## Sistem Monitoring Pemakaian Air Pdam Tirta Kencana Kota Samarinda Berbasis Arduino
Yoan Erfani Eko Paksi 1 , Edi Prihartono 2
Program Studi Teknik Informatika Universitas Dr. Soetomo Surabaya Dante.dimartino1993@gmail.com 1 , edi.prihartono@unitomo.ac.id 2
Abstract :
PDAM is a regional-owned company engaged in the distribution of clean water. Currently, almost all PDAMs  still  use  manual  water  meter  system.  Officers  came  directly  to  customers'  homes  to  record  the numbers on the water meter. But in this way there are often problems such as: the speed of the flow of water discharge  that  can  not  be  known  by  the  customer  or  the  officer,  the  mistake  of  recording,  the  error  of  input process by the officer, and the difficulty of identification of the water meter condition.
By  using  Waterflow  sensors  that  have  a  function  to  detect  water  discharge,  Arduino  is  technically able to function as an open-source single-board micro controller, designed to facilitate the use of electronics in various fields. Using the concept of IoT (Internet of Things) and also supported with android application which is one of the development of technology that can be utilized as user interface.
This  research  produces  a  watermeter  that  can  transmit  data  using  IoT  concepts  for  the  process  of recording or sending data to the server. The system generated from the research that has been done can be said to be stable by looking at the precision value of 100%, the recall value of 75% and the accuracy of 75%. Keywords — PDAM, Arduino, Waterflow Sensor, Internet of Things, Water .

## Abstrak :
PDAM  adalah  perusahaan  milik  daerah  yang  bergerak  pada  bidang  distribusi  air  bersih.  Saat  ini hampir  keseluruhan  PDAM  yang  masih menggunakan  sistem  pencatatan meter  air secara  manual.  Petugas datang langsung ke rumah- rumah  pelanggan  untuk  mencatat  angka  yang ada di meter air. Tapi dengan cara  ini  sering  timbul  masalah-masalah  diantaranya  :  kecepatan  aliran  debit  air  yang  tidak  dapat  diketahui oleh pelanggan maupun petugas, kekeliruan pencatatan, kesalahan proses input oleh petugas, serta sulitnya identifikasi kondisi meteran air.
Dengan  menggunakan  Waterflow  sensor  yang  mempunyai  fungsi  untuk  mendeteksi  debit  air, didukung  Arduino  yang  Secara  teknis  dapat  berfungsi  sebagai  pengendali  mikro  single-board  yang  bersifat open-source,  dirancang  untuk  memudahkan  penggunaan  elektronik  dalam  berbagai  bidang.  Menggunakan konsep  IoT  (Internet  of  Things)  dan  juga  didukung  dengan  aplikasi  android  yang  merupakan  salah  satu perkembangan teknologi yang bisa dimanfaatkan sebagai user interface.
Penelitian ini menghasilkan sebuah watermeter yang dapat mengirimkan data menggunakan konsep IoT  untuk  proses  pencatatan  atau  pengiriman  data  ke  server.  Sistem  yang  dihasilkan  dari  penelitian  yang sudah dilakukan dapat dikatakan stabil dengan melihat nilai precision sebesar 100%, nilai recall sebesar 75% dan accuracy sebesar 75%. Kata kunci — PDAM, Arduino, Waterflow Sensor, Internet of Things, Air.

