Copyright © 2021, JPLP, e ISSN 2654-251X
Desain Intensitas Penerangan dengan Tipe Jenis Lampu untuk Kegitan Praktikum di Laboratorium Mesin Listrik dan Pengukuran

## Dwi Setyawan dan Massus Subekti
Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta Corresponding Author :  dwisetyawan@unj..ac.id
Received: 5 th December  2020; Revised: 27 th February 2021; Accepted: 23 rd March 2021;
Available online: 1 th July 2021; Published regularly: July  2021

## Abstract
Lighting planning in a laboratory room is one of the factors in designing to produce good and energy efficient lighting. To carry out all activities in the room of a laboratory,  sufficient lighting intensity is needed, so that it can be carried out optimally, especially with regard to practicum work carried out in the laboratory for the benefit of the learning process. In terms of quality, lighting in a room is in the form of strong lighting or illumination level. The purpose  of  this  research  is  to  design,  identify  and  evaluate  the  recommended  lighting  intensity  /  quality  with  the lighting standards from the existing lamp data installed in the electrical and measurement laboratory. The results of the  measurement  research  for  the  Electrical  Machinery  and  Measurement  Laboratory  obtained  that  the  average light intensity for the work point of the practicum table is 127 lux, so that the light intensity is still low according to the SNI 16 - 7062 - 2004 standard with a measuring point of even lighting distribution obtained by 137 lux. If the light  intensity  of  a  laboratory  is  not  fulfilled,  it  will  result  in  inconvenience  for  students  in  carrying  out  the measurement practice, especially for practicum electrical circuits by calculating the value of the ring resistor. For this  reason,  the  intensity  of  lighting  in  the  laboratory  room  must  be  designed  to  meet  the  recommended  lighting standards for a laboratory, namely 300 lux, namely by adding the number of 8 points of TL Philips Lifemark 36W / 54-765 lamps,or 8 points of 25 W / 2600 lumens LED lamps, or 6 Philips CLF 55 W / 3465 lumen type light point.
Key Words : Intensity, Illumination, SNI

## Abstrak
Perencanaan penerangan dalam suatu ruangan laboratorium merupakan salah satu factor untuk mendesaian untuk menghasilkan pencahayaan yang baik dan hemat energy.  Untuk melakukan segala aktivitas yang ada dalam ruangan  sebuah  laboratorium  maka  diperlukan  intensitas  pencahayaan  yang  cukup  memadai,  sehingga  dapat dilaksanakan  dengan  maksimal  khususnya  yang  berkaitan  dengan  pekerjaan  praktikum  yang  dilakukan  pada laboratorium  untuk  kepentingan  proses  belajar.  Pencahayaan  pada  suatu  ruangan  dilihat  dari  kualitas  adalah berupa  kuat  penerangan  atau  tingkat  iluminasi.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mendesaian,  mengidentifikasi  serta mengevaluasi    intensitas/kualitas  penerangan  yang  direkomendasikan  dengan  standar  pencahayaannya  dari  data lampu  yang  ada  dan  terpasang    pada  laboratorium  mesin  listrik  dan  pengukuran.  Hasil  Penelitian  Pengukuran untuk di laboratorium Mesin Listrik dan Pengukuran ini diperoleh intensitas penerangan rata-rata untuk titik kerja meja praktikum sebesar 127 lux, sehingga intensitas penerangannya masih rendah menurut standar SNI 16 – 7062 – 2004  dengan  titik  ukur  pemerataan  penerangan  yang  diperoleh  137  lux.    Jika  intensitas  penerangan  dari  sebuah laboratorium  tidak  terpenuhi,  maka  akan  mengakibatkan  ketidak  nyamanan  bagi  mahasiswa  dalam  melaksanakan praktium  pengukuran,  terutama  untuk  praktikum  rangkaian  listrik  dengan  menghitung  nilai  gelang  dari  resistor. Untuk  itu  intensitas  penerangan  di  ruang  laboratorium  harus  didesain  intensitasnya  untuk  memenuhi  dengan standar pencahayaan yang direkomendasikan  suatu laboratorium yaitu 300 lux yaitu dengan penambahan jumlah 8
titik lampu TL Philips Lifemark 36W/54-765,  atau  8 titik lampu LED 25 W/2600 lumen, atau  6 titik lampu jenis CLF Philips 55 W/3465 lumen.
Kata Kunci : Intensitas, Iluminasi, SNI.

