jam serta perhitungan panas yang dihasilkan  dari  pemanas  air  tersebut  yang mengunakan  panas  dari  hasil  kompressi kompressor terhadap freon R22.Dalam melaksanakan penelitian yang bersifat membuat  alat  sebagai  pemanas  air  dari  hasil kerja  kompressor  pendingin  ruangan.  Terurai dalam  Gambar  6  metodologi  rancang  bangun alat pemanas air.

## Gambar 6 Flow Diagram rancang bangun alat pemanas air
Dalam  pelakasanaan  pembuatan  alat  untuk penelitian  ini  difokuskan  kepada  bentuk susunan  alat  yang  dapat  terlihat  dengan  jelas dan  bagus  dalam  arti  dapat  digunakan  untuk keperluan  lain  yang  berhubungan  dengan  alat tersebut seperti terurai dalam tujuan penelitian ini.  Saat  alat  sudah  terpasang  maka  dilakukan pengujian alat tersebut dari setiap bagian kerja. Bila terdapat kebocoran atau keganjilan dalam pengujian alat maka dilakukan perbaikan yang bertujuan  agar  mendapatkan  hasil  yang optimal saat pengujian alat guna mendapatkan data yang akurat dan tepat.
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian  bahwa  hasil perakitan  alat  penelitian  akan  di  manfaatkan sebagai  alat  praktikum  mahasiswa.  Maka untuk  memenuhi  hal  tersebut  diperlukan sebuah kerangka pemikiran dalam pemanfaatan alat tersebut sebagai pemanas air.
Hal  ini  terurai  dalam  Gambar  7 flow Diagram pemanfaatan alat untuk praktikum mahasiswa

## Gambar 7 Flow Diagram pemanfaatan alat untuk praktikum mahasiswa
Saat  pelaksanaan  praktikum  tentu  saja  sering mendapatkan  data  yang  kurang  akurat. Disebabkan data digunakan dalam menghitung dan  menyusun  laporan  praktikum  kurang mencukupi  sebagai  data  perhitungan  sesuai tujuan perhitungan saat pelaksanaan praktikum.  Bila  mendapatkan  data  yang kurang  lengkap  maka  dilakukan  pengambilan data  ulang  hingga  mencapai  data  yang diinginkan  untuk  memenuhi  kegiatan  laporan praktek.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Hasil  pengujian  yang  dilakukan  untuk kedua jenis AC dengan menggunakan pemasan  air  dan  tidak  menggunakan  pemanas air  akan  di  jabarkan  dalam  bentuk  tabel dibawah  ini  menurut  langkah  kegiatan penelitian .

## Pengambilan data tanpa pemanas air
Data  yang  di  dapat  berdasarkan  hasil pengamatan  selama  2  (dua)  jam  dengan interval  waktu  mencatat  setiap  5  (lima)  menit hal  ini  dilakukan  terhadap  ke  dua  alat  dalam penelitian  ini.  Maka  nilai  enthalpy  dari  ke empat bagian AC tersebut adalah Tabel 2  Nilai Enthalpy Tanpa Pemanas Air No out/in Evap/Komp 1 out/in Komp/Cond 2 out/in Cond/kapiler 3 out/in Kapiler/Evap 4 satuan 1 522 1951 1939 710 kPa 2 405,54 417,451 262,905 213,57 kJ/kg
Terlampir  foto  AC  yang  di  gunakan dalam  pengambilan  data  tanpa  pemanas  air dalam melaksanakan penelitian dibawah ini

## Gambar 8 tanpa pemanas air
Gambar 9 pengambilan data tanpa pemanas air

## Pengambilan data dengan pemanas air
Dari  hasil  pengamatan  kedua  dengan menggunakan pemanas air maka nilai enthalpy
dari  ke  empat  sisi  pendingin  udara  tersebut adalah

