## ANALISA KERUGIAN HEAD PADA BERBAGAI JENIS VALVE TERHADAP VARIASI BUKAAN VALVE
Abdul Malik*, Siti Zahara Nuryanti*, Ratih Diah Andayani*, Rita Djunaidi* *Prodi teknik Mesin, Fakutas Teknik ,Universitas IBA, Jalan Mayor Ruslan, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia *Email : Malik.syafira@gmail.com

## ABSTRAK
Valve berfungsi untuk mengatur, mengontrol dan mengarahkan laju aliran fluida dengan cara membuka dan menutup aliran fluida. Valve yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis Gate valve , Globe valve dan Ball valve . Valve yang diuji adalah valve berukuran ¾ inchi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kerugian head pada  3  jenis valve, yaitu: Gate  valve,  Globe  valve dan Ball  valve .  Nilai  Kerugian head diperoleh berdasarkan dari variasi bukaan valve tersebut. Variasi bukaan valve tersebut adalah dimulai dari bukaan ¼, bukaan ½, bukaan ¾, dan bukaan penuh. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa dengan bukaan valve semakin besar maka nilai kerugian head (h L ) nya semakin kecil. Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai koefisien kerugian (K L ) yang terendah adalah jenis gate valve , yaitu dengan nilai 74,71 pada bukaan ¼ , 16,02 pada  bukaan ½ , 2,96 pada  bukaan ¾  dan  2,29 pada bukaan penuh. Untuk jenis Globe valve dengan nilai 94,17 pada bukaan ¼, 36,51 pada bukaan ½, 25,07 pada bukaan ¾ dan 21,23 pada bukaan penuh. Untuk jenis Ball valve dengan nilai 317,47 pada bukaan ¼, 87,55 pada bukaan ½, 26,11 pada bukaan ¾ dan 4,30 pada bukaan penuh.
Kata Kunci: gate valve, globe valve, ball valve kerugian head minor , koefisien kerugian head .

## 1. PENDAHULUAN
Valve yang terpasang pada sistem perpipaan, berfungsi untuk mengatur, mengontrol dan mengarahkan laju aliran fluida, valve ketika terbuka memiliki hambatan aliran dan hilang tekanan yang minimum. Valve merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi head loss atau kehilangan tinggi tekanan pada fluida yang mengalir pada instalasi perpipaan. Fluida yang mengalir dalam pipa tertutup, baik pada aliran laminar maupun aliran turbulen  pasti mengalami head loss, Head loss  sangat  merugikan  pada  sistem  aliran  perpipaan  karena  dapat  menurunkan  efisiensi  aliran fluida.
Dengan  mengetahui  kehilangan  atau  kerugian  energi  dalam  suatu  sistem  katup,  maka efisiensi penggunaan energi dapat ditingkatkan sehingga diperoleh keuntungan yang maksimal. Pada penelitian ini digunakan tiga jenis valve yaitu gate valve, globe valve dan ball valve, dari ketiga jenis paling tersebut valve yang mana yang mempunyai nilai kerugian head yang terbesar.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya kerugian head dari ketiga jenis valve serta mencari jenis valve yang memiliki nilai koefisien kerugian terkecil dari ketiga jenis valve yang diuji dengan memvariasikan bukaan valve.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode Eksperimental , yaitu dengan membuat alat perangkat uji, pengamatan perbedaan nilai h L dan pengamatan perbedaan koefisien kerugian gesek (K L ) pada alat uji.

## 2.1. Alat dan Bahan
Salah satu komponen yang penting pada sistem perpipaan adalah katup ( valve ) Gambar 1. Valve dapat  dioperasikan  secara  manual  dan  juga  dapat  dioperasikan  secara  otomatis  dengan menggunakan prinsip perubahan aliran tekanan, suhu dan lain-lain. Ada bermacam-macam jenis valve dengan karakteristik dan cara kerja yang berbeda antara lain, Butterfly valve, gate valve, plug valve, globe valve, ball valve, needle valve, diaphragma valve, check valve, pressure relief valve, pressure reducing valve, traps valve.
(a) (b) (b)
Gambar 1. Valve yang digunakan dalam penelitian a) gate valve, b) globe valve, c) ball valve

