## Analisa Kapasitas dan Kebutuhan Daya Pada Sistem Distribusi Feeder Benu- Benua
Armin Sole Buransa 1) , Lukas Kano Mangalla 2) , La Hasanudin 3)
¹ Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin, Universitas Haluoleo, Kendari, Indonesia
2,3 Dosen Jurusan Teknik Mesin, Universitas Haluoleo, Kendari, Indonesia
Corresponding Author: arminkibata0@gmail.com Article Info

## Abstrak
Available online Februari 27, 2024
Sistem  merupakan  bagian  dari  sistem  tenaga  listrik.  Sistem  distribusi  ini  berguna menyalurkan  tenaga  listrik  dari  sumber  daya  listrik  besar  ( bulk  power  source )  sampai  ke konsumen.  Namun,  dalam  penyaluran  tersebut  seringkali  terjadi  hambatan  seperti  halnya gangguan  pada  sistem  jaringan  distribusi.  Secara umum,  baik  buruknya  sistem penyaluran dan distribusi tenaga listrik terutama adalah ditinjau dari kualitas daya yang diterima oleh konsumen.[ . Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kapasitas dan kebutuhan listrik yang digunakan  terhadap  beban  di  kota  Kendari  serta  untuk  mengetahui  perawatan  dan pemeliharaan  sistem  distribusi  di  kota  Kendari.  Dalam  pengambilan  data  dilakukan  survei lapangan di lokasi penelitian yaitu di Gardu Induk 150 KV New Kendari. Pada beban rata-rata terbesar  terjadi  pada  line  kota  lama  dengan  daya  sebesar  38.734,25.  Sedangkan  beban puncak dan faktor kebutuhan pada tiap-tiap line memiliki jumlah yang berbeda-beda . Dan rugi tegangan terbesar terjadi pada line alolama sebesar 9,9% dan terendah pada line kota lama sebesar 3,8%. Dapat di simpu   lkan bahwa pada Line Kemaraya  beban rata-rata yang diperoleh sebesar 38.839,25 dengan beban tertinggi terjadi pada pukul 18.00 sebesar 6,068 sedangkan faktor  kebutuhan  tertinggi terjadi di  Line  Kemaraya pada pukul 19.00 sebesar 134,5.
Kata kunci : Faktor beban, kapasitas, kebutuhan daya

## Abstract
The distribution system is part of the electric power system. This distribution system is useful for  distributing  electricity  from  large  power  sources  (bulk  power  sources)  to  consumers. However, in this distribution there are often obstacles such as disturbances in the distribution network system. In general, the good and bad of the electricity distribution and distribution system is mainly in terms of the quality of the power received by consumers. This research was conducted to determine the capacity and demand for electricity used against the load in the city of Kendari and to determine the care and maintenance of the distribution system in the city of Kendari. In collecting data, a field survey was carried out at the research location, namely at the New Kendari 150 KV Substation. At the largest average load occurs in the old city line with a power of 38.734,25. While the peak load and demand factor on each line has a different amount. And the biggest voltage loss occurs in the alolama line of 9,9% and the lowest in the old city line of 3,8%. It can be concluded that on the Kemaraya Line the average load obtained is 38.839,25 with the highest load occurring at 18.00 at 6,068 while the highest demand factor occurs on the Kemaraya Line at 19.00 at 134, 5.
Kata kunci : Load factor, capacity, power requirements

## 1. Pendahuluan
Indonesia merupakan Negara yang berkembang dan sekarang ini sedang berkembang dan sekarang ini sedang mengalahkan
pembangunan  di  segala  bidang  dengan  harapan untuk meningkatan  taraf hidup bangsa Indonesia. Energi  listrik  atau  tenaga  listrik  adalah  salah  satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan

## ENTHALPY: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teknik Mesin
Journal homepage: http://ojs.uho.ac.id/index.php/ENTHALPY
listrik atau energi yang tesimpan dalam arus listrik yang  tersimpan  dalam  satuan  ampere  (A)  dan tenaga  listrik  dengan  satuan  volt  (V)  dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt (W) untuk menggerakan motor, lampu penerangan,  memanaskan,  mendinginkan  atau menggerakan  kembali  suatu  peralatan  mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain [1].
Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan masyarakat  yang  sangat  penting  dan  sebagai sumber  daya  ekonimis  yang  paling  utama  yang dibutuhkan  dalam  berbagai  kegiatan  [2].  Dalam waktu  yang  akan  datang  kebutuhan  listrik  akan terus meningkat seiring dengan adanya peningkatan  dan  perkembangan  baik  dari  jumlah penduduk,  jumlah  investasi,  perkembangan teknologi  termasuk  di  dalamnya  perkembangan dunia pendidikan untuk semua jenjang pendidikan [3].
Sistem  distribusi  merupakan  bagian  dari sistem tenaga listrik. Sistem distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik  besar  ( bulk  power  source )  sampai  ke konsumen.  Namun,  dalam  penyaluran  tersebut seringkali  terjadi  hambatan  seperti  halnya gangguan  pada  sistem  jaringan  distribusi.  Secara umum,  baik  buruknya  sistem  penyaluran  dan distribusi  tenaga  listrik  terutama  adalah  ditinjau dari kualitas daya yang diterima oleh konsumen [4].
Penghemat energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Menghemat  energi  berarti  tidak  menggunakan energi  listrik untuk suatu hal yang tidak  berguna. Penghemat  energi  dapat  di  capai  dengan penggunaan energi secara efisien di mana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih  sedikit,  ataupun  dengan  mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi [5].
Selain  itu,  dengan  mengurangi  emisi, penghematan  energi  merupakan  bagian  penting dari mencegah atau mengurangi perubahan iklim. Penghematan  energi  juga  memudahkan  di gantinya  sumber-sumber  tak  dapat  di  perbaharui dengan sumber-sumber yang dapat di perbaharui [6].
Pada  penelitian  ini  difokuskan  pada  analisa kapasitas  dan  kebutuhan  daya  listrik  untuk menghemat  penggunaan  daya  listrik  .  untuk  itu dianggap  perlu  untuk  melakukan  analisa  tentang daya dan kapasitas untuk menghemat penggunaan daya listrik di lapangan. Berdasarkan latar belakang di  atas,  maka  penelitian  ini  mengangkat  judul “Analisa  Kapasitas  dan  Kebutuhan  Daya  pada
Sistem Sistem Distribusi Fedeer Benu – Benua kota Kendari”.

## 2. Metode Penelitian

## Pengertian Sistem Tenaga Listrik
Sistem tenaga listrik adalah suatu sistem yang menjelaskan suatu proses listrik dari pembangkitan hingga  menuju  beban  yang  saling  berhubungan untuk  melayani  kebutuhan  tenaga  listrik  bagi pelanggan  sesuai  kebutuhan  [7].  Sehingga  di dalam sistem tenaga listrik terdiri dari 4 komponen utama  yaitu  pembangkit,  transmisi,  distribusi  dan beban.  level  tegangan  pada  transmisi  tidak  harus 150 KV, dapat juga digunakan 70 KV hingga 500 KV untuk di Indonesia [8].
Bagian - bagian Sistem Tenaga Listrik [9] a. Pembangkit b. Transmigrasi Tenaga Listrik c. Sistem Distribusi d. Beban Listrik

## Jenis Beban Listrik
Jenis  beban  listrik  menurut  daerah  biasanya digolongkan dalam beberapa bagian [10], yaitu: 1. Berdasarkan lingkungan atau lokasi
a. Beban pusat perkantoran
b. Beban perumahan
c. Beban perumahan luar kabupaten
d. Beban pedesaan
2. Berdasarkan jenis pelanggan
a. Pelanggan umum
b. Pelanggan industry
3. Berdasarkan jadwal pelayanan
a. Beban perumahan
b. Beban penerangan jalan
c. Beban perkantoran
d. Beban industri

