## MEKANISME PERENCANAAN PLTS OFF-GRID UNTUK DAYA 1300VA PADA RUMAH TINGGAL
Romi Masmur Pasaribu 1) , Zuraidah Tharo 2)
1,2) Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Pembangunan Panca Budi
Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Sei Sikambing, Kota Medan, Sumatera Utraa 20122 Indonesia
1) paskalisaprinus@gmail.com 2) zuraidahtharo@dosen.pancabudi.ac.id

## ABSTRAK
Pemasangan  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS)  pada  rumah  tinggal  dengan pasokan  PLN  1300  VA  membuka  potensi  besar  bagi  penggunaan  energi  baru  dan  terbarukan (EBT) di masa depan. Penelitian ini mengungkapkan hasil analisis sistem PLTS sebagai sumber tambahan listrik untuk rumah dengan rata-rata konsumsi harian sekitar 10,816 kWh. Sistem PLTS yang  diterapkan  merupakan  tipe off-grid ,  dengan  komponen  utama  terdiri  dari  panel  surya  500 Wp, inverter 2000 W, dan baterai Lithium-ion 24 V 100 Ah. Sebelum adanya PLTS, penggunaan listrik  dari  pasokan  PLN  mencapai  249  kWh  dengan  biaya  sekitar  Rp.  359.730  per  bulan, berdasarkan tarif Rp. 1.444,70/kWh. Namun, setelah pemasangan PLTS, penggunaan listrik turun menjadi 163,5 kWh dengan estimasi biaya sekitar Rp. 237.000 per bulan, dengan asumsi tarif Rp. 1.444,70/kWh. Dengan kehadiran PLTS, terlihat penurunan yang signifikan dalam tagihan listrik yang harus dibayar setiap bulan.
Kata kunci : PLTS, Off-Grid , PLN.

## ABSTRACT
The installation of Solar Power Generation (PLTS) in residential homes with a 1300 VA PLN supply opens up significant potential for the future use of new and renewable energy sources (EBT). This study reveals the results of the analysis of the PLTS system as an additional source of electricity for a house with an average daily consumption of around 10,816 kWh. The implemented PLTS system operates as an off-grid type, with its main components consisting of a 500 Wp solar panel, a 2000 W inverter, and a 24 V 100 Ah Lithium-ion battery. Before installing PLTS, electricity usage from the PLN supply reached 249 kWh, incurring a cost of approximately Rp. 359,730 per month, based on a tariff  of  Rp.  1,444.70/kWh.  With  the  presence  of  PLTS,  a  significant  reduction  in  the  monthly electricity bill is evident.
Keywords : PLTS, Off-Grid, PLN.