## Tabel 4  Nilai Enthalpy Dengan Pemanas Air
No out/in Evap/Komp 1 out/in Komp/Heater 2 out/in Heater/Cond 2' out/in Cond/kapiler 3 out/in Kapiler/Evap 4 satuan 1 521 2161 2049 2004 690 kPa 2 405,52 417,661 417,549 265,524 212,425 kJ/kg Dalam  melakukan  pengambilan  data peneliti melakukan dokumentasi dari serangkaian kegiatan yang dilakukan terlampir kegiatan  pengambilan  data  dengan  pemanas air dibawah ini
Gambar 10. Langkah pengambilan data dengan pemanas air
Untuk  mendapatkan  air  panas  guna keperluan  mandi  dengan  kapasitas  20  liter peneliti  mengamati  tingkat  kenaikkan  suhu
dalam  tangki  air  yang  terurai  dalam  gambar berikut
Gambar 11tangki pemanas air
Data  kenaikkan  suhu  air  pemanas terdapat  pada  tabel  3  namun  untuk  melihat tingkat  kenaikkan  suhu  berdasarkan  grafik terurai di bawah ini
Garfik 1 peningkatan suhu pemanas air

## Pengolahan Data
Berdasarkan data  hasil pengujian tanpa menggunakan  pemanas  air  pada  tabel  1  dan dengan  pemanas  air  pada  tabel  3,  maka  dapat diambil  sebuah  data  rata-rata  guna  mencari nilai  enthalpy  seperti  pada  tabel  2  tanpa pemanas  air  dan  tabel  3  dengan  pemanas  air. Dengan  didapatnya  nilai  tersebut  maka  dapat dilanjutkan dengan menghitung besarny a  nilai  efek  refrigeration,  kerja  kompressor, kalor  yang  di  buang  di  kondensor,  koefisien prestasi dan daya aktual kompressor
Tanpa pemanas air 1. Efek refrigeration (ER)
ER = h 1 – h 4 (KJ/Kg)
ER = 405,54 – 213,57 (KJ/Kg) ER = 191,97 (KJ/Kg) 2.
Kerja kompressor (Wk)
Wk = h 2 – h 1 (KJ/Kg)
Wk = 417,451 – 405,54 (KJ/Kg)
Wk = 11,911 (KJ/Kg)
3. Kalor  yang  di  buang  di  kondensor (Qk) Qk = h 2 – h 3 (KJ/Kg) Qk = 417,451 – 262,905 (KJ/Kg) Qk = 154,546 (KJ/Kg) 4. Koefisien prestasi (COP)
𝐶𝑂𝑃  = 𝐸𝑅 𝑊𝐾 𝐶𝑂𝑃  = 191,97
11,911 𝑪𝑶𝑷  =  𝟏𝟔, 𝟏𝟏𝟕 5. Daya aktual compressor (Pk) P aktual = V. I. Cos θ (Watt) P aktual = 220. 7,708. 0,8
(Watt) P aktual = 1356,608 (Watt) P aktual = 1,357 (Kw) Dari  hasil  perhitungan  tanpa  pemanas air tersebut terlampir dalam tabel 5 berikut
Tabel 5  Perhitungan Tanpa Pemanas Air No Efek Refrigeration (ER) Kerja Kompressor (WK) Kalor yang Dibuang Kondensor (QK) Koefisien Prestasi (COP) Daya Aktual Kompressor 1 191,97 kJ/kg 11,911 kJ/kg 154,546 kJ/kg 16,117 1,357 Kw Dengan pemanas air 1. Efek refrigeration (ER) ER = h 1 – h 4 (KJ/Kg)
ER = 405,52 – 212,425 (KJ/Kg) ER = 193,095 (KJ/Kg) 2. Kerja kompressor (Wk)
Wk = h 2 – h 1 (KJ/Kg)
Wk = 417,661 – 405,52 (KJ/Kg) Wk = 12,141 (KJ/Kg) 3. Kalor  yang  di  buang  di  kondensor (Qk)
Qk = h 2 – h 3 (KJ/Kg)
Qk = 417,661 – 265,524
(KJ/Kg)
Qk = 152,137 (KJ/Kg)
4. Koefisien prestasi (COP) 𝐶𝑂𝑃  = 𝐸𝑅 𝑊𝐾 𝐶𝑂𝑃  = 193,095 12,141
𝑪𝑶𝑷  =  𝟏𝟓, 𝟗𝟎𝟒
5. Daya aktual compressor (Pk)
P aktual = V. I. Cos θ (Watt) P aktual = 220. 8,220. 0,8 (Watt)
P aktual = 1446,72 (Watt) P aktual = 1,447 (Kw)
Dari hasil perhitungan dengan pemanas air tersebut terlampir dalam tabel 6 berikut Tabel 6 Perhitungan Dengan Pemanas Air No Efek Refrigeration (ER) Kerja Kompressor (WK) Kalor yang Dibuang Kondensor (QK) Koefisien Prestasi (COP) Daya Aktual Kompressor 1 193,095 kJ/kg 12,141 kJ/kg 152,137 kJ/kg 15,904 1,447 Kw

