## DEMINERALISASI AIR AC DENGAN MEMBRANE REVERSE OSMOSIS
Dika Restu Akbar, Akbar Dwi Kuspambudijaya, Isni Utami *)
Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, UPN “Veteran” Jawa Timur Jl. Raya Rungkut Madya No.1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 60294,Telp. (031) 876369 *Email: isniutami@yahoo.com

## Abstrak
Proses demineralisasi merupakan proses penghilangan garam mineral di udara, sehingga udara yang dihasilkan memiliki kemurnian yang tinggi. Air demin merupakan produk air yang memiliki kandungan mineral olahan  di  dalamnya  atau  air  yang  tidak  mengandung  mineral.  Penelitian  ini  menggunakan  proses  Reverse Osmosis.  Membrane  reverse  osmosis  adalah  membran  semi  berpori  yang  melepaskan  molekul  menggunakan tekanan  lebih  besar  dari  tekanan  osmotik  yang  dilakukan  secara  alami  untuk  menghilangkan  udara  yang terkontaminasi dalam prosesnya. Peneliti menggunakan air limbah AC sebagai bahan utama, dan menggunakan membrane  reverse  osmosis,  jenis  membran  spiral,  bahan  membran  poliamida,  komposit  film  tipis.  Penelitian dilakukan  dengan  tekanan  30,  50,  70psi  dan  waktu  operasi  20,  40,  60,  80,  100menit.  Hasil  penelitian  yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa, kadar udara AC yang memenuhi baku mutu air demineralisasi adalah nilai TDS pada tekanan 50psi dengan waktu operasi 100menit, total coliform terbaik pada tekanan 50psi dengan waktu operasi  100menit  yang  tidak  menghasilkan  total  coliform,  dan  kadar  timbal  (Pb)  pada  30psi  dengan  waktu operasi 80menit .
Kata kunci : air demin ; demineral ; reverse osmosis ; selaput

## DEMINERALIZATION OF AIR CONDITIONING WATER WITH MEMBRANE REVERSE OSMOSIS

## Abstract
The demineralization process is a process of removing mineral salts in the air, so the air produced has high purity. Demin water is a water product that has processed minerals contained in it or water that does not contain minerals. This study uses the Reverse Osmosis process. Reverse osmosis membranes are semi-permeable membranes that release molecules using pressures greater than osmotic pressure which are carried out naturally to  remove  contaminated  air  in  the  process.  Researchers  used  AC  waste  water  as  the  main  material,  and  used reverse osmosis membrane, spiral membrane type wounds, polyamide membrane materials, thin film composites. Research is carried out with pressure 30, 50, 70psi and operating Time of 20, 40, 60, 80, 100minutes. The results obtained can be concluded that, the air conditioning content that meets the quality standards for demineralized water is the TDS value at a pressure of 50psi with an operating time of 100minutes, the best total coliform at a pressure of 50psi with an operation time of 100minutes which does not produce total coliform, and levels. Lead (Pb) at 30psi with an operating time of 80minutes.
Keywords: demineral ; demin water ; membrane ; reverse osmosis