## 1. PENDAHULUAN
Mekanisme perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) off-grid merupakan  langkah  memperluas  pemanfaatan energi  listrik  yang  dapat  menjadi  tanda perkembangan  daerah  setempat  yang  pesat. Sistem  pembangkit  listrik  bertenaga  surya (PLTS)  atau  disingkat  sistem  bertenaga  surya ( Solar  Power  System )  adalah  sistem  yang mengonversi  energi  cahaya  dari  matahari  ke
bumi  menjadi  energi  listrik  [1].  Namun,  upaya untuk  mewujudkannya  menghadapi  beberapa tantangan.  Solusi  inovatif  untuk  memenuhi kebutuhan  energi  listrik  pada  rumah  tinggal dengan  kapasitas  daya  sebesar  1300VA  perlu diterapkan.  PLTS off-grid adalah  sistem  yang tidak  terhubung  dengan  jaringan  listrik  umum dan mengandalkan panel surya untuk menghasilkan listrik. Dengan demikian penggunaan teknologi PLTS untuk memanfaatkan  potensi  energi  surya  yang
tersedia  merupakan  solusi  yang  tepat  untuk membantu  memenuhi  kebutuhan  energi  listrik dirumah  tinggal  [2],  hal  ini  sangat  relevan terutama di daerah terpencil atau sulit terjangkau oleh jaringan listrik konvensional.
Salah satu faktor penting dalam implementasi  PLTS off-grid adalah  penilaian terhadap potensi  surya di  lokasi  rumah tinggal. Penelitian  menyeluruh  harus  dilakukan  untuk menentukan jumlah panel surya yang diperlukan serta  mengoptimalkan  orientasi  dan  sudut kemiringan  agar  memaksimalkan  penerimaan energi matahari [3].
Selain  itu,  sistem  penyimpanan  energi seperti  baterai  juga  harus  dipertimbangkan dengan  cermat  untuk  memastikan  pasokan listrik  yang  stabil  dan  dapat  diandalkan, terutama pada malam hari atau saat cuaca buruk [4].
Selain itu, jika sistem PLTS menghasilkan energi  lebih  dari  yang  dibutuhkan,  pemilik rumah  bahkan  dapat  menjual  kembali  ke jaringan  listrik  umum,  menciptakan  sumber pendapatan tambahan. Namun, terdapat beberapa  tantangan  yang  perlu  diatasi  dalam implementasi  PLTS off-grid .  Salah  satu  hal utama  adalah  perawatan  dan  pemeliharaan sistem.  Panel  surya  dan  baterai  memerlukan pemeliharaan reguler untuk memastikan kinerja yang  optimal  [5].  Selain  itu,  perlu  juga dipertimbangkan mengenai penyimpanan limbah baterai dan panel surya yang sudah tidak terpakai.
Jenis PLTS yang tepat untuk digunakan di rumah  disebut  PLTS  atap  rumah,  yang merupakan cara paling umum untuk menghasilkan  listrik  menggunakan  modul fotovoltaik yang dipasang di atas atap, dinding, atau bagian struktur lainnya [6].
Secara  keseluruhan,  implementasi  PLTS off-grid untuk  rumah  tinggal  dengan  kapasitas daya  1300VA  adalah  langkah  positif  menuju keberlanjutan  energi  dan  mengurangi  jejak karbon.  Namun,  perlu  dilakukan  analisis mendalam terkait kondisi lokasi, perawatan, dan manfaat ekonomi untuk memastikan keberhasilan  penerapan  teknologi  ini.  Dengan pemahaman  yang  komprehensif  tentang  aspek- aspek ini, PLTS off-grid dapat menjadi alternatif
yang menarik dan berkelanjutan untuk memenuhi  kebutuhan  energi  rumah  tinggal  di berbagai  lingkungan  [7].  Metode  baru  ini melibatkan  implementasi  Pembangkit  Listrik Tenaga  Surya  (PLTS) off-grid khusus  untuk memenuhi  kebutuhan  daya  1300VA  di  rumah tinggal.  Sistem  ini  dirancang  agar  mandiri  dari jaringan  listrik  umum,  memanfaatkan  panel surya  untuk  mengumpulkan  energi  matahari yang  diubah  menjadi  listrik.  Energi  tersebut akan  disimpan  dalam  baterai  untuk  digunakan saat matahari tidak bersinar. Dengan mempertimbangkan  kebutuhan  daya  rumah tangga sekitar 1300VA, metode ini memastikan bahwa sistem PLTS dapat memenuhi kebutuhan listrik  sehari-hari  tanpa  bergantung  pada pasokan  listrik  eksternal.  Hal  ini  dapat mengurangi ketergantungan pada jaringan listrik umum  dan  mengadopsi  sumber  energi  yang lebih ramah lingkungan [8].
Penelitian ini memiliki beberapa kelebihan  dibandingkan  dengan  penelitian terdahulu  dalam  analisis  PLTS off-grid untuk daya  1300VA  pada  rumah  tinggal.  Pertama, penelitian ini memberikan data konkret tentang konsumsi  listrik  harian  rumah  tangga  sekitar 10,816 kWh, memberikan gambaran yang lebih terperinci  tentang  kebutuhan  daya  sehari-hari. Kedua, penelitian ini mencakup rincian spesifik tentang  komponen  utama  sistem  PLTS, termasuk panel surya 500 Wp, inverter 2000 W, dan  baterai  Lithium-ion  24  V  100  Ah, memberikan panduan yang jelas untuk implementasi  sistem  serupa.  Ketiga,  penelitian ini  memberikan  analisis  biaya  sebelum  dan sesudah  pemasangan  PLTS  dengan  estimasi tagihan  listrik  yang  sangat  berguna  bagi pengguna.  Hal  ini  memberikan  gambaran finansial  yang  lebih  komprehensif  dalam mempertimbangkan keuntungan dari penerapan PLTS off-grid .

