## PEMILIHAN LOKASI DAN PERENCANAAN SISTEM INTAKE AIR BAKU DI SUNGAI JAWI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA
Dini Pangestu 1) ; Johnny MTS 2) , Kiki Prio Utomo 3)
1 Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Tanjungpura, Pontianak
2 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Tanjungpura, Pontianak
3 Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Tanjungpura, Pontianak Email :pangestudine@yahoo.com

## ABSTRAK
Sungai Jawi merupakan salah satu sungai yang berada di  Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Sungai Jawi memiliki dua muara, muara pertama bermuara di muara Kakap yang berhubungan langsung  dengan  Laut  Natuna  dan  muara  kedua  bermuara  di  Sungai  Kapuas,  sehingga  Sungai  Jawi dipengaruhi oleh pasang surut  air  laut. Sungai Jawi digunakan oleh masyarakat  sebagai sumber air baku  dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Tujuan  dari  perencanaan  ini  adalah  untuk mendapatkan lokasi intake terbaik dari rambatan salinitas air asin yang masuk ke badan air Sungai Jawi  agar  dapat  dimanfaatkan  sebagai  air  bersih  oleh  masyarakat  di  Kecamatan  Sungai  Kakap khususnya  warga  Desa  Pal  XI,  Sungai  Kakap,  Sungai  Itik,  Jeruju  Besar,  Sungai  Kupah  dan  Sungai Rengas dengan merencanakan sistem intake untuk meminimalisasikan masuknya rambatan salinitas ke  bangunan  pengolahan  pengambilan  air  baku  ( intake ).  Tahap  pemilihan  lokasi  dan  perencanaan sistem intake dimulai  dengan  pengujian  kualitas  air  terutama  parameter  salinitas.  Dilanjutkan dengan analisis kuantitas dan kontinuitas air baku serta perhitungan proyeksi kebutuhan air untuk 20 tahun perencanaan. Perhitungan proyeksi kebutuhan air  digunakan untuk  merencanakan kapasitas intake yang  diperlukan.  Lokasi  terpilih  untuk  bangunan intake dengan  nilai  rambatan  salinitas terendah berada di lokasi ketiga  dengan jarak 10,22 km dari muara Kakap dengan kadar salinitas 0,00 0 / 00 . Nilai  DO pada saat pasang,  surut dan hujan berturut turut 4,23; 3,53; 5,42. Nilai Kekeruhan  (NTU) pada  saat pasang, surut dan hujan berturut-turut 47; 29,93; 70,73. Nilai pH pada saat pasang, surut dan hujan berturut- turut 6,4; 6,3; 5,7. Nilai Suhu (°C) pada saat pasang, surut dan hujan berturut-turut 31; 28; 25. Debit air bersih untuk memenuhi kebutuhan hingga tahun 2030 adalah sebesar 306,56 L/detik. Sistem intake yang akan digunakan untuk membendung kebutuhan air baku  adalah sistem long storage .
Kata kunci : sungai jawi, salinitas, intake

## ABSTRACT
Jawi River is one of the rivers in Sungai Kakap at Kubu Raya district. Jawi River has two estuaries, the first estuarie was at Kakap estuary which directly related to Natuna Sea and the second estuarie was at Kapuas river, so Jawi river have been in fluenced by tides of sea. Jawi River was used to be a peaple as  a  source  of  a  raw  water  to  filled  their  daily  needs.  The  purpose  of  this  plan  is  to  get  the  best location of intake of the propagation from salinity of salt water into Jawi River water bodias in order to  be  used  as  a  clean  water  to  the  people  of  Sungai  Kakap  district,  especially  the  people  of  Pal  XI village, Sungai Kakap, Sungai Itik, Jeruju Besar, Sungai Kupah and Sungai Rengas by planned intake system to minimize the salinity propagation of salt water enter the building of raw water treatment. Site  selection  and  planning  stage  intake  system  was  begun  with  testing  water  quality  parameters, especially salinity. Continuing with the analysis of raw water quantity and continuitas and calculation of water demand projections for the 20-year planning. Calculation of water demand projections are used to plan the necessary intake capacity. Location chosen for building the intake with the lowest salinity value propagation in three locations with distance 10,22 km from estuary Kakap with salinity levels  of  0,00 0 / 00 .  DO  values  at  high  tide,  low  tide  and  rain  consecutive  4,23;  3,53;  5,42.  Value Turbidity (NTU) at high tide, low tide and rain respectively 47; 29,93; 70,73. PH value at high tide, low
tide  and  rain  respectively  6,4;  6,3;  5,7.  Value  Temperature  (°C)  at  high  tide,  low  tide  and  rain respectively 31; 28; 25. Discharge water to meet the needs of up to 2030 amounted to  306,56 L/sec. Intake system that will be used to stem the need for raw water storage system is long.