## Analisis Beban Sistem
Beban  sistem  tenaga  listrik  ialah  pemakaian tenaga  listrik  dari  para  pelanggan  listrik.  Oleh karena itu, besar kecilnya beban listrik tergantung pada kebutuhan para pelanggan atau tenaga listrik. Maka masalah perkiraan beban ialah masalah yang sangat menentukan bagi PLN baik dari segi material dan  segi  operasional.  Oleh  karena  itu,  perlu perhatian khusus untuk dapat membuat perkiraan beban  yang  sebaik  mungkin  perlu  beban  sistem tenaga listrik yang telah di analisa di masa lalu [11].
Menurut [12] pembagian kelompok perkiraan beban, yaitu:
1. Perkiraan Beban Jangka Panjang.
Perkiraan beban jangka panjang ialah jangka waktu  di  atas  satu  tahun.  Dalam  perkiraan
beban jangka panjang masalah makro ekonomi yang  merupakan  masalah  eksternal  PLN  yang merupakan faktor utama menentukan perkiraan beban.
2. Perkiraan Beban Jangka Menengah Perkiraan  beban  jangka  menengah  ialah untuk jangka waktu satu bulan atau satu tahun. Poros untuk perkiraan beban jangka menengah ialah perkiraan beban jangka panjang.
3. Perkiraan Beban Jangka Pendek
Perkiraan beban jangka pendek ialah untuk jangka waktu beberapa jam sampai satu minggu (168  jam).  Dalam  perkiraan  waktu  jangka pendek, batas atas untuk beban maksimum dan beban  bawah  untuk  beban  minimum  yang ditentukan  dalam  perkiraan  beban  jangka menengah.

## Beban Rata-rata
Beban  rata-rata  (Br)  didefinisikan  sebagai perbandingan antara energi yang terpakai dengan waktu  pada  periode  atau  dituliskan  menurut persamaan 1 periode tahunan [13].
Br = (𝐾𝑊ℎ 𝑦𝑎𝑚𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑚𝑎 1𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛)
365 𝑥 24 (1)

## Faktor Beban
Faktor beban didefinisikan sebagai perbandingan  antara  beban  rata-rata  dengan beban  puncak  yang  diukur  untuk  suatu  periode waktu tertentu. Beban puncak (Lf) yang dimaksud adalah  beban  puncak  sesaat  atau  beban  puncak rata-rata dalam  interval tertentu, pada umumnya dipakai beban puncak pada waktu 15 menit atau 30 menit.  Untuk  memperkirakan  faktor  beban  pada masa yang akan datang dapat didekati dengan data statistik yang ada. Dari definisi faktor beban dapat dituliskan [14]:
Lf = 𝐵 𝑝 (𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎) 𝐵 𝑐 ( 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑐𝑎𝑘 ) (2)

## Faktor Kebutuhan
Faktor  kebutuhan  ialah  perbandingan  beban puncak  dan  beban  terpasang  pada  sistem.  Dari definisi faktor beban dapat dituliskan [14]:
FK = 𝐵 𝑝 ( 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑐𝑎𝑘 ) 𝐵 𝑐 ( 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛𝑔 ) 𝑥 100% (3)

## Bagian-Bagian Sistem Distribusi Tenaga Listrik
Berikut  bagian-bagian  sistem  distribusi  tenaga listrik [14]:
a. Gardu Induk
b. Gardu Distribusi
c. Jaringan Tegangan Menengah (JTM)
d. Jaringan Tegangan Rendah (JTR)
Rugi Tegangan ( Drop Voltage )
Setiap  penyaluran  energi  listrik  dari  sumber tenaga  listrik  ke  konsumen  yang  letaknya berjauhan  selalu  terjadi  kerugian – kerugian. Adapun  salah  satu  kerugian – kerugian  tersebut adalah  rugi  tegangan.  Hal  ini  disebabkan  setiap saluran distribusi mempunyai hambatan, induktansi dan kapasitansi. Untuk nilai kapasitansi saluran  distribusi  biasanya  kecil  sehingga diabaikan.  Dengan  demikian  berdasarkan  dari penjelasan  diatas,  rumus  yang  digunakan  untuk menghitung rugi tegangan adalah [15]:
3. . . .Cos L I Vr A   = (4)
Dengan : Vr = Rugi tegangan (V, KV, MV)  = Tahanan jenis kabel materi tembaga
(  mm 2 /M) L = Panjang kabel penghantar (M) I = Besar arus (A) cos  = Besar faktor daya
A = Luas penampang (M 2 )
Maka  besar  nilai  presentase  (%)  rugi  tegangan adalah :
(%) 100% V V x V   = (5)
Dengan :
V  = Rugi tegangan dalam % (V)
V = Tegangan kerja (V)

## Jenis Pemeliharaan jaringan distribusi
pemeliharaan  jaringan  distribusi  dapat dikelompokkan  dalam  tiga  macam  pemeliharaan [16], yaitu:
1. Pemeliharaan Rutin ( Preventif Maintenance ). 2. Pemeliharaan Korektif (Korektif Maintenance ).
3. Pemeliharaan Darurat ( Emergency
Maintenance ).