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Sumber Data
Agar  memperoleh  data  yang  dibutuhkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka  penulis  menggunakan  metode-metode yaitu metode observasi.  Observasi  disebut  juga pengamatan, yang meliputi kegiatan
pemantauan  penelitian  terhadap  suatu  objek dengan  menggunakan  seluruh  alat  indera. Metode  wawancara  ini  biasanya  digunakan dalam  riset  kuantitatif  maupun  kualitatif. Wawancara  merupakan  proses  pengumpulan data,  menggunakan  informan  yang  menjawab pertanyaan  yang  diajukan  untuk  kepentingan penelitian. Dalam riset kuantitatif, tipe wawancara yang digunakan dalam bentuk yang terstruktur. Metode dokumentasi dalam melaksanakan  metode  dokumentasi,  peneliti mendapatkan  data  seperti  dokumen-dokumen maupun gambar.
Mekanisme  perencanaan  PLTS off-grid untuk  daya  1300VA  pada  rumah  tinggal melibatkan  serangkaian  langkah  teknis  yang mendetail.  Pertama,  evaluasi  kebutuhan  energi merupakan  tahap  kunci.  Tim  perlu  melakukan audit  energi  untuk  menentukan  berapa  banyak daya  yang  dibutuhkan  rumah  tangga  dalam sehari. Ini termasuk mengidentifikasi perangkat elektronik dan perkiraan waktu penggunaannya. Dengan  informasi  ini,  tim  dapat  memastikan bahwa  sistem  PLTS  yang  diimplementasikan mampu  menyediakan  daya  yang  cukup  untuk memenuhi kebutuhan energi harian.
Selanjutnya,  penentuan  lokasi  optimal menjadi  langkah  penting.  Lokasi  pemasangan panel surya harus dipilih dengan hati-hati untuk memastikan  penangkapan  sinar  matahari  yang maksimal  sepanjang  tahun.  Hal  ini  melibatkan analisis terhadap potensi naungan dari bangunan atau  vegetasi  di  sekitar  lokasi.  Selain  itu, orientasi  dan  kemiringan  panel  surya  harus disesuaikan  untuk  memaksimalkan  produksi energi.
Setelah lokasi dipilih, desain sistem PLTS dilakukan.  Ini  mencakup  pemilihan  dan penempatan  panel  surya,  inverter,  baterai penyimpanan,  dan  sistem  kontrol.  Tim  harus memastikan  bahwa  komponen-komponen  ini memiliki  kapasitas  dan  spesifikasi  yang  sesuai dengan  kebutuhan  daya  1300  VA.  Selain  itu, perlu  dilakukan  perencanaan  keamanan  dan keselamatan dalam pemasangan dan penghubungannya. Dengan langkah-langkah ini, tim  dapat  memastikan bahwa sistem PLTS off- grid dapat  beroperasi  secara  efektif  dan  dapat
diandalkan  dalam  menyediakan  daya  1300  VA pada rumah tinggal.

## 2.2. Flowchart
Dalam  penelitian flowchart digunakan untuk mendokumentasikan, merencanakan, dan mengkomunikasikan  proses  yang  cukup  rumit menjadi sebuah diagram. Tujuannya agar proses yang rumit ini lebih mudah dibaca dan dipahami oleh orang awam sekalipun.
Gambar 1. Alur Penelitian

## 2.3. Blok  Diagram  Skema  Suplai  melalui PLN dan PLTS
Pada  sistem  ini,  PLN  merupakan  sumber utama arus listrik dan PLTS sebagai back up -nya. Sistem ini bekerja secara berdampingan dengan sistem  PLN  dengan  memanfaatkan  panel sebagai  pengendali  dari  kerja  kedua  sumber tersebut.  Pada  panel  sendiri  telah  dilengkapi dengan switching sehingga  bisa  melakukan pertukaran sumber arus secara manual.