## a) Gate valve
Gate  valve adalah  jenis  katup  yang  digunakan  untuk  membuka  aliran  dengan  cara mengangkat  gerbang  penutupnya. Gate  valve pada  dasarnya  bertindak  sebagai stop  valve , penggunaan gate  valve terbuka  penuh  dan tertutup  sepenuhnya,  jangan  setengah/separuh. Gate valve merupakan jenis valve yang paling sering dipakai dalam sistem perpipaan.
b) Globe valve
Globe  Valve digunakan  untuk  mengatur  besar  kecilnya  laju  aliran  fluida  dalam  pipa ( throttling ).  Prinsip  dasar  dari  operasi globe  valve adalah  gerakan  tegak  lurus disk dari dudukannya  besarnya  aliran  zat  yang  melewati valve bisa  diatur.  Dudukan Valve yang  sejajar dengan aliran membuat Globe Valve efisien ketika mengatur besar kecilnya aliran globe valve tidak disarankan digunakan pada sistem yang menghindari penurunan tekanan, dan sistem yang menghindari tahanan pada aliran.
c) Ball valve
Ball valve adalah sebuah valve atau Katup dengan pengontrol aliran berbentuk disc bulat (seperti bola/belahan). Bola itu memiliki lubang, yang berada di tengah sehingga ketika lubang tersebut segaris lurus atau sejalan dengan kedua ujung valve / katup, maka fluida akan mengalir. Ball  valve banyak  digunakan  karena  kemudahannya  dalam  perbaikan  dan  kemampuan  untuk menahan  tekanan  dan  suhu  tinggi,  tergantung  dari  material  apa  dibuat. Ball  valve digunakan secara luas dalam aplikasi industri karena mereka sangat serbaguna. Ukurannya biasanya berkisar 0,2-11,81 inci (0,5 cm sampai 30 cm). Ball valve dapat terbuat dari logam, plastik atau pun dari bahan keramik. Bolanya sering dilapisi chrome untuk membuatnya lebih tahan lama.
Dalam  penelitian  ini,  alat  dan  bahan  yang  sudah  di  persiapkan  sebelumnya  akan  dibuat menjadi sebuah rangkaian alat uji. Adapun rangkaian alat uji yang telah dibuat seperti Gambar 2.

## Keterangan Gambar 2:
1. Recervoir (bak penampung) 2. Pompa 3. Control valve 4. Rotameter 5. Gate valve 6. Globe Valve 7. Ball Valve 8. Manometer U (Hg) 9. Pipa PVC
Gambar 2. Rangkaian Alat Penelitian

## 2.2. Cara Kerja Rangkaian Uji
Cara kerja dari rangakaian alat uji ini adalah dengan memompakan fluida dalam recervoir melalaui pipa hisap, kemudian diatur debitnya dengan katup kontrol, kemudian fluida masuk ke Flowmeter ,  mengalir  ke Valve Uji , dan  pancaran  fluida  yang  mengalir  dari  ujung  pipa  yang melewati alat uji valve akan mengalir kembali ke recervoir melalui pipa balik.

## Persiapan pengujian
1. Pastikankan  bahwa recervoir sudah  cukup  terisi  air  yang  akan  digunakan  untuk pengujian.
2. Pastikan dan periksa posisi dari ketiga Valve yang akan diuji pada posisi terbuka penuh.
3. Buka katup kontrol sedikit saja.
4. Pastikan rangkaian alat uji dalam kondisi baik.
5. Pastikan pompa terhubung pada listrik dan saklar pada posisi off.