## PENDAHULUAN
Proses demineralisasi adalah suatu proses peng- hilangan  garam-garam  mineral  yang  ada  didalam  air, sehingga  air  yang  dihasilkan  mempunyai  kemurnian yang tinggi (Kardjono, 2007). Air demin adalah suatu produk  air  yang  telah  mengalami  proses  pemisahan mineral-mineral yang terkandung di dalamnya atau air yang sudah tidak mengandung mineral-mineral. Untuk kebutuhan industri, adanya kontaminan atau pencemar
berupa  bahan  mineral  dalam  air  memang  menjadi faktor  yang  perlu  diperhatikan.  Dimana  keberadaaan kontaminan mineral-mineral bisa menimbulkan masa- lah  serius  seperti  korosi,  kerak,  hingga  carry  over. Metode yang sering dilakukan untuk menghasilkan air demin  yaitu  metode distilasi , reverse  osmosis , deionisasi ,  dan  proses  setara  lainnya  (Sumada  dan Utami, 2018).
Tabel 1. Syarat Mutu Air Demineral No  Kriteria Uji  Satuan Persyaratan 1 Bau - Tidak berbau 2 Rasa - Normal 3 Warna Unit Pt-Co Maks 5 4 Ph - 5,0  –  7,5  / 4,0-5,0 5 Kekeruhan NTU Maks 1,5 6 Zat yang terlarut mg/L Maks 10 7 Total organik karbon mg/L Maks 0,5 8 Perak mg/L Maks 0,025 9 Timbal mg/L Maks 0,005 10 Tembaga mg/L Maks 0,5 11 Kadmium mg/L Maks 0,003 12 Merkuri mg/L Maks 0,001 13 Coliform Koloni/250 mL TTD
(Badan Standar Nasional, 2015)
Osmosis adalah fenomena alami dan salah satu proses  terpenting  di  alam.  Ini  adalah  proses  di  mana larutan  garam  yang  lebih  lemah  cenderung  berpindah ke  larutan  garam  yang  kuat.  Berikut  adalah  gambar yang menunjukkan bagaimana osmosis bekerja. Laru- Tan  yang  kurang terkonsentrasi akan memiliki kecen- derungan  alami  untuk  bermigrasi  kelarutan  dengan konsentrasi  yang  lebih  tinggi Yoshi  dan  Widiasa (2016).
Gambar 1. Mekanisme Osmosis
Misalnya,  wadah  berisi  air  dengan  konsentrasi garam  rendah  dan  wadah  lain  yang  penuh  dengan  air dengan  konsentrasi  garam  tinggi  dipisahkan  oleh membran semi permeabel, maka air dengan konsentrasi garam yang lebih rendah akan mulai bermigrasi kearah wadah air dengan konsentrasi garam yang lebih tinggi. Membran  semi  permeabel  adalah  membran  yang memungkinkan  beberapa  atom  atau  molekul  dilewati tetapi tidak pada yang lain (terhambat) ( Puretecwater, 2012 ). Reverse  osmosis adalah  proses  osmosis  secara terbalik. Sedangkan osmosis terjadi secara alami tanpa tekanan  yang  dibutuhkan,  untuk  membalikkan  proses osmosis,  perlu  menerapkan  tekanan  kelarutan  yang
lebih  banyak  mengandung  garam.  Membrane reverse osmosis adalah  membran  semi  permeabel  yang melepaskan  molekul  air  dengan  menerapkan  tekanan yang  lebih    besar  dari  pada  tekanan  osmotik  yang terjadi  secara  alami  untuk  menghilangkan  air berkontaminan  tinggi  dalam  prosesnya ( Ariyanti  dan Widiasa (2011), Lialita, M. (2016)).
Reverse osmosis bekerja dengan menggunakan tekanan  pompa  yang  tinggi  untuk  meningkatkan tekanan  pada  sisi  yang  mengandung  garam  dan memaksa  air  melintasi  membran semi-permeable , membran reverse  osmosis meninggalkan  hampir seluruh  (sekitar  95%  hingga  99%)  garam  terlarut  di reject  stream . Permeate adalah  air  yang  lolos  dari membran reverse  osmosis dan  mengandung  sangat sedikit kontaminan (Puretecwater, 2012).
Gambar  2. Skema Reverse  Osmosis dengan menggunakan tekanan pompa
Dalam sistem reverse osmosis terdapat beberapa perhitungan yang di pergunakan untuk menilai kinerja sistem reverse osmosis dan pertimbangan perancangan nya  seperti  kualitas,  aliran,  tekanan,  dan  penunjang lainnya seperti suhu dan waktu operasi. Kinerja sistem reverse  osmosis memerlukan  parameter  operasi minimal  seperti:  tekanan  umpan,  tekanan  permeat, tekanan  konsentrasi,  ketinggian  umpan,  konduktivitas permeat, aliran umpan, aliran permeat , s uhu. Beberapa  perhitungan  dalam  sistem reverse osmosis yaitu:  a).  Persen  kontaminan  tertahan membran ( contaminance rejection % ). Persamaaan ini memberikan informasi seberapa efektif kinerja sistem reverse osmosis . Persamaan tersebut sebagai berikut:

## 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛 (%) =
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑎𝑖𝑟 𝑢𝑚𝑝𝑎𝑛−𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑎𝑖𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑡
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑎𝑖𝑟 𝑢𝑚𝑝𝑎𝑛 𝑥100% .............................................................................(1)
Semakin  besar  nilai  presentase  kontaminan  tertahan semakin efektif kinerja reverse osmosis . Sistem reverse osmosis yang  dirancang  dengan  baik  akan  dapat menghasilkan  persen  kontaminan  tertahan  ( Contami- nance Rejection ) mencapai 95-99%. b). Persen konta- minan  melewati  membran  ( contaminance  passed %). Persamaan  ini  merupakan  kebalikan  dari  persamaaan kontaminan  tertahan,  dalalam  persamaan  ini  yang dihitung  adalah  persen  kontaminan  yang  dapat melewati  membran  dalam  sistem reverse  osmosis , persamaan ini sebagai berikut :
Kontaminan  melewati  membran  =  1  –  % kontaminan tertahan .......................................... (2)
Semakin  kecil  nilai  presentase  kontaminan  melewati membran  semakin  efektif  kinerja  sistem reverse osmosis . c). Persen perolehan air ( percent recovery %) Persamaan ini memberikan informasi yang berhubungan  jumlah  air  ( flow  rate )  dari  air  umpan masuk  dan  laju  air  ( flow  rate )  yang  dapat  melewati membrane  sistem reverse  osmosis atau  sebagai permeat ,  persamaan  persen  perolehan  air  tersebut sebagai berikut:
𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝐴𝑖𝑟 (%) = Laju Air Permeat 𝐿𝑎𝑗𝑢 𝐴𝑖𝑟 𝑈𝑚𝑝𝑎𝑛 𝑥100% .. (3)
Semakin  besar  nilai  presentase  perolehan  air menunjukan  volume  air  sebagai  produk  ( permeat ) semakin  besar,  ini  menunjukan  air  yang  dikeluarkan aliran reject semakin  kecil.  Semakin  besar  nilai presentase perolehan air semakin efektif kinerja sistem reverse osmosis. d). Faktor konsentrasi ( concentration factor ).  Faktor  konsentrasi  ( concentration  factor ) berhubungan  dengan recovery (perolehan)  sistem reverse osmosis . Persamaan ini merupakan persamaan yang cukup penting didalam merancang sistem reverse osmosis ,  semakin  besar  aliran  air  yang  melewati membran ( permeat ) menunjukan semakin besar jumlah kontaminan  yang  tertahan  pada  dinding  membran, semakin besar kemungkinan terjadinya “ scalling ” pada permukaan  membran.  Persamaan  faktor  konsentrasi tersebut sebagai berikut :
𝐴 =
1
(1−𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝐴𝑖𝑟)𝑥 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛 .......(4)
(Sumada dan Utami,2018)
e). Permeabilitas, merupakan ukuran yang menyatakan kecepatan  suatu  spesi  tertentu  untuk  menembus membran.  Parameter  yang  digunakan  untuk  menyata- kan permeabilitas adalah nilai fluks yang didefinisikan sebagai volume permeat yang melewati membrane per satuan  luas  membrane  per  satuan  waktu.  Fluks dinyatakan oleh persamaan dibawah ini :
𝐽 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑡 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛𝑥 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 ...................(5)
f).  Permeaselektivitas  membrane  adalah  ukuran  ke mampuan membrane menahan atau melewatkan suatu spesi  tertentu.  Parameter  yang  digunakan    untuk menyatakan  permselektivitas  adalah  koefisien  rejeksi yang  didefinisikan  sebagai  fraksi  konsentrasi  zat terlarut yang tertahan oleh membrane. Koefisien rejeksi dinyatakan dalam persamaan berikut:
R = (l-(Cp/Cf )) x 100 %.....................................(6) Dengan:
Cf= Konsentrasi zat terlarut dalam umpan (feed) Cp= Konsentrasi zat terlarut dalam permeat (Redjeki, S,  2008).

## METODE PENELITIAN
Bahan Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu Air Buangan AC.
Alat
Gambar 3. Rangkaian Alat Metode Reverse Osmosis

## Prosedur
Penelitian ini dilakukan di laboratorium UPN “Veteran”  Jawa  Timur  dengan  prosedur  penelitian sebagai berikut :

## Tahap Persiapan dan Treatment Awal Alat.
Air AC disaring terlebih dahulu agar kotoran atau  padatan  berukuran  besar  tidak  menyumbat membran  dan  tangki  penampung  air  AC  dibersihkan serta  mengisi  tangki  penampung  dengan  air  AC. Memulai treatment awal pada serangkaian alat reverse osmosi s selama beberapa jam dengan air AC yang terus mengalir hingga TDS hasil membran reverse osmosis stabil.