## 2.4. Spesifikasi  Pembangkit  Listrik  Tenaga
Surya Sistem Off-Grid
Pembangkit  listrik  tenaga  surya  (PLTS) sistem off-grid merupakan  pembangkit  listrik yang  berdiri  sendiri/ standalone atau  tidak terhubung  dengan  jaringan  dan  menggunkan baterai sebagai penyimpan listrik yang dihasilkan dari peroses photovoltaik. Daya yang di  hasilkan  oleh  PLTS  sistem off-grid yang digunakan  akan  di  suplai  untuk  menambah suplai energi listrik rumah tinggal
Panel  surya  merupakan  alat  yang  terdiri dari  sel  surya  yang  mengubah  cahaya  menjadi energi listrik. Pada PLTS 500 Wp digunakan 2 buah  panel  250  Wp.  Dilihat  dari  spesifikasi panel  surya  yang terpasang pada PLTS dengan 500  Wp  dengan  2  buah  panel  surya,  keluaran tegangan  dan  arus  maksimal  sebesar  29,9  Volt dan  8,36  Ampere.  Baterai  merupakan  alat penyimpan  energi  listrik  yang  merubah  energi listrik  menjadi  energi  kimia  dan  sebaliknya. Baterai  memiliki  kelebihan  yang  dapat  diisi ulang atau melalui proses charging .
Pada  PLTS  500  Wp  menggunakan  2 Baterai  12  V  100  Ah.  Inverter  adalah  suatu rangkaian  elektronika  daya  yang  digunakan untuk  mengkonversi  atau  mengubah  tegangan searah (DC) menjadi tegangan bolak-balik (AC) yang kemudian dapat digunakan untuk alat-alat elektronik  atau  beban  yang  membutuhkan tegangan  AC. Cam  starter merupakan  suatu saklar  yang  memiliki  body  cukup  besar dibandingkan dengan saklar biasa. Fungsi Cam starter untuk  perpindahan  listrik  PLN  padam dan  ingin  menggunakan  pembangkit  cadangan dengan menggeser posisi saklarnya.

## 3. HASIL DAN DISKUSI
Alur penelitian untuk menganalisis PLTS off-grid dengan kapasitas 1300 VA pada rumah tinggal  dimulai  dengan  tahap  perencanaan  dan survei  lokasi.  Tim  peneliti  akan  melakukan pemetaan  area  rumah  dan  menentukan  lokasi optimal  untuk  pemasangan  panel  surya  dengan mempertimbangkan orientasi, sudut kemiringan, dan  potensi  naungan.  Setelah  instalasi  sistem, data akan dikumpulkan selama periode tertentu. Ini  mencakup  pemantauan  harian  produksi energi  dari  panel  surya,  pengisian  baterai,  dan
konsumsi energi rumah tangga. Data cuaca juga akan  dicatat  untuk  mempertimbangkan  faktor eksternal. Selain itu, tim akan memeriksa kinerja inverter  dan  baterai  dalam  mengonversi  dan menyimpan energi. Hasil dari analisis data akan digunakan  untuk  mengevaluasi  sejauh  mana sistem PLTS off-grid dapat memenuhi kebutuhan  daya  1300  VA,  apakah  ada  potensi overproduksi  atau  kekurangan  energi,  serta memperbaiki  efisiensi  sistem.  Rekomendasi akan diberikan berdasarkan temuan dari analisis data  untuk  meningkatkan  kinerja  dan  efisiensi sistem PLTS off-grid .
Analisa beban bertujuan untuk mengetahui  kebutuhan  energi  listrik  yang digunakan  pada  rumah,  keseluruhan  alat elekronik yang membutuhkan energi listrik yang digunakan  semua  di  pasokan  melalui  PLN. Melalui  proses  wawancara  narasumber  dan pengamatan  langsung  maka  data  analisa kebutuhan  beban  energi  listrik  rumah  tinggal, sebagai berikut:
Tabel 1. Data   Analisa   Kebutuhan   Beban Energi Listrik Rumah Tinggal
Peralatan Jumlah Beban (W) Waktu (h) Konsumsi Daya (Wh) Lampu       8 5          6 240 Lampu K 4 18 6 432 AC 1 Pk 0,5 Pk 800 400 5 5 4000 2000 Kipas Angin 2 45 5 450 Rice Cooker 1 350 50 0,5 8 175 400 Dispenser  1 85 24 2040 Kulkas 1 125 12 2 22 250 264 Televisi 1 55 7 385 Lampu D 1 30 6 180 Total Konsumsi Daya Perhari 10,8 kWh
Pada tabel analisa beban rumah kebutuhan beban maksimal jika semua peralatan digunakan pada  periode  waktu  yang  sesuai  pada  tabel, maka  kebutuhan  total  konsumsi  terhadap  daya perharinya  10.816  Wh  (11  kWh).  Bersumber dari sistus  resmi PLN untuk  Pelanggan Rumah Tangga  Daya  1.300-2.200  VA  sebesar  Rp 1.444,70/kWh.
1. Tarif  Maksimum  Perhari  =  10,8  kWh  x  Rp. 1444,70 / kWh = Rp. 15.603,- Perhari
2. Daya  Maximum  Perbulan  =  Jumlah  hari  1 bulan x Dmax Perhari = 30 hari x 10,8 kWh = 324 kWh Perbulan.
3. Tarif  Bulanan  =  324  kWh  x  Rp.  1444,70  / kWh = Rp. 468.083.- Perbulan.