## Prosedur Pengujian
1. Hidupkan pompa, biarkan fluida mengalir dan memenuhi pipa uji untuk beberapa saat.
2. Atur  debit  aliran  yang  mengalir  ke  pipa  uji  dengan katup  kontrol  dan lihat  debit  yang mengalir pada flowmeter .
3. Setelah flowmeter menunjukan pas pada debit yang kita inginkan, Catat hasil pengukuran debit aliran.
4. Atur bukaan valve Uji.
Bukaan valve diatur dengan perhitungan jumlah derajat putaran bukaan valve pada posisi buka  penuh  sampai  tertutup  penuh.  Kemudian  jumlah  derajat  putaran  bukaan valve tersebut  dibagi  empat  karena  pada  pengujian  dilakukan  dengan  variasi  empat  bukaan yaitu buka ¼ , buka ½ , buka ¾ , dan buka penuh.
a. Untuk Gate valve jumlah derajat bukaan valve adalah 1880 ̊ : 4 = 470 ̊, sehingga setiap satu bukaan untuk gate valve diputar 470 ̊.
b. Untuk Globe valve jumlah  derajat  bukaan valve adalah  2000 ̊  :  4  =  500 ̊,  sehingga setiap satu  bukaan  untuk Globe valve diputar 500 ̊.
c. Untuk Ball valve jumlah derajat bukaan valve adalah 60 ̊ : 4 = 15 ̊, sehingga setiap satu bukaan untuk jenis Ball valve diputar 15 ̊.
5. Buka gate valve pada posisi terbuka penuh.
a. Lihat debit pada flowmeter catat debitnya.
b. Ukur selisih ketinggian head ( h L ) pada manometer Hg. 6. Buka gate valve pada posisi ¾ terbuka.
a. Lihat debit pada flowmeter catat perubahan debitnya.
b. Ukur selisih ketinggian head ( h L ) pada manometer Hg.
7. Buka gate valve pada posisi ½ terbuka.
a. Lihat debit pada flowmeter catat perubahan debitnya.
b. Ukur selisih ketinggian head ( h L ) pada manometer Hg.
8. Buka gate valve pada posisi ¼ terbuka.
a. Lihat debit pada flowmeter catat perubahan debitnya.
b. Ukur selisih ketinggian head ( h L ) pada manometer Hg.
9. Ulangi proses 5, 6, 7 dan 8 untuk g lobe valve dan ball valve .
10. Setelah  semua  proses  pengujian  dan  pengamatan  selesai  matikan  saklar  pompa,  tutup katup kontrol dan bersihkan kembali rangkaian alat uji.

## 2.3. Data Pengujian
Hasil pengambilan data disajikan pada tabel 1, tabel 2 dan tabel 3, data diambil dari hasil pengukuran Q pada Flowmeter , dan hasil pengukuran h L pada manometer Hg pipa U.

## Tabel 1 Hasil pengujian
Gate valve No Bukaan Valve Q (L/menit) H L (mmHg) Q rata-rata (L/menit) H L rata-rata (mmHg) 1 470 ͦ 11,4 69 (terbuka ¼) 11,4 71 11,4 70 11,4 70 2 940 ̊ 14,7 21 (terbuka ½) 14,05 23 14,26 21,67 14,05 21 3 1410 ̊ 15,35 5,5 (terbuka ¾) 15,35 5 15,35 5,17 15,35 5 4 1880 ̊ 15,35 3,5 (terbuka penuh)  15,35 5 15,35 4 15,35 3,5

## Tabel 2
Hasil pengujian Globe valve No Bukaan Valve Q (L/menit) H L (mmHg) Q rata-rata (L/menit) H L rata-rata (mmHg) 1 500 ̊ 11,4 87 (terbuka ¼) 11,4 87 11,4 88,67 11,4 92 2 1000 ̊ 14,7 49 (terbuka ½) 14,05 49 14,26 49 14,05 49 3 1500 ̊ 15,35 41 (terbuka ¾) 14,7 40 15,01 40,33 15 40 4 2000 ̊ 15,35 39,5 (terbuka penuh)  15,35 36 15,35 36,83 15,35 35

## Tabel 3
Hasil pengujian Ball valve No Bukaan Valve Q (L/menit) H L (mmHg) Q rata-rata (L/menit)
H L rata-rata (mmHg) 1 15 ̊ 9,4 203 (terbuka ¼) 9,55 202 9,45 203 9,4 204 2 30 ̊ 13,35 120 (terbuka ½) 13,65 110 13,45 115 13,35 115 3 45  ̊ 14,4 38 (terbuka ¾) 14,4 38 14,4 39 144 41 4 60 ̊ 15,23 7 (terbuka penuh)  15,23 7 15,23 7 15,23 7