Keywords : jawi river, salinity, intake

## 1. Pendahuluan
Sungai  Jawi  adalah  saluran  alami  yang  terletak  diantara  Kecamatan  Pontianak  Barat,  Kecamatan Pontianak Kota dan Kecamatan Sungai Kakap (Kabupaten Kubu Raya) dimana pada bagian hilirnya adalah Kecamatan  Sungai  Kakap  dan  di  Sungai  Kapuas.  Sungai  Jawi  mempunyai  panjang  ±  20  km  yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Sungai Jawi dipengaruhi oleh pasang surut air laut karena memiliki dua muara, yaitu muara pertama di  Laut  Natuna,  Kecamatan  Sungai  Kakap,  Kabupaten  Kubu  Raya  merupakan  bagian  Barat  dari  Sungai Jawi  dan  muara  kedua  di  sungai  Kapuas,  Kecamatan  Pontianak  Barat  merupakan  bagian  Timur  dari Sungai  Jawi.  Saat  ini,  Sungai  Jawi  bagian  Barat  akan  dimanfaatkan  oleh  PDAM  Kabupaten  Kubu  Raya sebagai sumber air baku air bersih untuk Kecamatan Sungai Kakap dengan kapasitas intake sebesar 10 L/det  dan  belum  beroperasi  dengan  letak intake sekitar  ±3  km  dari  muara  Laut  Natuna.  Pada  waktu pasang, air laut masuk melalui 2 muara sungai tersebut di atas (intrusi air asin). Proses ini menyebabkan kenaikan kadar garam dalam sungai. Pada akhirnya, akan berpengaruh pada kualitas air hasil pengolahan dan peralatan yang akan digunakan pada proses pengolahan air menjadi semakin mahal. Intrusi air asin masuk  sampai  jarak  tertentu,  sehingga  masih  mungkin  dipilih  lokasi  baru  untuk intake air  bersih bila diketahui  jauhnya  intrusi  air  asin  masuk.  Agar  sistem intake air  bersih  dapat  beroperasi  optimal  perlu dikaji kemungkinan untuk memindahkan lokasi sistem intake dan membuat sistem intake baru di sungai ini  sesuai  dengan  kondisi  di  lokasi  terpilih.  Maksud  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  laju besaran  rambatan  nilai  salinitas  yang  di  bawa  oleh  air  laut.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mendapatkan letak  lokasi  intake  terbaik  dengan  cara  mengetahui  nilai  rambatan  air  laut  terkecil  pada  saat  kondisi pasang, surut serta hujan.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian dilakukan di Sungai Jawi yang terletak di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Dengan  panjang  sungai  ±  13,23  km  dan  lebar  rata-rata  ±14  m,  sampel  air  diambil  pada  10  titik  lokasi (Tabel  1).  Parameter  sampel  yang  diuji  yaitu,  Salinitas  menurut  Effendi  (2003),  Kekeruhan  menurut KEPMENKES  RI  No:  416/MENKES/PER/IX/1990),  DO,  Suhu  dan  pH  menurut  (PP  No.  82  tahun  2001). Waktu yang diperlukan untuk penelitian ini dimulai pada bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Juni 2012. Penelitian ini dimulai dari survey awal (lokasi) terlebih dahulu, persiapan literatur dan dilanjutkan dengan pengujian kualitas air (meliputi penentuan lokasi sampling, pengambilan sampel dan perlakuan sampel), perhitungan kuantitas air, penentuan lokasi perencanaan, desain intake .