## I. PENDAHULUAN
Bagi  Air  merupakan  kebutuhan  pokok  manusia dan  mempunyai  banyak  kegunaan  antara  lain  untuk minum,  mandi,  mencuci  dan  lain  sebagainya.  Di perkotaan,  pelayanan  jasa  air  bersih  umumnya diselenggarakan  oleh  pemerintah  melalui  PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). PDAM mempunyai cara untuk mengetahui jumlah air bersih yang digunakan  warga/penduduk  dengan  memasang meteran  pada pipa air  yang  masuk ke  rumah-rumah. Selanjutnya,  setiap  bulan  akan  ada  petugas  PDAM yang  mendatangi  rumah  penduduk  dan  mencatat volume air yang digunakan di masing-masing rumah penduduk. Setelah proses pencatatan selesai, PDAM
akan  melakukan penghitungan terhadap penggunaan air selama satu bulan.
Saat  ini  PDAM  masih  menggunakan  meteran  air manual.  Pada  penggunaan  meteran  air  tersebut terdapat  beberapa  masalah  yang  banyak  terjadi, antara lain: masalah kekeliruan pencatatan, kesalahan  proses  input  hasil  pencatatan,  serta  tidak lengkapnya informasi yang terdapat pada watermeter manual sehingga sulit untuk mengidentifikasi ketika ada  masalah  yang  terdapat  pada  debit  saluran  air maupun  yang  terdapat  pada  alat  yang  digunakan. Seperti  yang  dilansir  oleh  tribunkaltim.co.id  pada tanggal 6 Juni 2013 banyak warga di jalan Pelita IV, Sambutan, Samarinda. Bahwa sekitar 200 pelanggan PDAM mengeluhkan tentang air yang tidak mengalir
tetapi  pelanggan  dikenakan  tagihan,  padahal  warga tidak  mendapatkan  pasokan  air  dari  pihak  PDAM. Sama halnya seperti yang dilansir oleh Koran Kaltim pada  tanggal  4  agustus  2015  terdapat  beberapa warga di jalan Srikaya, Juanda 8 RT 10, Samarinda. Dan  sempat  ada  beberapa  warga  yang  menduga terjadi kesalahan pencatatan meteran air dari petugas PDAM.
Berdasarkan  permasalahan  yang  ada  maka dibutuhkan  sistem  yang  bisa  memonitoring  jumlah penggunaan air secara langsung maupun secara jarak jauh oleh PDAM dan pelanggan dengan memanfaatkan IoT untuk mempermudah monitoring oleh  pihak  PDAM  dengan  menghubungkan  alat tersebut  ke  server  PDAM  dengan  memanfaatkan Internet of  Thing  (IoT).  Dari  sistem  yang  baru  juga pelanggan  dapat  memonitoring  penggunaan  air  dari jarak  jauh  menggunakan  aplikasi  andorid  yang terhubung dengan server PDAM.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  dapat  dijelaskan dengan lebih baik melalui blok diagram seperti yang terlihat pada Gambar 1.

## Gambar 1 Diagram Blok Sistem
Pada  gambar  1  terdapat  3  bagian  utama  yaitu input, proses, dan output.
1. Pada  bagian  input  waterflow  sensor  akan mengirimkan  data  hasil  pengukuran  ke arduino. Hasil pengukuran berupa tegangan listrik dengan arus yang searah (dc).
2. Pada  bagian  proses  dari  rancangan  ini pemroses  data  dilakukan  oleh  arduino  dan modul esp. Arduino bertugas untuk memproses  data  yang  diukur  oleh  sensor agar  dapat  ditampilkan  di  output  manual
(LCD).  Sedangakan,  modul  ESP  bertugas untuk memproses data yang akan dikirimkan ke database .
3. Pada bagian output ini  LCD bertugas untuk menampilkan  data  hasil  pengukuran  secara offline. Sedangkan untuk output online data akan  ditampilkan  di  aplikasi  android  dan web.
Pada kebutuhan data rancangan bangun monitoring  pemakaian  air  pdam  tirta  kencana  kota samarinda  berbasis  arduino  memerlukan  data  debit air  sebagai  masukan  ke  arduino.  Data  tersebut berupa  sinyal  analog  yang  dikonversi  ke  sinyal digital oleh arduino, setelah data tersebut dikonversi menjadi  sinyal  digital  data  akan  dirubah  menjadi data informasi yang berupa satuan Liter/Menit.

## Perancangan Algoritma Alat

## Gambar 2 Flowchart Arduino
Algoritma  ini  di  proses  berdasarkan  model pemrosesan  data  dan  kontrol  data  yang  diterapkan pada  pembuatan  perangkat  keras  serta  perangkat lunak. Algoritma proses dan penggunaan kecerdasan buatan  pada  sistem  monitoring  air  PDAM  berbasis IoT ini di tunjukkan pada Gambar 2.

## Perancangan Perangkat Keras
Untuk  perancangan  hardware  pada  system  ini akan  dijelaskan  mengenai  perancangan  arduino secara  keseluruhan,  perancangan  water  flow  sensor, perancangan lcd, perancangan esp8266.
Perancangan Arduino
Mikrokontroller yang digunakan pada system  ini adalah mikrokontroller arduino uno, yang digunakan sebagai otak atau controller. Berikut adalah port I/O yang digunakan pada system yang dibuat. 1.
Port D4  : Water flow sensor 2. Port D2 & D3 : Esp 8266 3. Port A5 & A4 : Display Lcd 16x2
Berikut  adalah  gambar  rangkaian  arduino  secara keseluruhan seperti yang ditujukan pada gambar 3.