## PENDAHULUAN
Untuk  melaksanakan    segala  kegiatan    di    ruang  laboratorium  maka  diperlukan  suatu  intensitas pencahayaan yang cukup memadai, sehingga dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin  khususnya yang  berkaitan  dengan    kegiatan    praktikum  dan  belajar  mengajar    yang  dilakukan  pada  laboratorium Diperlukan ketelitian dalam proses perencanaan penerangan seperti pemilihan jenis lampu, jumlah lampu dan  daya  yang  digunakan  untuk  menerangi  ruang  pencahayaan  pada  suatu  laboratorium..  Penggunaan pencahayaan  bukan  hanya  dilihat  dari  kuantitas  tetapi  juga  kualitas  penerangannya  (LM  Parera,  HK Tupan,  V  Putuhuru  Jurnal  Simetrik  2018)  .  Di    Jurusan  Teknik  Elektro  Khususnya  laboratorium  Mesin Listrik dan Pengukuran perlu ditinjau intensitas cahaya khususnya penerangan cahaya listrik apakah sudah sesuai  dengan  standar,  dimana  luas  setiap  ruangan  yang  ada  atau  tersedia  sesuai  dengan  ruang  kerjanya memiliki  pencahayaan    yang  baik,  sehingga  proses  untuk  kegiatan  praktikum    yang  dilakukan  oleh mahasiswa dapat dilaksanakan dengan  lancar. Kualitas penerangan yang kurang memadai dapat berakibat buruk  bagi  fungsi  penglihatan  mata,      aspek  psikologis,  yang  dapat  dirasakan  sebagai  kelelahan,  rasa kurang  nyaman,  kurang  kewaspadaan  sampai  pada  pengaruh  yang  terberat  seperti  kecelakaan  kerja.(C Cholish, I Andrea, AAbdullah  2020)  Salah satu faktor permasalahan yang  mengganggu  kesehatan dan kenyamanan  kerja  adalah  permasalahan  mengenai  pencahayaan  ruangan  kerja  yang  kurang  atau berlebihan.  .  Pencahayaan  ruangan,  khususnya  di  tempat  kerja  yang  kurang  memenuhi  persyaratan tertentu  dapat  memperburuk  penglihatan,  karena  jika  pencahayaannya    terlalu  besar  dan  kecil,  sehingga pupil  mata  harus  berusaha  menyesuaikan  cahaya  yang  diterima  oleh  mata  (LM  Parera  Jurnal  Simetrik 2018).    Intensitas  penerangan  merupakan  aspek  penting  di  tempat  kerja,  karena  berbagai  masalah  yang timbul  ketika  kualitas  penerangan  di  tempat  kerja  tidak  memenuhi  standar  yang    telah  ditetapkan  dan direkomendasikan.(M  Yuliantina  2020).  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  perlu  dilakukan    dengan pengukuran intensitas penerangan ruang dengan menggunakan standar SNI 16- 7062 -2004 (F FADLOLI 2020).  Tujuan  Penelitian  ini  adalah  Mendesaian,  mengidentifikasi  dan  mengevaluasi    intensitas/kualitas penerangan yang direkomendasikan dengan standar pencahayaannya pada laboratorium mesin listrik dan pengukuran.  Untuk  mengetahui  kualitas  penerangan  di  laboratorium  mesin  listrik  dan  pengukuran  yaitu dengan  cara  melakukan  pengukuran  intensitas  penerangan  dengan  menggunakan  alat  Digital  Light  Lux Meter.  Diharapkan  dengan  desain  intensitas  penerangan  ini  akan  memberikan  penerangan  yang  cukup memadai sesuai dengan intensitas penerangan yang diinginkan dan direkomendasikan pada laboratorium sehingga  kegiatan  praktikum  di  laboratorium  mesin  listrik  dan  pengukuran  berjalan  dengan  lancar terutama  untuk  pengukuran  komponen  seperti  pembacaan  gelang  resistor.    Dan  memberikan  kesehatan kepada  praktikan    terutama  untuk  penglihatan,  aspek  psikologis  sehingga  kecelakaan  kerja  dapat dikendalikan