Tabel 1 . Pengukuran Jarak Antar Lokasi No Jarak (km) Lokasi Penelitian Koordinat Kode Lokasi 1 0,00 Parit Haruna 00 0 02’ 38,03” LS; 109 0 16’ 58,42”BT A1 2 2,04 Gg. Keluarga 00 0 03’ 22,04” LS; 109 0 16’ 09,40”BT A2 3 3,06 Rumah orange 00 0 03’ 41,20” LS; 109 0 15’ 42,60”BT A3 4 4,08 Mesjid Nurul Huda 00 0 03’ 50,40” LS; 109 0 15’ 11,70”BT A4 5 4,86 Gg. Bersama 00 0 03’ 57,40” LS; 109 0 14’ 47,00”BT A5 6 5,88 Parit Berembang 00 0 04’ 01,10” LS; 109 0 14’ 14,40”BT A6 7 6,90 Alsintan 00 0 04’ 03,40” LS; 109 0 13’ 41,51”BT A7 8 7,86 Jembatan Punggur 00 0 04’ 03,40” LS; 109 0 13’ 11,00”BT A8 9 10,20 PDAM 00 0 03’ 31,90” LS; 109 0 12’ 04,40”BT A9 10 13,28 Muara Kakap 00 0 03’ 47,56” LS; 109 0 10’ 38,33”BT A10
Setelah didapatkan lokasi terbaik, Sungai Jawi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih di Kecamatan Sungai Kakap khususnya pada 6 Desa yang  direncanakan akan dilayani air bersih dengan memperhatikan syarat-syarat mutu air bersih.
a. Pengumpulan Data
 Data Primer     :  informasi daerah perencanaan, data parameter kualitas air baku dari hasil pemeriksaan uji di laboratorium dan debit air sungai. Pengukuran dilakukan pada saat  air  surut  terendah    dan  pasang  tertinggi,  pada  tanggal  11  Mei  2012  dan pengukuran pada saat hujan dilakukan pada tanggal 21 Mei 2012. Pada tanggal 11 Mei 2012, surut terendah terjadi dimulai pada jam 11.00 - 13.00 WIB dan pasang tertinggi terjadi dimulai pada jam 21.00 – 23.00 WIB.
 Data Sekunder :  data statistik (data kependudukan dan gambaran umum lokasi studi), data pasang  surut  sungai  (didapat  dari  TNI  Angkatan  Laut  Kota  Pontianak)  dan  peta batasan Sungai jawi di Kecamatan Sungai Kakap.
b. Prosedur Pengambilan Sampel Air
 Pengukuran  Salinitas  (kadar  garam),  DO,  Kekeruhan,  pH  dan  Suhu  dilakukan  pada  tiga  kondisi yaitu, pada saat surut terendah, pasang tertinggi dan hujan.
 Metode  yang  digunakan  dalam  pengambilan  sampel  untuk  Salinitas  (kadar  garam),  DO, Kekeruhan, pH dan Suhu adalah Metode Grab Sample (sampel sesaat).
 Untuk sampel Salinitas (kadar garam) dilakukan pengambilan masing-masing pada titik kedalaman 0,2; 0,6: 0,8 dari kedalaman sungai mengikuti kedalaman pada saat pengukuran kecepatan. Hal ini untuk memgetahui besarnya nilai rambatan salinitas pada kedalaman tersebut.
c. Analisis Data
 Menganalisis Kuantitas/Kebutuhan Air
 Proyeksi Jumlah Penduduk
Proyeksi  jumlah  penduduk  dapat  dihitung  dengan  beberapa  metode  menurut  NSPM KIMPRASWIL Tahun 2002, antara lain:
 Arithmatic Rate of Growth Methode
Pn=Po(1+Rn) (1)  Geometric Rate of Growth Methode Pn=Po(l+r) ni (2)  Least Square Rate of Growth Methode Y = a + bx (3) ∑   ∑    ∑   ∑ ∑    (∑  ) ∑     ∑   ∑ ∑    (∑  ) (4)
 Perhitungan Kebutuhan Air
 Kebutuhan air untuk domestik, yaitu kebutuhan air untuk rumah tangga.