## Gambar 3 Desain Perancangan Secara Keseluruhan
Perancangan Waterflow Sensor
Untuk  membaca  debit  air  yang  mengalir  pada rumah  menggunakan  sensor  debit  air  yaitu  water flow  sensor  yang  berukuran  ½  inchi  dengan  bahan kuningan.  Berikut  adalah  spesifikas  dari  water  flow sensor yang digunakan dan hasil desain perancangan water flow sensor yang ditunjukkan oleh gambar 4.

## Gambar 4 Desain Perancangan Waterflow Sensor

## Perancangan LCD 16x2
Lcd  pada  system  ini  digunakan  untuk  melihat debit  air  yang  telah  terpakai.  Menggunakan  lcd berjenis  liquid  dan  memiliki  ukuran  16x2.  Berikut adalah hasil desain perancagan lcd yang ditunjukkan oleh gambar 5.
Gambar 5 Desain perancangan LCD
Modul  wifi  esp  8266  pada  sistem  ini  digunakan sebagai  alat  agar  alat  dapat  mengakses  koneksi internet dan dapat mengirim data ke database server. Pada  esp  8266  agar  dapat terkoneksi  dengan  device penyedia koneksi internet seperti router atau modem mifi  harus  menggunakan  IP  address  yang  berbeda- beda  jika  dihubungkan  dengan  device  penyedia internet lain.
Modul  wifi  esp  8266  ini  diprogram  dengan menggunakan  sebuah  At-comand,  dimana  untuk setiap  akses  yang  berbeda-beda  harus  menggunakan At-comand  yang  berbeda-beda  pula  sesuai  dengan kebutuhannya. Berikut adalah perancangan esp 8266 dengan arduino uno yang ditunjukkan oleh gambar 6.

## Gambar 6 Desain perancangan modul ESP 8266

## Perancangan Perangkat Lunak
Untuk  perancangan  perangkat  lunak  atau software  akan  dibuat  dengan  merancang  algoritma program  yang  disusun  dalam  sebuah  flowchart system, flowchart tersebut terbagi menjadi dua yaitu flowchart  pada  alat  dan  flowchart  pada  aplikasi android.  Dan  juga  akan  dirancang  desain  tampilan untuk  interface  aplikasi  android.  Berikut  adalah desain  flowchart  aplikasi  android  yang  ditunjukkan oleh gambar 7.