## Jenis jeni Trafo
Trafo  adalah  komponen  yang  mampu memindahkan energi listrik dari suatu rangkaian ke rangkaian yang lain dengan induksi elektromagnetik, berikut beberapa jenis-jenis trafo diantaranya: trafo step up, trafo step down,  trafo distribusion

## Prosedur Penelitian
Adapun prosedur kerja pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :
1. Lakukan observasi di PLN RAYON BENU-BENUA KENDARI  guna  mengetahui  dan  menemukan data-data yang di perlukan.
2. Menentukan  parameter  yang  di  pakai  dengan standar yang di gunakan di tempat pengambilan data.
3. Mengambil  data  daya  listrik  yang  di  gunakan saat pengopersian.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui kapasitas  dan  kebutuhan  listrik  di  Kota  Kendari serta  mengetahui  perawatan  dan  pemeliharaan sistem distribusi di Kota Kendari, berikut Kwh yang terpakai:
a. line Kota Lama = 45917.664 Kwh b. line Kemaraya = 48549.066 Kwh
c. line Mandonga = 20.985 Kwh b. line Alolama    = 6.434 Kwh Berikut hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian:
Tabel 1. Analisis perhitungan line kota lama
Pukul Line Kota Lama Beban terpasang (Kwh) Beban Puncak (Kwh) Beban rata-rata (Kwh) Faktor kebutuhan (%) 18.00 6260 6400 36.734,13 121,4 19.00 6260 8000 36.734,13 127,79 20.00 6260 8100 36.734,13 129,39 21.00 6260 7700 36.734,13 123 22.00 6260 7100 36.734,13 113,41

## Tabel 2. Analisis perhitungan line kemaraya
Pukul Line Kemaraya Beban terpasang (Kwh) Beban Puncak (Kwh) Beban rata-rata (Kwh) Faktor kebutuhan (%) 18.00 6170,8 6400 38.839,25 103,71 19.00 6170,8 8300 38.839,25 134,5 20.00 6170,8 8100 38.839,25 131,26 21.00 6170,8 7700 38.839,25 124,78 22.00 6170,8 7100 38.839,25 115,05

## Tabel 3. Analisis perhitungan line mandonga
Pukul Line Mandonga Beban terpasang (Kwh) Beban Puncak (Kwh) Beban rata-rata (Kwh) Faktor kebutuhan (%) 18.00 5114,6 6000 16,79 117,31 19.00 5114,6 6800 16,79 131,17 20.00 5114,6 6800 16,79 132,95 21.00 5114,6 6500 16,79 127,08 22.00 5114,6 5900 16,79 115,35