 Kebutuhan    air    untuk  non    domestik    (industri,    sosial,    pendidikan,  perkantoran, peribadatan  dan  lain  sebagainya).  Untuk  menentukan  besarnya  kebutuhan  air
domestik,  yaitu  dengan  cara  :  jumlah  pemakaian  air  x  jumlah  penduduk.  Sedangkan untuk menentukan besarnya kebutuhan air non domestik, yaitu dengan cara : jumlah pemakaian air x jumlah unit. Standar kebutuhan air dihitung berdasarkan Ditjen Cipta Karya Departemen PU tahun 2000.
 Menganalisis Kontinuitas/Ketersediaan Air Untuk mengetahui data debit sungai tersebut dapat dihitung secara analitis, diukur secara langsung dengan menggunakan alat ukur Current Meter .
 Menganalisis Kualitas Air Untuk mengetahui kualitas air di sungai diperlukan data kualitas air Sungai Jawi yang didapatkan dari hasil pengamatan dan pengujian air.
 Menganalisis Letak dan Jenis Intake Informasi  yang  harus  dimiliki  dalam  menganalisis  letak intake adalah  kadar  garam  terendah  di lokasi terpilih, kualitas air baku yang sesuai dengan standar baku mutu Kelas Satu, ketersediaan air di  lokasi  dapat  memenuhi  jumlah  kebutuhan  air  masyarakat  serta  kontinuitas  air  sungai. Sedangkan  informasi  yang  harus  diketahui  dalam  menganalisis    jenis intake, yaitu  :  kedalaman dasar sungai rata-rata, lebar sungai, keadaan debit sungai.

## d. Tahap Perencanaan Sistem Intake
Sistem  pengambilan intake menggunakan intake jembatan  dengan  menambahkan  sumur  di  ujung pipa penghisap. Fungsi sumur agar tetap bisa mengambil air baku walau pada saat kondisi air sungai surut.
3. Hasil dan Pembahasan
A. Pengukuran Kualitas Air Sungai Jawi
a. Salinitas

## Gambar 1 . Hasil Pengukuran Parameter Salinitas
Dari  gambar  1.  di  atas,  dapat  dilihat  keadaan  salinitas  pada  saat  kondisi  air  pasang  di  Sungai  Jawi  yang ditunjukkan dengan warna biru. Pada saat pasang, dorongan aliran dari laut masuk sejauh 10,22 km dari muara tepatnya berada di lokasi A3 dengan nilai salinitas 0,00 0 / 00 . Air Sungai Jawi pada saat pasang dikategorikan air payau. Keadaan  salinitas  pada  saat  kondisi  air  surut  di  Sungai  Jawi  yang  ditunjukkan  dengan  warna  kuning.  Rambatan salinitas pada saat surut masuk sejauh 10,22 km di lokasi A3 dengan nilai salinitas  0,00 0 / 00 termasuk kategori air payau. Keadaan salinitas pada saat kondisi hujan di Sungai Jawi yang ditunjukkan dengan warna hijau. Pada tiap
lokasi hasil salinitasnya mendekati nilai air tawar < 0,5 0 / 00 .. Hal ini terjadi percampuran antara air hujan dengan air Sungai Jawi sehingga terjadi penetralan air yang dilakukan oleh hujan dari air asin menjadi air payau.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  lokasi  terpilih  untuk  nilai  salinitas  terbaik/terendah  berada  di lokasi A3 dengan pertimbangan jarak dari muara 10,22 km dan nilai salinitas itu sendiri dilihat dari kondisi pasang, surut serta hujan nilai salinitasnya mendekati 0,00 0 / 00 .