## 3. PENGOLAHAN DATA DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Perhitungan pemasangan alat uji
Dari rangkaian alat uji diketahui: Diameter dalam pipa (D) : 22 mm Luas penampang pipa (A) : 3,8 x 10 -4 m 2 Densitas air (ρ) : 995,7 kg/m 3 pada suhu 30 ̊ Viscositas Dinamic (μ) : 0,798 x 10 -3 kg/m.s Debit maks flowmeter (Q) : 27 L/menit = 4,5 x 10 -4 m 3 /s
Kecepatan rata-rata:
𝑉 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 = 𝑄 𝐴 =  1,18 𝑚/𝑠
L e /D = 0,06 Re     untuk aliran laminar L e /D = 4,4 (Re) 1/6 untuk aliran Turbule
3.2. Perhitungan Bilangan Reynold (Re)
𝑅 𝑒 = 𝜌. 𝑉. 𝐷 𝜇 = (995,7 𝑘𝑔 𝑚 3 ) (1,18 𝑚 𝑠 ) (0,022 𝑚) (0,798 𝑥10 −3 𝑘𝑔 𝑚. 𝑠 ⁄ ) = 32391,44
L e /D = 4,4 (Re) 1/6
L e = 4,4 D (Re) 1/6
= 4,4 x 0,022 m (32391,44) 1/6 = 0,546 m
Jadi jarak pemasangan antar valve uji pada rangkaian minimal 0,546 m.

## A. Perhitungan Debit (Q)
Dari data hasil pengujian, nilai Q yang ditunjukan oleh flowmeter dalam satuan (L/m) da harus dikonversi  dalam satuan (m 3 /s). Gate Valve Q = 11,4 L/menit = 0,0114 m 3 /menit = 1,9 x 10 -4 m 3 /s
Globe Valve Q = 11,4 L/menit = 0,0114 m 3 /menit = 1,9 x 10 -4 m 3 /s
Ball Valve Q = 9,45 L/menit = 9,45 x 10 -3 m 3 /menit = 1,57 x 10 -4 m 3 /s
Perhitungan Kecepatan (V) Gate Valve:
𝑉 = 𝑄 𝐴 = (1,9 𝑥 10 −4 ) 𝑚 3 𝑠 ⁄ (3,8 𝑥 10 −4 )𝑚 2 = 0,5 𝑚/𝑠
Globe Valve:
𝑉 = 𝑄 𝐴 = (1,9 𝑥 10 −4 ) 𝑚 3 𝑠 ⁄ (3,8 𝑥 10 −4 )𝑚 2 = 0,5 𝑚/𝑠
Ball Valve:
𝑉 = 𝑄 𝐴 = (1,57 𝑥 10 −4 ) 𝑚 3 𝑠 ⁄ (3,8 𝑥 10 −4 )𝑚 2 = 0,41𝑚/𝑠
B. Perhitungan Kerugian Head (h L ) mH 2 O Pada tahap ini sebelum mencari nilai Koefisien kerugian (K L ), maka nilai kerugian head ( h L ) hasil pengujian yang ditunjukan oleh manometer dalam satuan mmHg harus diubah dahulu ke mH 2 O,
( h L ρ) H20 = ( h L ρ) Hg
(ℎ 𝐿 ) 𝐻 2 𝑂 = (ℎ 𝐿𝐻𝑔 .𝜌 𝐻𝑔 ) 𝜌 𝐻2𝑂
Gate Valve:
(ℎ 𝐿 ) 𝐻 2 𝑂 = (0,07 𝑚).(13530,24 𝑘𝑔 𝑚3 ) (995,7 𝑘𝑔 𝑚3 ) = 0,951 𝑚
Globe Valve:
(ℎ 𝐿 ) 𝐻 2 𝑂 = (0,886 𝑚). (13530,24 𝑘𝑔 𝑚 3 ) (995,7 𝑘𝑔 𝑚 3 ) = 1,204 𝑚
Ball Valve:
(ℎ 𝐿 ) 𝐻 2 𝑂 = (0,203 𝑚). ((13530,24 𝑘𝑔 𝑚 3 )) (995,7 𝑘𝑔 𝑚 3 ) = 2,76 𝑚

## C. Perhitungan Koefisien kerugian (K L )
ℎ 𝐿 =   𝐾 𝐿 𝑣 2 2𝑔 𝐾 𝐿 =   ℎ 𝐿 2. 𝑔 𝑣 2
Gate valve:
𝐾 𝐿 = 2. (9,81 𝑚 𝑠 2 . (0,951 𝑚)
(0,5 𝑚/𝑠) 2 =  74,63
Globe Valve:
𝐾 𝐿 = 2.(9,81 𝑚 𝑠2 .(1,04 𝑚) (0,5 𝑚/𝑠) 2 =  94,49
Ball Valve:
𝐾 𝐿 = 2 (9,81 𝑚 𝑠 2 )(2,76 𝑚)
(0,413 𝑚/𝑠) 2 = 317,17

## 3.3. Hasil pengolahan data
Dari hasil pengolahan data secara keseluruhan kerugian minor losses , tersebut dapat dilihat pada Tabel 4, Tabel 5 dan Tabel 6.