## BAHAN DAN METODE
Obyek  penelitian ini akan dilakukan di 4 titik lampu diatas meja praktikum yang berjarak 2 meter dari  titik  lampu  pada  saat  pengukuran    pengambilan  data  intensitas  cahayanya    di  Laboratorium  mesin listrik  dan  pengukuran.  Bahan  yang  digunakan  untuk  penelitian  ini  menggunakan  Lampu  TL  Philips Lifemark 36W/54-765 yang berjumlah 8 buah. Dan Alat yang digunakan adalah Luxmeter (Digital Light Lux Meter) (H Sulistio, Taryana, R Soebiantoro 2020)

## Metode Penelitian
Pengujian  ini  dilakukan  di  laboratorium  mesin  listrik  dan  pengukuran.  Metode  yang  digunakan adalah  pengambilan data yang diuraikan  menjadi parameter-parameter yang saling berkaitan dan dapat dikategorikan    data  primer.  Dan  untuk  pengambilan  jenis-jenis  data  tersebut  dapat  dilakukan  secara berulang-ulang dan dijelaskan secara rinci.  Alat yang digunakan untuk pengambilan data menggunakan alat  luxmeter  /Digital  Lightmeter  Lux  Meter.  (V  Zulvianana,  MR  Kirom,  E  Rosdiana    2020).    Alat  ini fungsinya untuk mengubah energy cahaya menjadi energy listrik dan diubah menjadi angka yang dibaca di layar display. Untuk pengambilan data dilakukan di tiap titik meja praktikum.  sehingga diperoleh data melalui  pengukuran  intensitas  cahaya  pada  lampu  yang    akan  digunakan  untuk  menentukan  standar penerangan di laboratorium mesin listrik dan pengukuran. Data yang didapat dari pengukuran digunakan untuk  melakukan  perhitungan  dan  menganalisa  untuk  mendesain  intensitas  penerangan  sesuai  standar untuk laboratorium.

## Prosedur kerja :
Langkah  pertama    menutup  pintu  ruangan  laboratorium  sehingga  tidak  ada  pengaruh  cahaya  dari luar,  kemudian  menyalakan  lampu  ruang  laboratorium,    Menghidupkan  Digital  Light  Lux  Meter  yang telah  terkalibrasi  dengan  menekan  Zero  Adjust  VR  dengan  membuka  penutup  sensor  penangkap    dan mendeteksi cahaya. Melakukan  pengukuran  dengan mengarahkan sensor ke lampu yang berjarak 2 meter dari  titik  lampu    untuk  mengetahui    intensitas  penerangan  lokal  dan    titik  pengukuran    yang  telah ditetapkan Standar SNI 16-7062-2004. Membaca hasil pengukuran pada layar display setelah menunggu beberapa saat untuk mendapatkan  angka yang konstan dan mencatat hasil pengukuran di lembar catatan .. Dan  lakukan  pengukuran  ini    secara  berulang-ulang  sampai  3  kali  dalam  pengambilan  data  intensitas penerangan untuk mendapatkan hasil rata-rata . .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  penelitian  ini  intensitas  penerangan  yang  diukur  sesuai  dengan  kondisi  penerangan  yang  ada  di ruangan-ruangan laboratorium.
Peralatan  yang  digunakan  untuk  mengukur  intensitas  kuat  penerangan  adalah  Digital  Light  Lux  Meter, seperti gambar di bawah ini :
Gambar 1. Digital Light Lux Meter

## Data dan Pembahasan
Objek untuk penelitian adalah laboratorium mesin listrik dan pengukuran
Gambar 2.  Denah Ruangan Mesin Listrik dan Pengukuran
Pengukuran intensitas atau kuat penerangan dilakukan diruang laboratorium mesin listrik dan pengukuran dengan ukuran ruangan dan tinggi lampu seperti pada tabel 1 :
Tabel 1. Luas ruangan laboratorium mesin listrik dan pengukuran
No Ukuran  Ruang Ukuran (meter) 1 Panjang 9.1 2 Lebar 6.9 3 Tinggi Lantai 3.1 Tabel 2. Data Spesifikasi Lampu  lampu Ruang Laboratorium Mesin Listrik dan Pengukuran Jenis Lampu Jumlah (buah) Daya Lampu (watt) Daya Total (watt) Output (lumen) TL Philips Lifemax 8 36 288 watt 19.967 lumen 6.9 m
6.9 m
9.1 m 9.1 m
(a) (b)
Gambar  3.    Ruang  Laboratorium  Mesin  Listrik  dan  Pengukuran,  (a).  Susunan  Meja  Komputer,  (b)    Tata  Letak Lampu
Tabel 3. Hasil Pengukuran Kuat Penerangan di tiap titik  meja praktikum
Titik Pengukuran Intensitas Penerangan (Lux) A 129 B 132 C 126 D 125 E 134 F 127 G 128
H
121
72 W 72 W 72 W 72 W B C D E F A H G
Menurut  acuan  SNI  16-7062-2004  tentang  pengukuran  intensitas  atau  kuat  penerangan  di  tempat kerja yaitu untuk ruangan dengan luas 10 m 2 s/d 100 m2 pada jarak setiap 3 m serta jika ruangan dengan luas  >  100  m2  pada  jarak  setiap  6  m.  Berdasarkan  pada  standar  tersebut  maka  titik  ukur  dari  ruang laboratorium mesin listrik dan pengukuran  seperti pada gambar 3. Adapun hasil pengukuran dari tiap titik yang dilakukan pada gambar 3 seperti pada tabel 5.