## PEMBAHASAN
Dari  data  hasil  perhitungan  performasi guna  pemanfaatan  energi  panas  pada  mesin pengkondisian  udara  2  pk  sebagai  media pemanas air
mandi adalah dengan
membandingkan sebelum dan sesudah
menggunakan  pemanas  air,  maka  dapat diambil  sebuah  data  perbandingan  dari  hasil perhitungan  hal  ini  terlampir  pada  tabel  7 dibawah ini
Tabel 7 Perbandingan hasil perhitungan tanpa dan dengan Pemanas Air
No Perhitungan Hasil Perhitungan Tanpa Pemanas air Dengan Pemanas air 1 Efek Refrigeration (ER) 191,97 kJ/kg 193,095 kJ/kg 2 Kerja Kompressor (WK) 11,911 kJ/kg 12,141 kJ/kg 3 Kalor yang Dibuang Kondensor (QK) 154,546 kJ/kg 152,137 kJ/kg 4 Koefisien Prestasi (COP) 16,117 15,904 5 Daya Aktual Kompressor 1,357 Kw 1,447 Kw
Dari  Tabel  7  yang  menunjukkan perbedaan  maka  dapat  di  urai  secara  satu persatu  hasil  perhitungan  tanpa  dan  dengan pemanas  air.  Untuk  efek  refrigeration  terlihat peningkatan  nilai  efek  refrigeration  yang menggunakan pemanas air hal ini  didapat dari nilai  liquid  yang  masuk  ke  evaporator  dengan pemanas  air  lebih  kecil  dengan  angka  sebesar 212,425 kJ/kg, maka didapatkan efek refrigeration untuk pengkondisian udara dengan  pemanas  air  menjadi  besar  sebesar 193,095  kJ/kg.  Maka  kerja  dari  efek refrigeraton  sangat  berpengaruh  dari  nilai tekanan  liquid  yang  masuk  ke  evaporator mesin pengkondisian udara tersebut. Sedangkan  untuk  kerja  kompressor  yang menitik beratkan gas yang akan di mampatkan menunjukkan  bahwa  pengkondisian  udara dengan  pemanas  air  menghasilkan  kerja kompressor lebih berat hal ini terlihat dari nilai kerja  kompressor  dengan  pemanas  air  sebesar 12,141  kJ/kg  lebih  besar  dibanding  tanpa pemanas  air  sebesar  11,911  kJ/kg.  Untuk  sisi kalor  yang  dibuang  oleh  kondensor  terlihat pada  tabel  7  bahwa  dengan  pemanas  air menurunkan  nilai  kalor  yang  dibuang  sebesar 152,137  kJ/kg  hal  ini  di  karenakan  kalor tersebut  diserap  oleh  air  dalam  bak  dan menghasilkan  air  panas  dengan  kapasitas  air sebanyak  20  liter.  Dimana  nilai  kalor  yang  di buang  oleh  kondensor  tanpa  pemanas  sebesar 154,546  kJ/kg  yang  menunjukkan  nilai tersebut  lebih  besar  maka  dengan  ini pengkondisian  udara  dengan  pemanas  air berhasil  menyerap  panas  yang  ada  dari kondensor  guna  memanaskan  air  untuk keperluan mandi dalam satu keluarga. Melihat
dari  koefisien  prestasi  kerja  kompressor  dari dua pengkondisian udara yang memiliki fungsi kerja  yang  berbeda  menunjukkan  bahwa dengan  pemanas  air  menghasilkan  nilai koefisien  prestasi  lebih  rendah  sebesar  15,904 dibanding  dengan  tanpa  pemanas  air  sebesar 16,117,  yang  sangat  mempengaruhi  nilai tersebut  terdapat  pada  nilai  kerja  kompressor. Melihat dari hasil perhitungan secara termodinamika  maka  terdapat  sebuah  nilai yang  sangat  dibutuhkan  dalam  aplikasinya adalah dengan melihat daya aktual kompressor,  hal  ini  sangat  dibutuhkan  dalam operasial kerja alat tersebut di rumah. Dimana daya  aktual  kompressor  yang  menggunakan pemanas  air  lebih  besar  sedikit  dengan  nilai 1,447 Kw dibandingkan dengan tanpa pemanas  sebesar  1,357  Kw,  maka  dapat  di pastikan  terdapat  kenaikkan  nilai  daya  power yang kecil.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dan pembahasan  diatas  dari  alat  pengkondisian udara dengan pamanas air dan tanpa pemanas, maka dapat diambil kesimpulan diantaranya : A. Temperatur  air  yang  di  dapat  dari  bak air  sebanyak  20  liter  dengan  lama waktu  hidupnya  pengkondisian  udara selama 120 menit adalah 63,0 O C B.
Adanya  penurunan  nilai  koefisien prestasi  dari  tanpa  pemanas  air  sebesar 16,117 menjadi 15,904 yang menggunakan pemanas air
C. Terdapatnya  kenaikkan  daya  kerja kompressor  dari  1,357  Kw  tanpa menggunakan  pemanas  air  menjadi 1,447 Kw yang menggunakan pemanas
air