## 3.1. Konsumsi  Daya  dengan  Penggunaan Pasokan Listrik PLN
Konsumsi  penggunaan  daya  PLN  dapat dilihat  dari  kWh  meter  yang  terpasang,  studi kasus pada penelitian menggunakan kWh meter Prabayar  dengan  Tegangan  listrik  dari  PLN yang diterima yaitu 1.300 VA. Tarif Tegangan Listrik (TTL) yang diterapkan untuk pelanggan rumah tangga daya 1.300 sampai dengan 2.200 VA  sebesar  Rp.  1.444,70/kWh  berdasarkan ketentuan yang diterapkan oleh PLN.
Tabel 2. Penggunaan Pasokan Listrik Prabayar dari PLN Uraian Sebelum Pemakaian (A) Sesudah Pemakaian (B) Pemakaian/ Per-kWh 69,49 kWh 11,46 kWh Penggunaan Daya (A-B) (69,49 kWh – 11,46 kWh) = 58,13 kWh

## 3.2. Analisis  Biaya  Kebutuhan  Listrik  dari Pasokan PLN
Biaya  kebutuhan  Listrik  dari  pasokan Listrik  PLN  dapat  diketahui  dari  kWh  Meter Prabayar  yang  digunakan,  perbandingan  antara tabel  1  dan  tabel  2  merupakan  perbandingan antara  sebelum  penggunaan  dan  sesudah penggunaan  selama  7  hari.  Berikut  adalah  tarif dari penggunaan listrik dari pasokan listrik PLN.
1. Penggunaan daya listrik selama 7 hari = 69,49 kWh – 11,36kWh = 58,13kWh
2. Biaya  Per  7  Hari  =  58,13  kWh  x Rp.1.444,70/kWh = Rp. 87.980,411
3. Daya Rata-rata perhari Rumah
Daya Perharinya  =  Daya  Perminggu  :  7 Hari = 58,13 kWh : 7 = 8,3 kWh/days
4. Biaya Perhari = 8,3 kWh x Rp. 1444,70 Daya Perbulan  =  Rp.  11.991,591  Perhari  (biaya perhari sebesar Rp. 11.991,591 dihitung dari penggunaan  listri  harian  sebesar  8,3 kilowatt-jam, dengan tarif listrik Rp. 1444,70 per kilowatt-jam).
5. Perbulan  =  jumlah  hari  1  bulan  x  Dmin perhari  =  30  x  8,3  kWh  =249  kWh/Bulan (diasumsikan  jumlah  hari  dalam  satu  bulan adalah 30 hari) konsumsi listrik perhari ialah 8,3 kWh.
6. Asumsi  Biaya  =  249  kWh  x  Rp. 1444,70/Kwh  =  Rp.  359.730,-  Biaya Perbulan
Tabel  3. Asumsi  Biaya  dengan  Pasokan  dari PLN Pemakaian Jumlah kWh Biaya Pemakaian 1 Hari 8,3 kWh Rp 11.992 1 Minggu (7 Hari) 58,13 kWh Rp 87.980 1  Bulan (30 Hari) 249 kWh Rp 359.730

## 3.3. Analisa  Penggunaan  Listrik  dengan adanya PLTS Atap
Pada  penelitian  tahap  ini  betujuan  untuk mengetahui  pemakaian  listrik  dari  penggunaan listrik PLN dengan setelah menggunakan PLTS Atap.  Penelitian  ini  dilakakukan  dengan pengguan PLN dan listrik cadangan dari PLTS Atap. Pergantian dari penggunaan listrik PLN ke penggunaan  listrik  dari  PLTS  Atap  sendiri  di gunakan  pada  malam  hari  sekitar  pukul  18.00 WIB.  Penelitian  dilakukan  dengan  rentang waktu 7 hari.