## Tabel 4. Analisis perhitungan line alolama
Pukul Line Alolama Beban terpasang (Kwh) Beban Puncak (Kwh) Beban rata-rata (Kwh) Faktor kebutuhan (%) 18.00 7470,8 9400 5,15 125,82 19.00 7470,8 9800 5,15 131,17 20.00 7470,8 9500 5,15 122,73 21.00 7470,8 9000 5,15 120,48 22.00 7470,8 8200 5,15 109,76
Berikut ini merupakan grafik yang diperoleh dari data hasil analisa perhitungan diatas:
Gambar 1. Perbandingan beban rata-rata pada tiap line
Gambar  1  menunjukkan  bahwa  beban  rata- rata  terbesar  terjadi pada Line Kota Lama dengan daya  sebesar  38.734,25,  sedangkan  beban  rata- rata  terendah  terjadi  pada  Line  Alolama  dengan daya sebesar 5,15. Perbandingan besar daya rata- rata dapat terjadi akibat jumlah kwh yang terpakai selama 1 bulan berbeda pada tiap line.
Gambar 2. Perbandingan perhitungan beban pada pukul 18.00-22.00 tiap line
Gambar  2  menunjukkan  bahwa  beban terbesar pada tiap line berbeda-beda, dimana pada Line  Kota  Lama  terjadi  pada  pukul  22.00  dengan beban  5,173.  Line  Kemaraya  terjadi  pada  pukul 18.00  dengan  beban  6,068  dan  Line  Mandonga terjadi  pada  pukul  22.00  dengan  beban  0,00284. Sedangkan  pada  Line  Alolama  terjadi  pada  pukul 22.00  dengan  besar  beban  0,0628.  Perbedaan  ini terjadi  akibat  beban  rata  rata  dan  beban  puncak pada tiap-tiap line memiliki jumlah yang berbeda- beda.
Gambar 3. Perbandingan faktor kebutuhan pada pukul 18.00 - 22.00
Gambar  3  menunjukkan  bahwa  faktor kebutuhan  terbesar  memiliki  nilai  yang  berbeda antara tiap-tiap line. Dimana pada Line Kota Lama terjadi  pada  pukul  20.00  sebesar  129,39.  Line Kemaraya terjadi pada pukul 19.00 sebesar  134,5 dan Line Mandonga terjadi pada pukul 19.00-20.00 sebesar  132,95.  Sedangkan  pada  Line  Alolama terjadi  pada  pukul  19.00  sebesar  131,17. Perbedaan  nilai  faktor  kebutuhan  terjadi  akibat jumlah  beban  puncak  dan  beban  terpasang berbeda pada tiap line.
Gambar 4. Perbandingan rugi tegangan pada Line
Gambar 4 menunjukkan bahwa rugi tegangan terbesar  terjadi  pada  Line  Alolama  sebesar  9,9% dan rugi tegangan terendah terjadi pada Line Kota Lama  sebesar  3,8%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa Line  Kota  Lama  memiliki  penanganan  yang  lebih baik  dalam  mengatasi  rugi  tegangan  yang  sering terjadi.
Perawatan  dan  Pemeliharaan  pada  Sistem Distribusi
PT. PLN Benu-Benua Kendari menggunakan 2 jenis  pemeliharaan  saja  yaitu  pemeliharaan  rutin dan  pemeliharaan korektif dikarenakan  gangguan
yang sering terjadi di PT. PLN Benu-Benua Kendari gangguan  yang  sifatnya  mengalami  kerusakan mendadak  dan  untuk  mencegah  kerusakan  yang sifatnya tiba-tiba, seperti adanya beban lebih atau tegangan tidak stabil, panas berlebih yang dialami alat  proteksi  yang  menyebabkan  kerusakan  pada alat tersebut, banyaknya ranting pohon atau benda lain yang mengenai kabel saluran udara, dan lain- lain.  Sedangkan  untuk  jadwal  pemeliharan distribusi  dapat  dilakukan  pemeliharaan  tahunan. Kemudian pemeliharaan yang dilakukan di PT. PLN Benu-Benua  Kendari  sesuai  dengan  SOP  yang terdapat didasar teori.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  hasil analisa  didapat  kesimpulan  bahwa  pada  hasil analisa kapasitas dan kebutuhan daya pada sistem distribusi  feeder  benu-benua  kota  kendari, diketahui  pada  Line  Kemaraya  beban  rata-rata yang  diperoleh  sebesar  38,839,25  dengan  beban tertinggi  terjadi  pada  pukul  18.00  sebesar  6,068 sedangkan  faktor  kebutuhan  tertinggi  terjadi  di Line  Kemaraya  pada  pukul  19.00  sebesar  134,5. Kordinasi  peralatan  proteksi  jaringan  gardu  induk Kendari  New    sudah  sesuai  dengan  standar  dan tidak  terjadi  kesalahan  kerja  komponen  dalam mendeteksi  gangguan  karena  berdasarkan  hasil simulasi  dan  perhitungan  manual  sudah  sesuai dengan setting pada relay tersebut. Perawatan dan pemeliharaan  yang  dilakukan  pada  sistem distribusi  fedeer  benu-benua  kota  kendari  antara lain Pemasangan Pelindung  Arrester Pemasangan Pelindung  FCO,  Pemasangan  Pelindung  Bushing Trafo,  Menegakkan  tiang  besi  yang  miring, Menegakkan tiang beton yang miring, Pengencangan (perbaikan andongan) TM, Perbaikan posisi travers tunggal miring, Penggantian  Isolator  Tumpu  Pecah,  Penggantian Cut Out  20 KV Retak / Pecah / Tua, Penggantian / Pemasangan  /  Reposisi  LA,  Pembersihan  Isolator Berlumut,  Penggantian  Isolator  Aspan  20  kV, Pemasangan Pelindung Isolator ( Pipa PVC / Tekep ), Pekerjaan perampalan pohon, Pekerjaan Tebang Pohon, Pemancangan Tiang Sisip, Joinisasi TM, dan Perbaikan Kawat Rantas.