## Gambar 7 Flowchart aplikasi android
Dari  flowchart  diatas,  maka  dibuatlah  desain interface  android  dan  desain  web  untuk  software. Dibawah  ini  merupakan  gambaran  rancangan interface  android  dan  web  seperti  ditujukan  pada gambar 8 dan 9 dibawah ini.
Gambar 8 Desain halaman utama aplikasi
Gambar 9 Desain halaman utama web
1. Pengujian Arduino Uno R3
Pengujian    sistem    Arduino    Uno    R3    ini dilakukan  untuk  untuk  mengetahui  keluaran  yang dihasilkan apakah sesuai dengan program. Pengujian ini  dilakukan  dengan  cara  memprogram  sistem Arduino  Uno  R3  untuk  membuat  pin  4  menjadi HIGH dan  diukur  secara  berulang-ulang.  Pengujian berhasil jika keluaran pin 4 bernilai LOW dan HIGH pada waktu yang telah ditentukan.
2. Pengujian LCD Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  hasil tampilan  dari  LCD  16x2.  Pengujian  dilakukan dengan  menggunakan  Arduino  Uno  R3  sebagai  alat untuk  memerintahkan  LCD  menampilkan  beberapa karakter.  Pada  pengujian  LCD  ini  Arduino  Uno  R3 diberi  program  untuk  menampilkan  karakter  pada tiap  baris.  Pengujian  berhasil  jika  LCD  dapat menampilkan  karakter  sesuai  yang  ada  di  dalam program.
3. Pengujian Water Flow Sensor
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui kinerja  sensor  ketika  dialiri  air.  Pengujian  ini dilakukan dengan menggunakan hyper terminal pada arduino  untuk monitoring perubahan  putaran  sensor ketika  dialiri  air.  Pengujian  ini  berhasil  jika  sensor dapat berputar ketika dialiri air.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut  ini  adalah  hasil  dan  pembahasan  dari rancang  bangun sistem prabayar pada pdam arduino uno yang telah selesai dibuat :
Hasil Pengujian Arduino UNO Hasil  percobaan board Arduino  Uno  R3  dapat dilihat pada table 1.
Tabel 1. Hasil Pengujian Keluaran pin digital arduino Input (V) Pengukuran Nilai yang Diharapkan (V) Error (%) 5 4,99 5 0,2 5 5,02 5 0,39 5 4,99 5 0,2 5 4,98 5 0,4 5 5,02 5 0,39 Jumlah 1,58 % Rata-rata error (%) 0,31 %
Berdasarkan  Tabel  1  dapat  disimpulkan  bahwa board  Arduino  Uno  R3  dapat  bekerja  dengan  baik dan  bisa  digunakan  untuk  menyelesaikan  penelitian ini,  dengan  rata-rata  tingkat  error  0,31  %.  Error  ini disebabkan  oleh  tidak  stabilnya  input  yang digunakan pada proses pengujian.
Hasil Pengujian Water Flow Sensor Pengujian  water  flow  sensor  diperlukan  untuk pengkalibrasian  sensor,  selain  itu  pengujian  ini sangat bermanfaat agar data yang diolah lebih stabil,
sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Air yang digunakan sebagai sampel adalah 1 dan 2  liter. Tujuan utama dari pengujian sensor ini adalah untuk melihat tingkat akurasi water flow sensor.
Tabel 2. Hasil Pengujian Sensor
Input (liter) Half Effect Sensor (Putaran) Half Effect Seharusnya (Putaran) Error Persen Error (%) 1 448
450 2 0,45
1 449 450 1 0,22 1 448 450
2 0,45
1 451 450
1 0,22
1 453
450 3 0,66
1 450 450 0 0
1 452 450 2 0,44
1 449 450 1 0,22
1 451 450 1 0,22 1 454 450 4 0,88 2 901 900 1 0,11 2 901 900 1 0,11 2 903 900 3 0,33 2 898 900 2 0,22
2 902 900 2 0,22
2 903 900 3 0,33
2 901 900 1 0,11 2 899 900 1 0,11 2 902 900 2 0,22 2 902 900 2 0,22 Rata-rata Error 1,75 0,29
Berdasarkan  tabel  2  didapatkan  bahwa  rata- rata kesalahan kalibrasi sensor adalah sebesar 0.29%. Error  terjadi  karena  sifat  dari  rotor  yang  ada  di dalam  sensor.  Ketika  tekanan  aliran  air  sangat rendah  rotor  sensor  tidak  berputar  karena  aliran  air tidak  cukup  kuat  untuk  memutar  rotor.  Sedangkan ketika  tekanan  aliran  air  tinggi  dan  saat  aliran  itu dimatikan  terdapat  sisa-sisa  tenaga  yang  memutar rotor  tersebut.  Dari  data  tersebut  dapat  disimpulkan presentase  errornya  cenderung  mengecil  jika inputnya besar karena tingkatan errornya tetap. selain  pengujian  terhadap  error  perangkat, waterflow  juga  diuji  nilai  outputnya  seperti  yang terdapat pada gambar 10.

## Gambar 10 hasil ukur tegangan keluaran waterflow

## Hasil Pengujian Alat Secara Keseluruhan
Tahap  awal  dari  percobaan  ini  adalah  mengaliri prototipe water meter dengan air yan bertujuan untuk mengetahui apakah sistem berjalan dengan  baik atau tidak.  Pada  pengujian  pembacaan  debit  air  ini dilakukan dengan cara menggunakan beberapa botol
air  mineral  dengan  isi  yang  berbeda-beda,  dengan variasi  240mL,  550mL,  750mL,  dan  1,5L.  Air tersebut  akan  dituangkan  dan  alat  akan  mengukur berapa kecepatan debit air nya dalam satuan L/menit dan  akan  menghitung  juga  berapa  volume  air  m3 atau dalam satuan L air yang telah terpakai. Dan dari hasil  pembacaan  alat  akan  dibandingkan  dengan jumlah  air  pada  setiap  botol  dan  mengambil  berapa error pembacaan dari sistem. Berikut adalah gambar dari  botol  yang  digunakan  dalam  pengujian  yang ditunjukkan oleh gambar 11.