## Tabel  4. Penggunaan  Pasokan  Listrik  dari PLTS Atap
Menggunakan Pasokan Listrik   Prabayar dari PLN dan PLTS Uraian Sebelum Pemakaian (A) Sesudah Pemakaian (B) Pemakaian/ Per-kWh 108,83 kWh 70,65 kWh
Penggunaan Daya (A-B) (108,83 kWh – 70,65 kWh) =38,18 kWh 3.4. Analisa Biaya
dengan adanya

## Penggunaan PLTS Atap
Pada  pemakaian  listrik  rumah  dengan pasokan  dari  PLN  dan  juga  penggunaan  dari PLTS  Atap  untuk  dapat  mengetahui  biaya penggunaanya,  dilakukan  perbandingan  antara (sebelum) pemakaian dengan (sesudah) pemakaian  dengan  rentang  waktu  penelitian pada penggunaannya selama 7 Hari, berikut tarif listrik dengan adanya penggunaan PLTS Atap :
1. Penggunaan Daya Listrik selama 7 hari: kWh 7 Hari = 108,83  kWh  – 70,65  kWh = 38,18 kWh
2. Biaya Per 7 Hari = 38,18 kWh x Rp. 1.444,70 /kWh = Rp. 55.159
3. Penggunaan  Daya  Rata-rata  Listrik  Perhari: Daya Perhari = Daya 7 Hari: 7 Hari = 38,18 kWh : 7 = 5,45 kWh Biaya  Perhari  =  5,45  kWh  x  Rp. 1.444,70/kWh = Rp. 7.873,616 Perhari
4. Penggunaan  Daya  Listrik  Perbulan  :  Daya Perbulan = 30 Hari x Rata-rata daya Perhari = 30 x 5,45 kWh= 163,5 kWh
5. Asumsi Biaya =
163,5  x
Rp.
1444,70/kWh = Rp. 236.208,45 Perbulan.
Tabel 5. Asumsi Biaya Dengan Pasokan Listrik dengan adanya PLTS Atap Pemakaian Jumlah kWh Biaya Pemakaian 1 Hari 5,45 kWh Rp. 7.874 1 Minggu (7  hari) 38,18 kWh Rp. 55.159 1  Bulan (30 hari) 163,5 kWh Rp. 3236.208 3.5. Analisa Biaya dengan adanya Penggunaan PLTS Atap
Analisa  ini  menghitung  pengaruh  dari tidak  menggunakan  PLTS  atap  dan  dengan menggunkan  PLTS  atap  untuk  pemakaian rumah tangga dengan daya 1.300 VA. Diketahui
Tarif  Dasar  Listrik  (TDL)  pada  tahun  2022 sebesar  Rp.  1.444,70  /kWh.  Berdasarkan  data penelitian Analisa total konsumsi listrik dengan hanya  menggunakan  pasokan  dari  PLN  di rentang waktu 7 hari yaitu 58,13 kWh dan rata- rata  penggunaan  perharinya  sebesar  8,3  kWh. Sedangkan dengan tambahan adanya penggunaan listrik dari PLTS atap total Analisa konsumsi daya untuk waktu 7 hari adalah 38,18 kWh  dan  rata-  rata  jika  perharinya  daya konsumsi 5,45 kWh.
1. Menggunakan Pasokan Listrik PLN Penggunaan  selama  30  hari  =  249  kWh  x Rp.1.444.70 /kWh = Rp. 359.730
2. Menggunakan  Pasokan  Listrik  PLN  dan PLTS  atap  Penggunaan  selama  30  hari  = 163,5  kWh  x  Rp.  1.444.70  /kWh  =  Rp. 236.208
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari penelitian  dengan  menggunkan  pasokan  PLN dan dengan pasokan listrik PLN dan PLTS atap selama 30 hari. Penghematan selama 30 hari = 249  kWh  –  163,5  kWh  =  85,5  kWh  x Rp.1.444.70 /kWh = Rp. 123.522.
Tabel 6. Perbandingan Sebelum dan Sesudah
adanya PLTS Sebelum Ada PLTS(A) Sesudah Adanya PLTS (B) Perbandingan A & B Rp. 359.730 Rp. 236.208  Rp. 123.522 Maka dapat diketahui bahawa pengaruhnya  sebelum  dan  sesudah  adanya PLTS  ATAP,  maka  penghematan  yang dilakukan 85,5 kWh atau sekitar ± Rp. 123.522 jika  di  bulatkan  (Rp.124.000)  untuk  asumsi pemakaian selama 30 hari.
Gambar 3. Asumsi Perbandingan Sebelum dan Sesudah Adanya PLTS