## Tabel 4
Hasil pengolahan data Gate Valve
No  Bukaan Valve  Q (m 3 /s)  h L (mH 2 O)  V (m/s)  K L 1 Buka ¼ 0,00019 0,951 0,5 74,63 2 Buka ½ 0,00023 0,294 0,6 16,02 3 Buka ¾ 0,00025 0,07 0,68 2,97 4 Buka penuh 0,00026 0,054 0,68 2,291

## Tabel 5
Hasil pengolahan data Globe Valve No  Bukaan Valve  Q (m 3 /s)  h L (mH 2 O)  V (m/s)  K L 1 Buka ¼ 0,00019 1,204 0,5 94,49 2 Buka ½ 0,00023 0,665 0,6 36,873 3 Buka ¾ 0,00025 0,543 0,65 25,215 4 Buka penuh 0,00026 0,502 0,68 21,3

## Tabel 6
Hasil pengolahan data Ball Valve
No  Bukaan Valve  Q (m 3 /s) h L (mH 2 O)  V (m/s)  K L 1 Buka ¼ 0,000157  2,76 0,413 317,17 2 Buka ½ 0,000225  1,562 0,592 87,445 3 Buka ¾ 0,00024 0,53 0,631 26,116 4 Buka penuh 0,00025 0,095 0,658 4,3

## 3.4. Pembahasan

## A. Pengaruh Jenis Valve terhadap Kerugian head (h L )
Dari  hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan,  untuk  memudahkan  dalam  melihat  pergaruh variasi bukaan valve terhadap kerugian head ( h L ) disajikan pada Gambar 3.
Gambar 3. Kurva Pengaruh Jenis Valve terhadap kerugian head ( h L ) 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 ¼ ½ ¾ 1 K er ugian H ead (h L m H g)
Bukaan Valve
gate valve globe valve ball valve
Dari Gambar 3. Pengaruh variasi bukaan valve terhadap kerugian head (h L )untuk ketiga jenis valve menunjukkan kecenderungan yang sama yaitu menurun seiring bertambah besarnya bukaan valve. Gate valve memiliki nilai kerugian head ( h L ) paling rendah dibandingkan dengan jenis ball valve dan globe valve , dimana nilai h L untuk gate valve adalah 0,951 m pada bukaan ¼ 0,294 m pada bukaan ½ 0,070 m pada bukaan ¾ dan 0,054 pada bukaan penuh. Untuk globe valve nilai h L nya adalah 1,204 m pada bukaan ¼ 0,665 m pada bukaan ½ 0,54 m pada bukaan ¾ dan 0,502 m pada bukaan penuh. Dan untuk ball valve adalah 2,76 m pada bukaan ¼ 1,562 m pada bukaan ½, 0,530 m pada bukaan ¾, dan 0,095 m pada bukaan penuh.