## Gambar 11 Sample Untuk Pengujian Pembacaan Debit Air
Setelah  melakukan  pengujian  maka  didapatkan hasil  dari  pengujian  dari  pembacaan  untuk  masing- masing sample  yang digunakan. Dibawah  ini adalah gambar  dari  hasil  pengukuran  yang  di  tampilkan pada  sistem,  seperti  yang  ditunjukkan  pada  gambar 12.

## Gambar 12 Hasil Pengujian Menggunakan Sample Air 1.5L

## Hasil Uji Coba Aplikasi
Aplikasi  android  digunakan  sebagai  sarana mobile untuk  memantau kondisi  air  yang digunakan agar lebih mudah untuk dimonitoring dari jarak jauh dengan menggunakan media internet. Berikut adalah hasil  dari  pengujian  ketika  dimonitoring  dengan menggunakan  aplikasi  android.  Berikut  adalah tampilan  awal  aplikasi  android  yang  ditunjukkan pada gambar 13.

## Gambar 13 Halaman depan aplikasi
Aplikasi  berjalan  dan  menampilkan  data  yang diambil  secara  real  time  dari  database  PDAM dengan  menampilkan  data  debit  air,  biaya,  volume dan  total  biaya.  Seperti  yang  ditunjukkan  oleh gambar 4.5.

## Gambar 14 Halaman Utama Aplikasi
Aplikasi berjalan dan menampilkan data log yang diambil  dari  database  PDAM  dengan  menampilkan data debit air, biaya, volume dan total biaya. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar 4.6.
Gambar 15 Halaman Datalog Aplikasi

## Hasil Uji Coba Website
Untuk  membuat  system  menjadi  lebih  lengkap, maka  pada  system  ini  juga  dilengkapi  dengan program  website  sehingga  user  dapat  memantau melalui  koputer  maupun  laptop  yang  terhubung dengan  jaringan  internet.  Pada  website  ini  terdapat juga admin yang memiliki hak akses untuk merubah tarif  dasar  air  yang  digunakan,  berikut  adalah  hasil dari pengujian website. Dibawah ini adalah tampilan login web, seperti yang ditunjukkan pada gambar 16.
Gambar 16 Halaman login admin web
Pada  gambar  dibawah  ini  menampilkan  bahwa  web untuk  menunjukkan  halaman  utama  untuk  melihat pengukuran  secara  realtime  berjalan  dengan  baik. Seperti yang di tunjukkan pada gambar 17.

## Gambar 17 halaman dashboard user
Pada  gambar  dibawah  ini  menampilkan  bahwa web  untuk  menunjukkan  data  log  pengukuran  debit air  berjalan  dengan  baik.  Seperti  yang  di  tunjukkan pada gambar 18.

## Gambar 18 Halaman datalog user
Pada  gambar  dibawah  ini  menampilkan  bahwa admin  dapat  melakukan  perubahan  biaya  melalui web. Seperti yang di tunjukkan pada gambar

## Gambar 19 halamn dashboard admin
Pengujian  koneksi  provider  dilakukan  untuk memperlihatkan  bahwa  setiap  provider  memiliki kecepatan download dan upload atau kecepatan data yang berbeda-beda. Baik itu koneksi 4G maupun 3G. Pengujian ini perlu dilakukan karena pada system ini menggunakan  koneksi  internet  untuk  transfer  data dari  perangkat  hardware  atau  alat  menuju  aplikasi android  dan  juga  website,  sehingga  koneksi  data internet sangat berpengaruh pada cepat tidaknya data perintah yang dikirim dari android diterima oleh alat yang ada pada rumah. berikut adalah hasil pengujian kecepatan  provider  yang  ditunjukkan  oleh  tabel  III dan gambar 20, gambar 21.
Tabel 3. Hasil Pengujian Kecepatan provider Provider Jaringan Download Upload Indosat 4G 1.05 Mbps 1.12 Mbps 4G 4.5 Mbps 10.74 Mbps Simpati H+ 1.57 Mbps 1.11 Mbps XL H+
1.18 Mbps
1.35 Mbps
Gambar 4.11 Pengujian Kecepatan Provider Indosat 4G
Gambar 4.12 Pengujian Kecepatan Provider Simpati H+
Dari  pengujian  diatas  terlihat  bahwa  kecepatan untuk  masing-masing  provider  berbeda,  adapun dengan  provider  yang  sama  dan  jaringan  yang sama yaitu 4G juga dapat mengalami perubahan kecepatan data,  sehingga  proses  transfer  data  dari  alat  ke aplikasi dan website pun berbeda-beda kecepatannya, bergantung kecepatan data provider yang digunakan.