## Tahap Pengolahan Air AC
Setelah  treatment  awal    selesai, reverse osmosis dijalankan dengan  variabel tekanan 30 sampai dengan  70psi.  Dengan  waktu  20  sampai  dengan 100menit.  Air  AC  pada  tangki  penampung  dialirkan dengan pompa diafragma menuju  pp-5 micron  filter untuk menyaring air umpan dari pasir dan  kotoran kecil ,  lalu  menuju carbon  block filter  dan coconut  carbon granule filter  untuk  menyaring  klorin  dan  menghi- langkan  bau  dan  memperbaiki  rasa  air,  selanjutnya menuju  manganis  filter  untuk  mengurangi  kandungan besi  lalu  menuju  membran reverse  osmosis .  Pada proses reverse  osmosis dapat  memisahkan  (menahan) kontaminan  hampir  seluruhnya  (sekitar  95%  sampai 99%)  terlarut  di  belakang  dalam  membran  semi permiabel. Besarnya tekanan yang dibutuhkan  tergan- tung  pada  konsentrasi  air  umpan.  Semakin  tinggi konsentrasi  kontaminan  dalam  air  umpan,  semakin besar  tekanan  yang  dibutuhkan  untuk  mengatasi tekanan osmotik. Air yang melewati membrane reverse osmosis “ permeate ”  menjadi  air  demin  yang  akan ditampung  pada  tangki  penampung  air  hasil,  air  yang terbuang “ reject ” akan di buang melalui selang reject . Selanjutnya  dilakukan  pengambilan  sampel  untuk dianalisa dan megukur volume.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil Analisis Bahan Baku
Bahan  baku  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah air AC dan teknologi yang digunakan untuk proses  demineralisasi  dengan  alat  membran reverse
osmosis. Hasil  analisis  bahan  baku  diperoleh  data sebagai berikut :
Tabel 2 . Hasil Analisis Kualitas Air AC
(Sumber : Hasil analisis  kandungan air AC dari Balai Riset dan Standarisasi Industri Kementrian
Perindustrian RI )
Hasil  dari  penelitian  ini  akan  digunakan sebagai  air  demin  yang  diperlukan  untuk  kebutuhan laboratorium  Teknik  Kimia  UPN  “Veteran”  Jawa Timur.

## 2. Hasil Analisis Zat Yang Terlarut (TDS)
Nilai  TDS  bahan  baku  dalam  penelitian  ini belum  memenuhi  standar,  maka  diperlukan  analisis TDS  hingga  memenuhi  standar.  Dalam  proses pembuatan  air  demineral  dengan  menggunakan  alat membran reverse  osmosis digunakan  perubahan tekanan 30psi sampai 70psi selama 100menit, sehingga diperoleh data :
Gambar 4. Hubungan Antara Waktu Operasi Dengan Nilai TDS dalam Perubahan Tekanan
Gambar  4.  dapat  diketahui  bahwa  nilai  TDS dipengaruhi oleh waktu operasi dan perubahan tekanan. Semakin besar perubahan tekanan maka nilai TDS akan semakin  kecil.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  adanya perubahan tekanan yang mendorong air untuk melewati membran  dan  waktu  yang  semakin  lama  mengaki- batkan  kontaminan  terhenti  oleh  membran,  sehingga hasil  yang  didapatkan  memiliki  nilai  TDS  yang semakin kecil.
Gambar  5. Hubungan  antara  waktu  operasi  dengan persen penyisihan TDS dalam perubahan tekanan
Gambar  5.  dapat  diketahui  bahwa  persen penyisihan  TDS  pada  perubahan  tekanan  akan meningkat setiap waktunya. Hal ini membuktikan alat membran  reverse  osmosis  bekerja  dengan  baik  dan hasil  yang  didapatkan  memiliki  kualitas  TDS  yang semakin baik.