## B. Pengaruh Variasi bukaan valve terhadap koefisien kerugian (K
L ) Pengaruh  variasi  bukaan  valve  terhadap  koefisien  kerugian  (K L )  disajikan  pada Gambar 4.
Gambar 4. Grafik variasi bukaan valve terhadap koefisien kerugian (K L ) untuk gate valve, globe valve dan ball valve
Dari  gambar  4  diatas  dapat  dilihat  bahwa  nilai  koefisien  kerugian  (K L )  terendah  adalah untuk jenis gate valve, dengan nilai 74,63 untuk bukaan ¼, 16,02 untuk bukaan ½, 2,97 untuk bukaan ¾, dan 2,291 untuk bukaan penuh, kenaikan nilai koefisien kerugianya cenderung lebih kecil pada posisi bukaan penuh, bukaan ¾, dan bukaan ½, dikarenakan hambatan aliran fluida pada  posisi  bukaan  tersebut  untuk  jenis gate  valve lebih  sedikit  dibandingan  pada  jenis globe valve dan ball valve . sehingga jika diasumsikan berdasarkan fungsinya jenis gate valve memang layak jika digunakan sebagai bukaan tutup aliran dan pengatur debit aliran.
Globe valve memiliki nilai koefisien kerugian (K L ) lebih besar dibanding gate valve , namun perubahan  kenaikan  nilainya  lebih  sedikit  dibanding gate  valve ,  yaitu  94,49  untuk bukaan  ¼ 36,873 untuk  bukaan  ½  25,215  untuk  bukaan  ¾  dan  21,30  untuk  bukaan  penuh.  Hal  ini dikarenakan pada jenis globe valve sendiri kontruksinya lebih banyak hambatan pada saat fluida mengalir  didalam valve tersebut,  sehingga  nilai  koefisien  kerugian  (K L )  lebih  besar  dibanding gate valve . akan tetapi perubahan kenaikan nilai koefisien kerugian (K L ) lebih sedikit dibanding gate valve karena jenis globe valve memang didesain untuk mengatur debit aliran. Pada  Gambar  4  dapat  dilihat  bahwa  untuk  jenis ball  valve nilai  koefisen  kerugian  (K L ) untuk bukaan penuh adalah paling rendah dari gate valve dan globe valve yaitu dengan nilai 4,3. Hal ini dikarenakan jenis ball valve berfungsi sebagai bukaan tutup aliran, sehingga waktu posisi terbukaan  penuh ball  valve harus  mempuyai  kerugian  sekecil  mungkin.  Dan  jika  dilihat  dari kontruksinya pada posisi terbukaan penuh, hambatan aliran fluida yang melalui valve ini sangan kecil, karena diameter lubang bolanya sama dengan diameter pipa. Pada bukaan ¼ bukaan ½ dan bukaan  ¾  kenaikan  nilai  koefisen  kerugian  (K L )  sangat  besar  dikarenakan ball  valve memang tidak cocok digunakan untuk mengatur debit aliran.
0 50 100 150 200 250 300 350 ¼ ½ ¾ 1 K o ef is ien K er ug ia n ( K L ) Variasi Bukaan Valve
gate valve globe valve
ball valve

## 4. KESIMPULAN
Dari hasil pengujian dan pengolahan data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Kerugian head ( h L )  dan koefisien  kerugian  (K L )  dipengaruhi  oleh  bukaan valve, semakin  besar  bukaan valve ,  maka  nilai  kerugian head ( h L )  dan koefisien  kerugian (K L ) semakin kecil.
2. Dari  hasil  pengujian  yang  telah  penulis  lakukan valve yang  memliki  nilai  kerugian head ( h L ) dan koefisien kerugian (K L ) paling rendah adalah jenis gate valve dibanding globe valve dan ball valve, yaitu dengan nilai h L untuk gate valve adalah 0,951 m pada bukaan ¼ 0,294 m pada bukaan ½, 0,070m pada bukaan ¾ dan 0,054 pada bukaan penuh. Dan nilai koefisien kerugian (K L ) 74,63 untuk buka ¼ 16,02 untuk buka ½ 2,97 untuk buka ¾, dan 2,291 untuk buka penuh.

## DAFTAR PUSTAKA
Cengel ,  A. Yunus & Boles ,  A. Michael .  2015. Thermodynamics An Engineering . Approach , Eighth Edition
Munson , R. Bruce dkk. 2002. Mekanika Fluida. Jillid 2. Penerbit Erlangga. Jakarta. Raswari.  2010.  Teknologi  dan  Perencanaan  Sistem  Perpipaan.  Jakarta.  Penerbit  Universitas Indonesia.
Sularso dan Tahara, Haruo. 2000. Pompa dan Kompresor. Jakarta. PT Pradnya Paramita. Utomo,  Agung  Aprianto  2017.  Analisa  Aliran  Laminer  Dan  Turbulen  Pada  Alat  Praktikum Fenomena Dasar Dengan Variasi Debit Aliran. Universitas Iba. Palembang.
https://www.slideshare.net/risnadisyarif/macammacam-dan-fungsi-dari- valve .  (Diakses  Tanggal 18 Februari 2018).
https://sumberteknikproteksindo.wordpress.com/edukasi/definisi- valve -jenis-dan- fungsi/. (Diakses Tanggal 02 Februari 2018).
http://www.kitomaindonesia.com/article/21/ valve - solenoid - valve -jenis- valve .  (Diakses  Tanggal 02 Februari 2018).
https://www.kitz.co.jp/ english2 /dl_catalog.html . (Diakses Tanggal 18 Februari 2018). https://infohargamaterial.com/harga-pipa-paralon-per-meter/.(Diakses tanggal 04 April 2018).