## Hasil Ujicoba Secara Algoritma
Maksud dari ujicoba ini adalah untuk mengetahui tingkat  keberhasilan  sistem  yang  dibuat.  Pengujian dilakukan  dengan  cara  perangkat  keras  yang  telah dibuat  di  aliri  dengan  air.  Uji  coba  hardware dilakukan  dalam  durasi  1  menit  dengan  delay  10 detik setiap kali pengukuran :
Tabel 4. Hasil Uji sistem Pada perangkat keras Durasi Pengujian Debit Delay output Volume Output 1 Menit 7,20 L/M 10.4 detik 2,12 L 7,20 L/M 19.1 detik 3,22 L 7,20 L/M 28.9 detik 4,20 L 7,20 L/M 40.1 detik 5,33 L 7,20 L/M 49.8 detik 6,41 L 7,20 L/M 58.9 detik 7,23 L
Pada  pengujian  kedua  dilakukan  uji  coba terhadap hasil output dari sistem yang dikirimkan ke server  dengan  delay  +1  detik  dari  delay  tampilan pada  hardware.  Berikut  adalah  hasil  uji  coba pengiriman  data  dashboard  pada  server  yang dikirimkan oleh sistem :
Tabel 5. Hasil Uji sistem Pada Dahsboard Software dan Web Durasi Pengujian Debit Delay output Volume Output Biaya Total 1 Menit 7,20 L/M 11.3 detik 2,12 L 10 7,20 L/M 20.3 detik 3,22 L 15 7,20 L/M 30.4 detik 4,20 L 20 7,20 L/M 42.0 detik 5,33 L 25 7,20 L/M 51.4 detik 6,41 L 30 7,20 L/M 60.1 detik 7,23 L 35
Pada  pengujian  ketiga  dilakukan  uji  coba terhadap  hasil  output  yang  dikirim  dan  disimpan  di datalog  server,  pada  datalog  server  ini  data  hasil pengukuran  yang  akan  dikirim  dan  disimpan  pada server dengan delay 5 menit dengan kecepatan debit air  sebesar  7,20  L  per  Menit  .  Berikut  adalah  hasil
uji  coba  pengiriman  datalog  server  yang  dikirimkan oleh sistem dalam 20 kali percobaan:
Tabel 6. Hasil Uji sistem datalog pada server Jam Delay Debit Volume Biaya Tota l 12:07:18 5m 3s 7,20 L/M 36,01 L 180 12:12:25 5m 7s 7,20 L/M 71,95 L 360 12:17:29 5m 4s 7,20 L/M  107,95 L 540 12:22:31 5m 2s 7,20 L/M  144,00 L 720 12:27:40 5m 9s 7,20 L/M  180,01 L 900 12:32:47 5m 7s 7,20 L/M  216,02 L  1.080 12:38:12 5m 25s  7,20 L/M  259,00 L  1.295 12:43:19 5m 7s 7,20 L/M  295,03 L  1.475 12:49:10 5m 51s  7,20 L/M  334,02 L  1.670 12:55:02 5m 52s  7,20 L/M  375.32 L  1.875 13:00:12 5m 10s  7,20 L/M  411,35 L  2.055 13:05:17 5m 5s 7,20 L/M  447,43 L  2.235 13:10:20 5m 3s 7,20 L/M  483,40 L  2.415 13:15:28 5m 8s 7,20 L/M  519,60 L  2.595 13:20:34 5m 6s 7,20 L/M  556,81 L  2.780 13:26:31 5m 57s  7,20 L/M  598,73 L  2.990 13:31:39 5m 8s 7,20 L/M  635.93 L  3.175 13:36:46 5m 7s 7,20 L/M  671,97 L  3.355 13:41:50 5m 4s 7,20 L/M  708,01 L  3.540 13:41:56 5m 6s 7,20 L/M  744,08 L  3.720
Dari  data-data  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa sistem  dapat  berjalan  dengan  baik.  Sistem  dapat berjalan  sesuai  rancangan  yang  dibuat  dengan menampilkan  dan  mengirimkan  data  baik  secara offline (hardware) maupun online (software). Dalam beberapa  kali  percobaan,  delay  yang  didapatkan pada  pengiriman  datalog  mengalami  penabahan delay  antara  3  detik  sampai  10  detik  dimana  dari program  yang  telah  dibuat  delay  yang  ditentukan dalam  setiap  pengiriman  data  untuk  datalog  history adalah sebesar 5 menit.