## b. Kekeruhan
Gambar 2. Hasil Pengukuran Parameter Kekeruhan
Dari gambar 2 di atas, dapat dilihat nilai kekeruhan pada saat pasang yang ditunjukkan dengan warna biru. Tingginya nilai kekeruhan dimungkinkan pada saat pengambilan sampel air keadaan arus sungai pada saat pasang begitu  kuat,  sehingga  mengakibatkan  resuspensi  sedimentasi  di  dasar  sungai  serta  partikel  lumpur  terangkat  ke permukaan.  Kekeruhan  juga  bisa  dipengaruhi  oleh  warna  air  sungai  karena  Kecamatan  Sungai  Kakap  sebagian lahannya merupakan lahan gambut. Nilai kekeruhan saat kondisi pasang di setiap lokasi penelitian melewati batas yang  diperbolehkan.  Nilai  kekeruhan  pada  saat  surut  yang  ditunjukkan  dengan  warna  kuning.  Kekeruhan  tinggi diakibatkan adanya masukan aliran dari sungai-sungai yang bermuara di Sungai Jawi sehingga pertemuan sungai ini mengakibatkan tingginya arus disekitar lokasi pengambilan sampel karena resuspensi sedimentasi di dasar sungai serta  partikel  lumpur  terangkat  ke  permukaan  seperti  Sungai  Berembang,  Sungai  Belida  dan  Parit  Haruna. Kekeruhan  tinggi  diakibatkan  juga  tingginya  aktivitas  MCK  masyarakat  disekitar  lokasi  pengambilan  sampel  dan disebabkan juga adanya buangan limbah domestik ke badan air Sungai Jawi secara langsung dari masyarakat sekitar. Semakin ke muara  nilai kekeruhan semakin rendah. Hal ini disebabkan karena adanya arus air laut yang masuk sehingga terjadi penambahan air di muara oleh air laut dan kekeruhan semakin berkurang. Nilai kekeruhan pada saat hujan yang ditunjukkan dengan warna hijau. Pada saat hujan kekeruhan menjadi lebih tinggi dari keadaan pada saat pasang maupun surut, hal ini terjadi karena lahan disekitar pengambilan sampel merupakan areal terbangun seperti  pemukiman  penduduk,  pasar,  pertokoan,  kebun  dan  kondisi  jalan  yang  masih  berbentuk  lapisan  tanah, sehingga pada saat hujan terjadi pengikisan tanah oleh air hujan dan aliran permukaan langsung terbawa menuju ke sungai akibat tidak adanya penahan tanah dibagian hulunya.

## c. DO ( Dissolve Oxygen )
Gambar 3. Hasil Pengukuran Parameter Dissolve Oxygen
Dari gambar 3. diatas, nilai DO pada saat pasang ditunjukan dengan warna biru. Pengambilan pada saat pasang dilakukan  pada  malam  hari.  Rendahnya  nilai  DO  disebabkan  rendahnya  aktivitas  tanaman  sungai  yang berfotosintesis. Karena pada  malam hari tidak terjadi fotosisntesis, oksigen yang terbentuk pada siang hari akan digunakan  oleh  ikan  dan  tumbuhan  air,  sehingga  terjadinya  penurunan  konsentrasi  oksigen  secara  drastis  dan kecilnya arus sungai di lokasi pengambilan sampel juga ikut mempengaruhi rendahnya nilai DO, sehingga kurangnya pertukaran oksigen di udara dengan di badan air. Semakin ke muara (A10) nilai DO semakin baik. Hal ini disebabkan kuatnya arus yang masuk ke dalam badan air Sungai Jawi sehingga mengakibatkan pertukaran udara menjadi besar. Pada saat pasang, nilai DO  perairan badan air Sungai Jawi berada pada kisaran 4 – 10 mg/L. Nilai DO pada saat surut ditunjukan  dengan  warna  kuning.  Rendahnya  nilai  DO  pada  saat  surut  dikarenakan  besarnya  buangan  limbah domestik yang dibawa oleh sungai-sungai yang bermuara di Sungai Jawi, seperti Sungai Berembang, Sungai Belida dan  Parit  Haruna.  Serta  tingginya  kegiatan  MCK  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di  tepi  sungai,  hal  ini mempengaruhi  jumlah oksigen terlarut di dalam badan air Sungai Jawi. Namun, untuk lokasi yang berada tidak jauh dari pertemuan dua buah arus, nilai DO mendekati normal. Sehingga terjadinya pertukaran oksigen yang baik. Pada saat  surut,  nilai  DO  perairan  badan  air  Sungai  Jawi  berada  pada  kisaran  4  –  7  mg/L.  Nilai  DO  pada  saat  hujan ditunjukan  dengan  warna  hijau.  Pada  saat  kondisi  hujan  nilai  DO  pada  masing-masing  lokasi,  rata-rata  berkisar antara 5 – 6 mg/L. Ini dikarenakan adanya pertukaran udara yang baik, yang dilakukan pada saat air hujan masuk ke dalam badan air Sungai Jawi, namun pada saat hujan nilai DO menjadi rendah dibandingkan dengan nilai DO pada saat pasang. Hal ini dikarenakan adanya sumbangan air yang membawa buangan limbah domestik dari parit-parit sekitar yang bermuara di Sungai Jawi. Walaupun nilai DO pada saat hujan tidak terlalu baik namun relatif mendekati ambang batas yang diperbolehkan.