## 6.9 m
A                  3m             B C 3m D E F 9.1 m 3m G H 3m I
Gambar 4.Titik ukur pada ruang laboratorium mesin listrik dan pengukuran Teknik Elektro FT UNJ  dengan standar SNI 16-7062-2004
Tabel  4. Hasil pengukuran titik ukur intensitas ruang laboratorium mesin listrik dan pengukuran Teknik Elektro FT
UNJ Titik Pengukuran Pagi  (jam 09.30) Siang( jam 12.30) Rata-rata (lux) Max/Min Max/Min Max/min A 138 142 140 B 143 147 145 C 136 142 139 D 152 158 154 E 132 138 135 F 130 134 132 G 128 130 129 H 126 128 127 I 123 129 126
Dari tabel 3 diperoleh intensitas atau kuat penerangan rata-rata dari tiap meja praktikum  nsebesar 127 Lux. Dari hasil pengukuran rata-rata , terlihat bahwa ruang laboratorium mesin listrik dan pengukuran masih rendah atau belum mencukupi  menurut standar penerangan yang direkomendasikan  untuk ruang laboratorium  dengan  intensitas atau kuat penerangan 250 – 300 lux. .
Grafik hasil pengukuran intensitas penerangan untuk tiap pengukuran meja praktikum ;