## 3. Hasil Analisis Timbal (Pb)
Nilai Pb bahan baku pada penelitian ini, belum memenuhi standar, maka diperlukan analisis Pb hingga memenuhi  standard.  Dalam  proses  pembuatan  air demineral dengan menggunakan alat membran reverse osmosis digunakan  perubahan  tekanan  30psi  sampai 70psi selama 100menit, sehingga diperoleh data :
Gambar  6. Hubungan  antara  waktu  operasi  dengan kadar Pb dalam perubahan tekanan
Gambar  6.  dapat  diketahui  bahwa  kadar timbal (Pb) yang dimiliki hasil air demin dipengaruhi oleh  waktu  operasi  dan  perubahan  tekanan.  Semakin besar  perubahan  tekanan  maka  kadar  timbal  akan semakin  kecil.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  adanya perubahan tekanan yang mendorong air untuk melewati membran  dan  waktu  yang  semakin  lama  menga- kibatkan timbal terhenti oleh membran, sehingga hasil yang didapatkan memiliki kadar timbal yang semakin kecil.  Tabel  5.  kadar  timbal  terbesar  berada  pada perubahan  tekanan  30psi,  waktu  20menit  sebesar 0,0774mg/L; dan kadar timbal terkecil berada pada
Parameter Uji Satuan HasilUji pH - 6,72 ZatPadatTelarut (TDS) mg/L 60 Warna Unit PtCo 5 Kekeruhan NTU 0,796 Total Koliform Koloni/250 mL 42 Bau* - Tidak berbau Rasa* - Tidak berasa Pb* mg/L 0,0764 0 4 8 12 16 20 0 20 40 60 80 100 120 TDS (mg/L) Waktu (menit) Tekanan 30 Psi Tekanan 50 Psi Tekanan 70 Psi
50.000 75.000 100.000 20 40 60 80 100 Persen Penyisihan TDS  (%) Waktu (menit) 30 Psi 50 Psi 70 Psi
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0 20 40 60 80 100 120 Pb (mg/L) Waktu (menit) Tekanan 30 Psi Tekanan 50 Psi
perubahan  tekanan  70psi,  waktu  operasi  100menit sebesar  0,0028mg/L.  Dalam perubahan  tekanan  30psi pada  waktu  80menit,  kadar  timbal  telah  memenuhi standar.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  alat  membran reverse  osmosis bekerja  dengan  baik  pada  perubahan tekanan dan waktu ini.
Gambar  7 .  Hubungan  antara  waktu  operasi  dengan persen penyisihan Pb dalam perubahan tekanan
Gambar 7. diketahui bahwa persen penyisihan Pb  pada  perubahan  tekanan  akan  meningkat  setiap waktunya. Hal ini membuktikan alat membran reverse osmosis bekerja baik dan mengalami penurunan kadar Pb  yang  cukup  besar  yaitu  pada  perubahan  tekanan 30psi dengan waktu 100menit.

## 4. Hasil Analisis Coliform
Coliform bahan  baku  pada  penelitian  ini belum  memenuhi  standard,  maka  diperlukan  analisis coliform hingga  memenuhi  standar.  Dalam  proses pembuatan  air  demineral  dengan  menggunakan  alat membran reverse  osmosis digunakan  perubahan tekanan 30psi sampai 70psi selama 100menit, sehingga diperoleh data:
Gambar  8. Hubungan  antara  waktu  operasi  dengan total coliform dalam perubahan tekanan
Gambar  8.  dapat  diketahui  bahwa  total coliform dipengaruhi oleh waktu operasi dan perubahan tekanan. Semakin besar perubahan tekanan maka total coliform akan  semakin  kecil.  Hal  ini  dapat  terjadi karena adanya perubahan tekanan yang mendorong air untuk  melewati  membran  dan  waktu  yang  semakin lama mengakibatkan coliform terhambat oleh membran,  sehingga  hasil  yang  didapatkan  memiliki
total coliform yang  semakin  kecil.  Tabel  6.  total coliform berada pada perubahan tekanan 30psi, waktu 20menit sebesar 32 koloni/250 mL; dan total coliform terkecil berada pada perubahan tekanan 50 psi, waktu operasi  100  menit  sebesar  0koloni/250  mL  (Tidak Terdeteksi). Hal ini membuktikan bahwa alat membran reverse  osmosis bekerja  dengan  baik  pada  perubahan tekanan dan waktu tersebut. Sedangkan pada penelitian lain  juga  menyebutkan  bahwa  membrane reverse osmosis mampu  menurunkan  kandungan  bakteri E. Coli sampai  91%  yaitu  dari  88  kol/100  ml  menjadi 8kol/100  ml  pada  tekanan  43  psi  dan  kadar  timbal sampai 96% yaitu dari 9,4 mg/l menjadi 0,4 mg/l pada tekanan 43psi (Mardiatin dan Purwoto ,2014).
Gambar  9.  dapat  diketahui  bahwa  persen penyisihan coliform pada  perubahan  tekanan  akan meningkat setiap waktunya. Hal ini membuktikan alat membran reverse  osmosis bekerja  dengan  baik  dan hasil terbaik didapatkan pada perubahan tekanan 50 psi demgan waktu operasi 100 menit.
Gambar  9. Hubungan  Antara  Waktu  Operasi dengan Persen Penyisihan Coliform Dalam Perubahan Tekanan