## d. Suhu
Suhu  air  mempunyai  peranan  dalam  mengatur  kehidupan  biota  perairan,  terutama  dalam  proses metabolisme.  Kenaikan  suhu  menyebabkan  terjadinya  peningkatan  konsumsi  oksigen,  namun  dipihak lain  akan  mengakibatkan  turunnya  kelarutan  oksigen  dalam  air.  Oleh  karena  itu,  maka  pada  kondisi tersebut  organisme  akuatik  setingkali  tidak mampu  memenuhi  kadar  oksigen  terlarut  untuk  keperluan proses metabolisme dan respirasi (Effendi,2003). Pada saat pasang, surut serta hujan  keadaan suhu di badan air Sungai Jawi berada pada rata-rata rentang 28,15 0 C, 30,6 0 C serta 25,8 0 C  (lihat Gambar 4). Nilai ini masih berada pada rentang baku mutu Kelas Satu yang diijinkan. Dengan demikian Sungai Jawi dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku air bersih.
Gambar 4. Grafik pengukuran parameter suhu
e. pH
Gambar 5. Grafik pengukuran parameter pH
Dari gambar 5. diatas, nilai pH pada saat pasang ditunjukan dengan warna biru dengan rata-rata nilai 6,20. Nilai pH pada saat surut ditunjukan dengan warna kuning dengan rata-rata nilai 6,55. Sedangkan, nilai pH pada saat hujan ditunjukan  dengan  warna  hijau  dengan  rata-rata  nilai  6,12.  Nilai  ini  berada  pada  sifat  asam,  hal  ini  diakibatkan karena dasar sungai atau tanah di sungai ini merupakan tanah gambut, sehingga menurunkan nilai pH di perairan. Namun demikian, secara keseluruhan pH perairan Sungai Jawi masih berada pada kisaran yang aman digunakan sebagai sumber air baku air bersih berdasarkan ambang batas baku mutu kualitas air Kelas Satu yang mensyaratkan nilai pH antara 6-9 berada di kondisi cukup baik antara normal. Dengan demikian, pH perairan Sungai Jawi dapat mendukung kehidupan yang ada di dalamnya dan dapat digunakan sebagai sumber air baku air bersih.

## B. Proyeksi Kebutuhan Air Enam Desa Pelayanan
Sistem intake air  bersih  di  Kecamatan  Sungai  Kakap  dirancang  dengan  umur  rencana  20  tahun. Dengan menganggap tahun 2010 sebagai tahun awal perencanaan, maka dengan umur 20 tahun proyeksi kebutuhan air dibuat  sampai  tahun  2030.  Proyeksi  kebutuhan  penduduk  di  enam  desa  pelayanan  yang  menjadi  dasar  dalam penentuan kebutuhan air dihitung dengan menggunakan rumus pertumbuhan geometrik. Metode geometrik dipilih berdasarkan  nilai koefisien korelasi yang paling besar atau mendekati nilai satu dan standar deviasi paling
kecil dengan membandingkan ketiga metode proyeksi yang ada, yaitu metode aritmatik, geometrik dan least square.
T otal  penduduk  di  enam  desa  yang  akan  dilayani  pada  tahun  2010  berjumlah  65.088  jiwa  berdasarkan Kecamatan Sungai Kakap Dalam Angka Tahun 2011. Menurut Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2000 kebutuhan air bersih penduduk untuk kategori Kota Kecil (IV), yaitu sebesar 100 liter per orang per hari sehingga dapat diketahui kebutuhan air penduduk per tahun.