## Gambar  5.Grafik  intensitas  penerangan  ditiap-tiap  meja  praktikum    laboratorium  mesin  listrik  dan  pengukuran Teknik Elektro FT UNJ
Selanjutnya dari hasil pengukuran tiap titik seperti pada gambar 4 dan dari data tabel 5 diperoleh nilai intensitas rata-rata ruang laboratorium mesin listrik dan pengukuran sebesar 137 Lux. Nilai intensitas penerangan tersebut tidak memenuhi standar yang direkomendasikan pada laboratorium
0 50 100 150 200 250 300 350 A B C D E F G H Int ens it as Pener ang an (l u x) Titik Pengukuran Intensitas Penerangan  di titik pengukuran
Intensitas Penerangan Yang direkomendasikan
Intensitas Penerangan Rata-Rata
Gambar  6.  Grafik  intensitas  penerangan  dengan  standar  SNI  16-7062-2004  ditiap-tiap  titik  di  laboratorium  mesin listrik dan pengukuran Teknik Elektro FT UNJ
Pemerataan  penerangan  pada  ruang  laboratorium  mesin  listrik  dan  pengukuran  Teknik  Elektro  FT  UNJ diperoleh dari data pengukuran pada tiap titik kerja meja praktikum  dan titik kerja sesuai standar SNI 16- 7062-2004 dan dihitung sebagai berikut :
Pemerataan Penerangan = Pengukuran/Standar SNI 16-7062-2004 Maka hasil yang diperoleh sebagai berikut : Titik  meja praktikum  Pemerataan Penerangan = 127 Lux / 300 Lux = 0.42 = 42 % Titik ukur sesuai standar SNI 16-7062-2004 Pemerataan Penerangan = 137 Lux / 300 Lux = 0,45  = 45 %
Menghitung  Intensitas  Penerangan  Lumen  yang  dibutuhkan  untuk  ruang  laboratorium  mesin  listrik  dan pengukuran Teknik Elektro FT UNJ sesuai standar sebuah laboratorium sebagai berikut :
Ø = E x A Ø = 300 lux  x 62.79 m²= 18.837 lumen
Desain intensitas cahaya ditulis dengan persamaan : N = (( E x A)) / (F x UF x LLF)
Keterangan : N = Jumlah fiting atau titik lampu E = Kuat Penerangan (lux) A= Luas ruangan (m²) F = Fluk total lampu dalam satu fiting/titik (lumen) UF= Utility Factor (0.6) LLF = Faktor kehilangan cahaya= 0.7-0.8
Dari kondisi penggunaan lampu pada ruang laboratorium mesin listrik dan pengukuran Teknik Elektro FT UNJ  ada  8  buah,  namun  yang  terpasang  adalah  jenis  Philips  TL    36  W/54-765      sebanyak  8  buah  dan diperoleh intensitas penerangan sebagai untuk 8 buah lampu jenis TL 36W/54-765 =
0 50 100 150 200 250 300 350 A B C D E F G H I Int ens it as Pener ang an (L u x) Titik Pengukuran Intensitas Penerangan  di titik pengukuran Intensitas Penerangan Yang direkomendasikan
Intensitas Penerangan Rata- Rata
Copyright © 2021, JPLP, e ISSN 2654-251X
N = (( E x A)) / (F x UF x LLF)
(F x UF x LLF) x N
A ( 2500 x 0.6 x 0.8) x 8
62.79 =   153Lux
Dari kondisi di atas ternyata ruangan laboratorium mesin listrik dan pengukuran belum memenuhi standar yang diinginkan dan direkomnedasikan dari sisi pencahayaan untuk laboratorium,  maka perlu di desain  kebutuhan  lampu  untuk  ruangan  tersebut  dengan  penambahan    jumlah  titik    lampu  dari  8  lampu Philips TL 36W/54-765  yang terpasang  sebagai berikut:
Penambahan jumlah  lampu Philps TL 36 W/54-765 :
300 x 62.79
(2500 x 0.6 x 0.8) 18.837
1200 = 15.69 titik lampu = 16 titik lampu,
Dari lampu 8  yang terpasang di laboratorium , maka diperlukan penambahan 8 titik lampu jenis Philips TL 36W/54-765
Penambahan  Lampu LED Philips 25 W/2600 lumen   = 300-153 = 147 lux, menurut perhitungan maka perlu penambahan jumlah titik lampu  = 7,3 =  8  titik lampu Penambahan  Lampu  CLF  Philips  55  W/3465  lumen  =  300-153  =  147  lux  ,  menurut  perhitungan  maka diperlukan  penambahan jumlah  titik lampu = 5.5 = 6  titik lampu