## SIMPULAN
Setelah dilakukan analisa kandungan  air AC diketahui  bahwa  kandungan  yang  belum  memenuhi standar  air  demineralisasi  adalah  nilai  TDS,  Total Koliform dan  timbal (pb). Nilai TDS pada hasil proses demineralisasi  yang  terbaik  yaitu  pada  perubahan tekanan 50psi dengan waktu operasi 100menit. Kadar timbal  (Pb)  pada  hasil  proses  demineralisasi  yang memenuhi  standard  air  demineralisasi  yaitu    pada perubahan  tekanan  30  psi  dengan  waktu  operasi 80menit.  Total  coliform  pada  hasil  proses  demine- ralisasi  yang  terbaik  yaitu    pada  perubahan  tekanan 50psi  dengan  waktu  operasi  100  menit  yang  tidak menghasilkan total coliform.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Peneliti  berterimakasih  kepada  Universitas Pembangunan  Nasional  “Veteran”  Surabaya  karena telah  mendukung  peneliti  dalam  menyeselesaikan penelitian ini.
0.000 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 20 40 60 80 100 Per sen Peny is ih a n Pb (%) Waktu (menit) 30 Psi 50 Psi
0 5 10 15 20 25 30 35 0 50 100 Co lifor m (k o lo n i/ 250m L) Waktu (menit) Tekanan 30 Psi Tekanan 50 Psi Tekanan 70 Psi 0.000 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 20 40 60 80 100 Per sen Pen y isiha n C o li fo rm ( % ) Waktu (menit) 30 Psi 50 Psi 70 Psi

## DAFTAR PUSTAKA
Ariyanti,  D.,  &  Widiasa,  I.  N.  (2011).  Aplikasi teknologi Reverse Osmosis untuk pemurnian air skala rumah tangga. Teknik , 32 (3), 193-197 .
Badan Standardisasi Nasional. 2015. “Air Demineral”. Diadaptasi dari (http://www.bsn.go.id).
Kardjono,SA.2007.  “Proses  Pertukaran  Ion  Dalam Pengolahan Air”. Forum Iptek. Vol 13 No. 03. Mardiatin,  P.,  &  Purwoto,  S.  (2014).  Penurunan Kandungan  Bakteri  Escherichia  Coli  dan Timbal pada Air Bersih Menggunakan Membran  Reverse  Osmosis.  WAKTU,  12(1), 65-70.
Puretecwater.  2012.  “Basic  Of  Reverse  Osmosis”. Diadaptasi dari (http://www.puretecwater.- com/basic_of_reverse_osmosis/2012).
Redjeki,  Sri  2018.  “Teknologi  Membran”.  Surabaya:
Unesa University Press.
Redjeki, Sri2011. “Proses  Desalinasi  Dengan Membran”. Suabaya: Direktorat Penelitian dan Pengabdian keda Masyarakat (DP2M).
Sumada,  Ketutan  Utami,  Isni.  2018.  ”Demineralisasi Air  dan  Metode  Demineralisasi  Air”. Surabaya:Unggul Pangestu Niwmana.
Yoshi,  L.  A.,  &  Widiasa,  I.  N.  (2016).  Sistem Desalinasi  Membran  Reverse  Osmosis  (RO) untuk  Penyediaan  Air  Bersih.  In  Seminar Nasional Teknik Kimia Kejuangan (p. 6).