Tabel 2. Proyeksi Penduduk dan Kebutuhan Air Domestik untuk 6 Desa hingga Tahun 2030
No. KEGIATAN TAHUN 2010 2015 2020 2025 2030 1. Jumlah Populasi (Jiwa) 63.706 70.613 78.268 86.754 96.160 2. Total Kebutuhan Domestik (L/Hari) 1.146.708,00 1.948.914.23 3.068.124,78 4.580.619,11 6.577.330,52 3. Total Kebutuhan Domestik (L/det) 13,27 22,56 35,51 53,02 76,13 4. Total Kebutuhan Non Domestik (L/Hari) 10.149.240,00 10.179.061,25 10.225.923,05 10.266.686,62 15.495.292,95 5. Total Kebutuhan Non Domestik L/det) 117,47 117,81 118,36 118,83 179,34 Kebutuhan Harian Total (Q total) (L/Hari) 11.295.948,00 12.127.975,48 13.294.047,82 14.847.305,73 22.072.623,48 Kebutuhan Harian Total (Q total) (L/det) 130,74 140,37 153,87 171,84 255,47 Kehilangan 20% 26,15 28,07 30,77 34,37 51,09 Kebutuhan Harian Maksimum (1,2 x Q tot) (L/det) 156,89 168,44 184,64 206,21 306,56 Kebutuhan Jam Puncak (1,75 x Q tot) (L/det) 228,80 245,65 269,27 300,73 447,07

## C. Analisis Kontinuitas Air
Untuk  memenuhi  kebutuhan  air  masyarakat  harus  disesuaikan  dengan  berdasarkan  ketersediaan debit air sungai yang ada. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi kekurangan air bersih dikemudian hari. Kekurangan air bersih akan terjadi apabila kebutuhan air bersih melebihi ketersediaan air yang ada.
Pengukuran  debit  secara  sederhana  menurut  dinas  Pekerjaan  Umum  dapat  menggunakan  rumus (5),  dimana  pada  saat  pengukuran  di  lapangan  dilakukan  saat  air  sedang  mengalami  kondisi  surut terendah di bulan Mei namun tidak dalam kondisi konda pada tanggal 11 Mei 2012 menurut data pasang surut  yang  di  dapat  dari  TNI-  AL  Kota  Pontianak.  Kondisi  konda  adalah  suatu  kondisi  dimana  air  tidak mengalami pasang dan tidak surut, lihat Gambar 6. Dan pada saat kondisi hujan pengukuran di lapangan dilakukan pada tanggal 21 Mei 2012, lihat Gambar 7 Data pasang surut yang di dapat dari TNI- AL Kota Pontianak untuk bulan Mei dapat dilihat pada gambar 8.
Gambar 6. Pengambilan Data Saat Surut dan Pasang
Gambar 7. Pengambilan Data Setelah Hujan
Gambar 8. Ramalan Data Pasang Surut
Perhitungan  debit  sederhana  ini  telah  menggambarkan  ketersediaan  air  Sungai  Jawi  untuk  kedepannya. Pengukuran kecepatan dan luas penampang sungai dilakukan langsung di lapangan.
(5)
dimana,
Q = debit air V = kecepatan air terukur di lapangan (v = 0,1 m/s)
A = luas penampang terukur di lapangan ( kedalaman sungai (p) = 1,20 m dan lebar sungai (l) = 14 m) Penyelesaian :
(      ) (              ) ⁄ ⁄
Dengan demikian didapatlah debit air Sungai Jawi sebesar 1680 L/detik, cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih enam desa yang akan dilayani  dari tahun  awal  (156,89  L/detik)  dan  pada  akhir  tahun perencanaan 2030 (306,56 L/detik). Kebutuhan air ini, ± 20% dari debit yang ada di sungai.