## DAFTAR PUSTAKA
[1]. Algorithm,  AD.  PR.  Tailor,  HR.
Jivanramajiwala, “Optimization of R507A-R23 Cascade Refrigeration System Using Genetic” , World Academy of Science, Engineering and Technology 70, 2010 [2].   Frank  Kreith,  William  Z  Black, “Basic Heat  Transfer” ,  Harper  &  Row,  Publisher, New York [3].   Merle  C  Potter,  David  C  Wiggert, “Mechanic of Fluid” third edition [4].    Michael  J  Moran,  Howard  N  Shapiro, alih  bahasa  Yulianto  Sulistyo  Nugroho,  Edi Surjosatyo, “Termodinamika  Teknik” Jilid  2, Erlangga, Jakarta, 2004 [5]    P. Sathiamurti,
“Design and Defelopment  of  Waste  Recove  System  for  Air Conditioning Unit” Departement of Mechanical  Engineering,  Kongu  Engineering College, Perundurai,
Eronde
638052,
Tamilnadu,  India,  Europeian  Journal  of Science Research, 2011 [6].   Rasta  made  I, “pamanfaatan  energi panas  terbuang  pada  kondensor  AC  sentral jenis  water  chiller  untuk  pemanas  air  hemat energi” ,  jurnal  ilmiah  teknik  mesin  cakra, politeknik negri bali 2009
[7].   R.J
Dossat,
“Principle of
Refrigeration” , John Wiley & Sons, Inc, New
York and London
[8].   Wilbert  F  Stoecker,  Jerold  W  Jones,
Supratman
Hara,
“Refrigerasi
dan
Pengkondisian udara” , Erlangga, Jakarta