## KESIMPULAN
Intensitas  penerangan  rata-rata  di  ruangan  laboratorium    mesin  listrik  dan  pengukuran  untuk  tiap titik  meja  raktikum    sebesar  127  lux  sehingga  intensitas/kuat    penerangannya  masih  rendah.  Hasil pengukuran  tiap  titik  menurut  standar  SNI  16-7062-2004  diperoleh  nilai  intensitas  ratarata  ruang laboratorium mesin listrik dan pengukuran  sebesar  137 Lux dan nilai intensitas penerangan tersebut tidak memenuhi standar SNI 16-7062-2004 yaitu 300 lux
Penerangan  pada  ruang  laboratorium  mesin  listrik  dan  pengukuran  tidak  merata  yaitu  42  %  dari hasil pengukuran tiap titik meja kerja/komputer dan 45 % dari hasil titik ukur sesuai standar SNI 16-7062- 2004.  Pencahayaan  atau  Iluminasi  yang  dibutuhkan  berdasarkan  hasil  perhitungan  untuk  ruang laboratorium  Mesin  Listrik  dan  Pengukuran  Teknik  Elektro  FT  UNJ    sesuai  standar  yang direkomendasikan  adalah  sebesar  18.837  lumen  sehingga  jika  menggunakan  jenis  lampu  Philips  TL  36 W/54-765    maka  dipasang  sebanyak  16  titik  lampu,  maka  diperlukan  penambahan  8  titik  lampu  atau  8
titik lampu jenis LED Philips 25 W/2600 lumen , atau  6 titik lampu jenis CLF Philips 55 W/E27 untuk sesuai yang kita inginkan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  mengucapkan  terimakasih  kepada    Direktorat  Jendral  Pendidikan  Tinggi    Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan yang telah membantu pendanaan eksperimen ini  lewat Program Pelatihan Magang  PLP  Tahun  2020.  Kami    menyampaikan  pula  ucapan  terimakasih  kepada  pihak  terkait  dari Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Jakarta sehingga penulis mendapatkan kesempatan turut ikut serta Program  Pelatihan Magang PLP Tahun 2020.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Standarisasi Nasional (BSN) 2004 Pengukuran Intensitas Penerangan di Tempat Kerja , SNI 16 – 7062 – 2004
Dedy  Haryanto,  2008,  Kuat  Penerangan  (Iluminasi)  Ruang  Kendali  Utama  Untai  Uji  Termohidrolika Ptrkn-Batan, Sigma Epsilon ISSN 0853-9103, Vol. 12 No. 1
Evi Puspita Dewi, 2011, Optimasi Sistem Pencahayaan Ruang Kuliah Terkait Usaha Konservasi Energi, Dimensi Interior, Vol. 9, No. 2, Desember 2011:80-88 82
Harten P.Van, Setiawan, E, 1985, Instalasi Listrik Arus Kuat, Jilid 2, Bandung: Percetakan Bina Cipta. [4] Inayati Nur S, 2011, Analisis dan Perancangan Kontrol Pencahayaan dalam Ruangan, Jurnal Fisika dan Aplikasinya Volume 7, Nomor 2.
Mardi  Wasono,  2012,  Pengaruh  Intensitas  Cahaya  Ruang  Praktikum  Dalam  Pembacaan  Cincin  Warna Komponen  (Resistor)  Berdasarkan  Standar  K3,  Prosiding  Seminar  Penelitian  dan  Pengelolaan Perangkat Nuklir Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan Yogyakarta, Buku I hal. 40, ISSN 1410-8178
Sukawi,  2013,  Kajian  Optimasi  Pencahayaan  Alami  pada  Ruang  Perkuliahan,  LANTING  Journal  of Achitecture, Volume 2, Nomor 1, Halaman 1-8 ISSN 2089-8916.
A.Atman,  Z.  Zullfahri,  2015,  Analisis  Intensitas  Penerangan  dan  Penggunaan  Energi  Listrik  di Laboratorium  Komputer  Sekolah  Dasar  Negeri  150  Pekanbaru,  Seminar  Nasional  Teknologi Informasi Komunikasi dan Industri (SNTKI) 7 Pekanbaru ISSN : 2085=9902
Lory  Marcus  Parera,  Hendrik  Kenedy  Tupan,  Victor  Putuhuru,  Pengaruh  Intensitas  Penerangan  Pada Laboratorium Dan Bengkel Jurusan Teknik Elektro, Jurnal Simetrik Vol. 8, No. 1 , Juni 2008 Chrismadha,  T.,  Suryatini,  D.,  Mardiati,  Y.,  2007,  Respon  Kultur  Mikroalga  Dalam  Fotoreaktor  Tegak Berpenyekad Terhadap Variasi Intensitas Cahaya, Jurnal Oseonologi dan Lirnnologi, Hal. 245-256 Inayati  Nur  S,  2011,  Analisis  dan  Perancangan Kontrol  Pencahayaan  dalam  Ruangan,  Jurnal  Fisika  dan Aplikasinya Volume 7, Nomor 2.
Sugiarto,  Iis,  2014, Analisis  Kelayakan  Instalasi  Listrik  1  Fasa  Pada  Rumah  Tinggal        Sederhana (Skripsi), Jakarta : Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta
Priowirjanto, Gator , Instalasi Listrik Dasar , 2013. Jakarta : Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kejuruan,  Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah SNI 0225:2011 , Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 . Jakarta: BSN Hendri  Sulistio,  Taryana,  Rubby  Soebiantoro,  2020,  Kajian  Intensitas  Penerangan  Di  Gedung  Baru Jurusan Teknik Penerbangan Sekolah Tinggi Penerbangan  Indonesia, Jurnal Ilmiah Aviasi Vol.13 No. 2, Februari 2020
C Cholish, I Andrea, AAbdullah, MZ Haq, 2020, Analisa Sistem Instalasi Listrik  dan Pembagian Daya di PT  Kereta    Api  Persero  Indonesia  (  Study  Kasus  Stasiun  Tebing  Tinggi),  Jurnal  Teknik  Elektro Universitas Sumatra Utara Vol. 3 No. 1, Juli 2020
F  FADLOLI  2020,  Kenyamanan  Visual  Pencahayaan  di  Gedung  Promoter  Polda  Metro  Jaya,  Sarjana Tesis, Universitas Mercu Buana Jakarta 2020