## D. Rancangan Bangunan Bendungan ( Long Storage )
Untuk  meminimalisasikan  aliran  rambatan  salinitas  pada  lokasi intake terpilih,  maka  akan  dilakukan  upaya dengan membuat bendungan atau disebut juga dengan sistem long storage , sistem ini seperti bendungan yang juga akan memenuhi kebutuhan air keenam desa dalam satu hari selama 8 jam. Perhitungan panjang, lebar dan tinggi tanggul sungai terhadap debit air yang diperlukan dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Perhitungan Panjang, Lebar dan Tinggi Tanggul Sungai
Liter m 2 Panjang (m) Lebar (m) Tinggi (m) 21.789.177,7 21.785,18 2.500 15 0,6 30.000.000,0 30.000,00 2.500 15 0,8 38.124.060,9 38.124,06 2.500 15 1,02
Mengingat  kebutuhan  air  yang  harus  dipenuhi  sampai  pada  tahun  perencanaan  akhir  2030  adalah  306,56 L/detik atau 26.487.148,17  Liter/hari, maka dari tabel 3 di atas, dapat dipilih perhitungan nomor ketiga dengan panjang bendungan 2.500 m, lebar 15 m serta tinggi bendungan 1,02 m, debit yang dapat ditampung sebanyak 38.124.060,91  Liter/hari.  Panjang  bendungan  akan  dimulai  dari  lokasi  A3  sampai  A4.  Setelah  diperoleh  panjang, lebar serta tinggi bendungan yang akan dibangun, maka akan dibuat sistem intake .

## 4. Kesimpulan
Lokasi intake terbaik/terpilih berada di lokasi A3 berdasarkan nilai salinitas terendah yang diperoleh dari hasil penelitian, yaitu 0,00 0 / 00 , baik pada saat pasang, surut maupun hujan. Dengan jarak lokasi dari Parit Haruna (A1) sejauh 3 km sedangkan dari muara Kakap jaraknya sejauh 10,22 km masih dalam kategori air tawar. Nilai DO pada saat pasang, surut dan hujan berturut turut 4,23; 3,53; 5,42. Nilai Kekeruhan (NTU) pada saat pasang, surut dan hujan berturut-turut 47; 29,93; 70,73. Nilai pH pada saat pasang, surut dan hujan berturut-turut 6,4; 6,3; 5,7. Nilai Suhu (°C)  pada  saat  pasang,  surut  dan  hujan  berturut-turut  31;  28;  25.  Parameter  ini  belum memenuhi syarat Baku Mutu Air Baku Kelas I dan memerlukan pengolahan air untuk menjadi air bersih.
Debit  air  yang  diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  air  penduduk  keenam  desa,  Kecamatan Sungai  Kakap  pada  tahun  2030  adalah  sebesar  306,56  L/det    dengan  debit  air  Sungai  Jawi  sebesar ⁄ (± 20% dari debit yang tersedia), cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih keenam desa dengan jumlah penduduk sebanyak 96.160 jiwa.
Untuk menahan rambatan salinitas aliran air Sungai Jawi pada lokasi intake terpilih, maka akan dilakukan upaya dengan membuat waduk atau disebut juga dengan sistem long storage . Sistem ini juga akan memenuhi kebutuhan air penduduk dalam satu hari selama 8 jam. Dengan panjang waduk 2.500 m, lebar 15 m serta tinggi waduk 1,02 m, debit yang dapat ditampung sebanyak 38.124.060,91 L.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua H. Kusnadi dan Hj. Erlita Kurmala Devi atas doa, moril dan materil. Penulis juga mengucapkan kepada bapak Dr. Ir. Johnny MTS, M.Sc dan bapak H. Kiki Prio Utomo ST, M.Sc selaku dosen pembimbing dalam penelitian ini. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima  kasih  kepada  Laboratorium  Analisis  Lingkungan,  Fakultas  Pertanian  yang  telah  membantu  penulis  dalam penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik. 2011. Kecamatan Sungai Kakap Dalam Angka Tahun 2011. Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerja Umum. 2000. Tentang Kriteria Perencanaan Air Bersih. Effendi,  H.,  2003.  Telaah  Kualitas  Air  Bagi  Pengolahan  Sumberdaya  Hayati  Lingkungan  Perairan.
Yogyakarta: Kanysius.
KEPMENKES  Republik  Indonesia  Nomor:  416/MENKES/PER/IX/1990.  Tentang  Syarat-Syarat  dan Pengawasan Kualitas Air.
NSPM Kimpraswil . 2002. Pedoman Petunjuk Teknis Manual. Vol. 6 (II dan III).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  82  tahun  2001.  Tentang  Pengelolaan  Kualitas  Air  dan Pengendalian Pencemaran Air.