## IV.  KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
1. Pembacaan debit air oleh sensor cukup baik meskipun  masih  mengalami  error,  namun error  tidak  terlalu  banyak,  tidak  lebih  dari 30mL dalam setiap kali pengujian.
2. Kecepatan  transfer  data tidak  dapat  disama ratakan / tidak stabil, karena masing-masing provider  memiliki  kecepatan  transfer  data yang berbeda-beda.
3. Secara  keseluruhan  baik  alat,  aplikasi maupun  website  telah  bekerja  dengan  baik sesuai dengan konsep yang diinginkan pada tugas akhir ini.
U CAPAN T ERIMA K ASIH
Atas  terselesaikannya  jurnal  tugas  akhir  ini, penulis  menyampaikan  terima  kasih  yang  sebesar- besarnya kepada :
1. Kedua  orang  tua  serta  keluarga  yang  selalu memberikan  dukungan  baik  secara  materil maupun non-materil kepada penulis.
2. Bapak Edi Prihartono selaku dosen pembimbing  yang  telah  bersedia  meluangkan waktu serta memberikan saran dan bimbingannya.
3. Seluruh Dosen Program Studi Teknik Informatika Unitomo yang juga membantu dan mendukung dalam penyelesaian tugas akhir ini.
4. Terima kasih kepada Reffana Ayu Agus Dimia yang  selalu memberikan  dukungan  dan semangat bagi penulis.
5. Pihak-pihak  lain  yang  juga  telah  membantu dalam  menyelesaikannya  Tugas  Akhir  ini  baik secara langsung maupun tidak langsung.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Fitria Armaini, 2011. “Rancang Bangun Alat Ukur Volume Air Pdam Berbasis Mikrokontroler At89s51 Dengan Sensor Fotodioda”  Tugas  Akhir,  Fakultas  Fisika,  Universitas Andalas, Sumatra Barat.
[2] Kendal  &  Kendal.  Systems  Analysis  and  Design  Fifth Edition. Prentice-Hall.
[3] http://id.wikipedia.org/wiki/PDAM,  diakses  diakses  20 Oktober 2016.
[4] Banzi, Massimo. “Getting Started with Arduino”. O’Reilly. 2008.
[5] https://id.wikipedia.or/wiki/Internet_of_Things,  diakses  20 Oktober 2016..
[6] Priyambodo , Tri Kuntoro. 2005. Jaringan Wi-fi Teori dan Implementasi. Yogyakarta: C.V Andi Offset
[7] Mada, Jimmy.9 April 2015. Arduino Mega dan Modul Wifi ESP8266 untuk data logger.
[8] Safaat, Nazruddin H. 2012. Android Pemograman Aplikasi Mobile  Smartphone  dan  Tablet  PC  Berbasis  Android. Bandung: Informatika.
[9] http://id.wikipedia.org/wiki/Basis_data, diakses 22 Oktober 2016
[10] http://wiki.seedstudio.com/wiki/G1/2_Water_Flow_sensor, diakses 22 Oktober 2016.
[11] Booch, Grady. 2005. Object Oriented Analysis and Design with Application 2nd Edition. United States of America.
[12] Herlawati & Widodo. 2011. Menggunakan UML. Bandung: Informatika.
[13] Amrullah Afif. 2002. Unified Modeling  Language  (UML). Bandung: Pustaka
[14] Nugroho,  A.,  (2005),  Rekayasa  Perangkat  Lunak Menggunakan UML & Java“ Yogyakarta: Andi Offset
[15] Ladjamudin,  Al-Bahra  Bin,  2005,  Analisis  dan  Desain Sistem Informasi. Yogyakarta: Graha Ilmu