## Daftar Pustaka
[1] I.  K,  "Trend  and  Challenge  in  Global  Energy Development : Rethinking after Nuclear Crisis in fukushima, Seminar pengembangan Enegi Bersi  Menuju  ketahanan  Energi  Nasional," 2011.
[2]   A.  S.  F.  Rajagukguk,  "Kajian  Perencanaan Kebutuhan  dan  Pemenuhan  Energi  Listrik  di Kota Manado," E-Journal Teknik Elektro  dan Komputer, pp. 2301- 8402, 2015.
[3] M.  A.  A.I.  Pratiwi,  "“Analisis  Pembangkit Listrik  Tenaga  Biomassa  Berbasis  Tongkol Jagung”,"  vol.  5,  no.  6,  p.  108– 115,  agustus 2018..
[4]   L. S. S. R. S. a. S. W. Rantererung, "Dual Nozzle Cross  Flow  Turbine  as  an  Electrical  Power Generation," ARPN  Journal  of  Engineering and Applied Sciences, vol. 11, no. 1, pp. 15-19.
[5] K. I. N. S. A. W. G. Suparyawan D. P. D., "“Studi Perencanaan  Pembangkit Listrik Mi krohidro Di  Desa  Sambangan  Kabupaten  Buleleng Bali”," Majalah Ilmiah Teknologi Elektro, vol. 12, no. 2, 2013.
[6]   B. G. Melipurbowo, "Pengukuran Daya Listrik Real Time Dengan Menggunakan Sensor Arus Acs," Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial, 2016.
[7]   S. Suripto, Sistem Tenaga Listrik, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
[8]   W.
S. Nugroho, "catatanwsn.wordpress.com,"  11  November 2017. [Online]. Available:
https://catatanwsn.wordpress.com/2017/11 /11/mengenal-sistem-tenaga-listrik/.
[Accessed 19 April 2023].
[9]   Risna, "Analisis Koordinasi Over Current Relay (OCR)  dan  Recloser  pada  Jaringan  Distribusi 20  KV  Gardu  Induk  Kendari  (Study  Kasus Feeder Bahteramas dan Bandara)," 2021.
[10]   A.  D.  Isma,  "Studi  Pengembangan  Sistem Kelistrikan Kota Watampone," 1985.
[11]   A. Wahid, "Analisis Kapasitas dan Kebutuhan Daya  Listrik  untuk  Menghemat  Penggunaan Energi  Listrik  di  Fakultas  Teknik  Universitas Tanjungpura," Jurnal  Teknik  Elektronika Universitas Tanjungpura, 2014.
[12]   D.  Marsudi,  Operasi  Sistem  Tenaga  Listrik, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
[13]   A. Wahid, "Analisis Kapasitas dan Kebutuhan Daya  Listrik  untuk  Menghemat  Penggunaan Energi  Listrik  di  Fakultas  Teknik  Universitas
Tanjungpura," Jurnal Teknik Elektro
Universitas Tanjungpura, vol. 2, p. 1, 2014.
[14]   D. Suswanto, Sistem Distribusi Tenaga Listrik, Padang, 2009.
[15]   "Elektronik  Media,"  [Online].  Available: Http://elektronikmedia.blogspot.com/2018/ 02/rumus-dan-cara-menghitung-rugi- tegangan.html. [Accessed 4 juli 2023].
[16]   T.  Gonen,  Electric  Power  Distribution Engineering, U.S: CRC Press Taylor & Francis Group , 2013.