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Analisis  Efisiensi  Penggunaan  PLTS  Atap  dan Hubungannya  dengan  Biaya  Tagihan  Listrik adalah sebagai berikut:
1. Dengan menggunakan pasokan listrik dari PLN  yang  menggunakan  tegangan  1.300 VA, penggunaan  listrik  dari  pasokan  PLN digunakan  sebesar  249  kWh  jika  di  total dengan biaya per KWH (Rp. 1.444,70/kWh) penggunaan dengan pasokan  listrik  dari  PLN  sebesar  Rp. 359.730 perbulan.
2. Dengan  adanya  penggunaan  PLTS  Atap kapasitas  500  WP  biaya  yang  digunakan oleh rumah tinggal pengguaan listrik yang digunaka sebesar163,5 kWh dengan estimasi  biaya  yang  dikeluarkan  (jika Rp.1444,70/kWh)  maka  baiaya  perbulan Rp. 236.208 (Rp. 237.000).
3. Rancang bangun  pemanfaatan  PLTS Atap sebagai  tambahan  pasokan  cadangan rumah  tinggal  berkapasitas  500  WP  ini dapat mengisi baterai sebesar 83,3 %  dari kapasitas  baterai  24  V  100  AH  dengan kondisi  cuaca  cerah  dengan  4  jam penyinaran,  dapat  disimpulkan  jika  lama penyinaran  pada  1  hari  lebih  dari  4  jam maka baterai dapat terisi penuh.
4. Jika  baterai  dalam  keadaan  penuh  dan menggunakan mekanisme Depth of Discharge (DoD)  sebesar  80%,  maka energi yang dapat digunakan adalah 2.400 WH  x  80%  =  1.920  WH.  Dengan  energi
sebesar  1.920  WH,  daya  tersebut  dapat digunakan  selama  5  jam  48  menit  dengan beban daya sebesar 330 WH di rumah.
5. DAFTAR PUSTAKA
[1] H.  Wibawa,  “Ekonomi  Sirkular  bagi Plastik,” Guyub Peduli Bumi Rumah Kita Bersama , vol. 136, 2021. [2] M. I. Muflihul Iman and A. P. P. Andhika Putra P, “Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga  Surya  (PLTS)  Atap  Untuk Keperluan  Pada  Rumah  Tinggal  Studi Kasus: Rumah Tinggal Di Jalan Swadaya,
Depok (The Use Of A Solar Power Plant (PLTS)  RoofFor  Home  Needs  Case Study: A House To Stay At SwadayaStreet, Depok),” trave .
[3] Y.  Afrida,  F.  Fitriono,  and  B.  Setiabudi, “Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Solar Home System,” J.  Ilm.  Tek.
Elektro , vol. 2, no. 1, pp. 23–27, 2021.
[4] Y.  Kariongan  and  J.  Joni,  “Perencanaan dan Analisis Ekonomi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Rooftop dengan Sistem On Grid sebagai Catu  Daya Tambahan pada RSUD Kabupaten Mimika,” J. Pendidik. Tambusai ,  vol.  6,  no.  1,  pp.  3763–3773, 2022.
[5] R.  Salman,  “Analisis  perencanaan penggunaan  sistem  Pembangkit  Listrik Tenaga  Surya  (PLTS)  untuk  perumahan (solar home system),” Maj. Ilm. Bina Tek. , vol. 1, no. 1, pp. 46–51, 2013.
[6] I. Ariawan, I. A. D. Giriantari, and I. W. Sukerayasa, “Perancangan PLTS Atap di Gedung  Graha  Sewaka  Dharma,” J. SPEKTRUM Vol , vol. 8, no. 3, 2021.
[7] M. A. ADHIEM, S. H. PERMANA, and B.  M.  FATURAHMAN, Pembangkit Listrik Tenaga Surya bagi Pembangunan Berkelanjutan . Publica Indonesia Utama,
2021.
[8] M.  Frastuti,  “Faktor  Ekonomi  yang Mempengaruhi  Minat  Konsumen  Untuk Menggunakan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga  Surya  (PLTS)  Atap  di  Kota Palembang,” BISEI  J.  Bisnis  dan  Ekon. Islam , vol. 5, no. 02, pp. 49–60, 2020.