## Analisis Water Turbine Vortex Terhadap Daya dan Putaran Optimum yang Dihasilkan pada Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro
Muhammad Muryanto 1* , Dede Lia Zariatin 1
1 Program Studi Magister Teknik Mesin, Universitas Pancasila, Jakarta

## ABSTRAK
Turbin pusaran air (vortex) adalah salah satu jenis turbin yang memanfaatkan pusaran air di sekeliling sumbu vertikal sebagai media perantara energi sehingga terjadi perbedaan tekanan yang menyebabkan turbin  berputar.  Turbin vortex ini  dapat  dimanfaatkan  sebagai  pembangkit  listrik  tenaga  piko  hidro. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui putaran dan daya yang paling optimum yang dihasilkan dari water turbin vortex. Variasi dilakukan pada ketinggian sudu  20 cm kemiringan 25°, ketinggian sudu 40cm  kemiringan  25°  dan  bentuk  kurvatur.  Hasil  analisis  penelitian  perubahan water turbine  vortex dengan  ketinggian  sudu    20cm  kemiringan  25°  pada  bukaan  katup  90 0 debit  3,2 l/det menghasilkan kecepatan  putar  sudu  114,4  rpm  dan  daya  sebesar  3,72 Watt .  Untuk  variasi  ketinggian  sudu  40cm kemiringan 25° pada bukaan katup 90 0 debit 3,2 l/det menghasilkan kecepatan putar sudu 112 rpm dan daya sebesar 3,248 Watt , untuk bentuk kurvatur pada bukaan katup 90 0 debit 3,2 l/det menghasilkan kecepatan putar sudu 117,7 rpm dan daya yang dihasilkan sebesar 4,34 Watt . Hasil yang diperoleh dari bentuk sudu water turbin vortex yang menghasilkan putaran dan daya listrik paling optimal terdapat pada bentuk kurvatur dengan bukaan katup 90 0 debit 3,2 l/det dengan kecepatan putar turbin mencapai 117,7 rpm dan daya yang dihasilkan sebesar 4,34 Watt.
Kata kunci: daya listrik; putaran turbin; water turbin vortex.

## ABSTRACT
A  vortex  turbine  is  a  type  of  turbine  that  utilizes  a  whirlpool  around  a  vertical  axis  as  an  energy intermediary so that there is a pressure difference that causes the turbine to rotate. This vortex turbine can  be  used  as  a  pico  hydro  power  plant.  The  purpose  of  the  study  was  to  determine  the  optimum rotation and power generated from the water turbine vortex. Variations were made at a blade height of 20 cm, a slope of 25 °, a blade height of 40 cm, a slope of 25 ° and the shape of the curvature. The results of the research analysis of changes in the water turbine vortex with a blade height of 20cm with a slope of 25° at a valve opening of 900 discharge 3.2 l/s produce a blade rotation speed of 114.4 rpm and a power of 3.72 Watt. For variations in the height of the blade 40cm with a slope of 25° at the valve opening 900 discharge 3,2 l/s produces a blade rotation speed of 112 rpm and a power of 3,248 Watt, for the  shape of  the  curvature  at the  valve  opening  900  discharge  3,2  l/s  produces a  blade  rotation speed of 117 ,7 rpm and the power generated is 4.34 Watt. The results obtained from the shape of the water turbine vortex blade which produces the most optimal rotation and electrical power are in the form of a curvature with a valve opening of 900 discharge 3.2 l/s with a turbine rotational speed of 117.7 rpm and a power generated of 4.34 Watt.
Keywords: electric power; turbine rotation; water turbin vortex.
*Penulis korespondensi Email: muhammad.muryantosttw24@gmail.com
Diterima 28 November 2021; Disetujui 25 Mei 2022 AME (Aplikasi Mekanika dan Energi): Jurnal Ilmiah Teknik Mesin 2022
Volume 8 Nomor 2 September 2022 pp 66-77 Website: http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/ame/index

## PENDAHULUAN
Semakin  berkurangnya  cadangan  minyak bumi,  sumber  daya  energi  terbaik  menjadi  salah satu alternatif solusi untuk menjadi energi listrik. Berdasarkan  data  yang  diproleh,  sebagian  besar kebutuhan  tenaga  listrik  di  Indonesia  masih dipasok  oleh  pembangkit  listrik  berbahan  bakar fosil. Urutan kebutuhan energi di Indonesia yaitu minyak  bumi  pada  peringkat  tertinggi  sebesar 51,66%,  gas  alam  peringkat  kedua  sebesar 28,57%,  sisanya  dipasok  oleh  energi  minyak sebesar  15,34%,  dan  energi  terbarukan  4,43%, salah satunya adalah energi air (Malau, Budiarto, & Hadi, 2018).
Potensi energi tenaga air di Indonesia terdiri dari beberapa kategori, diantaranya adalah potensi energi air yang jatuh (potensial) yang berasal dari arus laut dan arus sungai. Salah satu simulasi atau pemanfaatan  energi  aliran  sungai  adalah  dengan turbin vortex.
Penelitian  sebelumnya  sudah  dilakukan untuk  mengetahui  pengaruh  tipe  sudu  terhadap kinerja turbin vortex (Wibawanto & Adiwibowo, 2018). Penelitian telah dilakukan untuk mengetahui  pengaruh  kemiringan  sudut  sudu terhadap daya dan efisiensi yang dihasilkan turbin vortex berpenampang  plat  datar  dengan  variasi kemiringan  sudut  sudu  yakni  0°;  7,5°;  15°  dan 22,5° (Baskoro & Adiwibowo, 2017). Hasil dari penelitian ini kemiringan sudut sudu turbin yang optimal  adalah  kemiringan  sudut  sudu  22,5° dengan kapasitas 13,4434 L/s dengan daya yang didapatkan  51,03  Watt  pada  pembebanan  50000 g.
Hasil analisis pengomptimalan yang dilakukan pada penelitian sebelumnya, dengan uji eksperimental  pembangkit  listrik mikro  hidro menggunakan  turbin vortex. Dapat  kesimpulan bahwa tingkat efisiensi maksimum terdapat pada jarak antara sudu dan saluran keluar ketinggian 6 cm, efisiensi maximum = 53,48061% , daya turbin =  5,07267  watt , putaran  Turbin  =3,75753333 rad/s (Sihombing & Gultom, 2014).
Pengujian  selanjutnya  dilakukan  secara berurutan  untuk  tiga  bentuk  sudu  yang  berbeda bentuk  siripnya  yaitu  dengan  bentuk  sudu lengkung,  sudu  lurus  dan  lengkung,  sirip menggunakan 6 buah. Hasil penelitian menunjukan  sudu  berbentuk  lengkung  sirip memiliki torsi terbesar 2,00 Nm pada putaran 70 rpm  dengan  buka  katup  pompa  air  100%  atau
debit 7,71 l/s pada turbin lurus, daya potensi 30,27 Watt (Prasetyo, 2018).
Pada  penelitian  lainnya,  dibuat  tiga macam basin yaitu basin cone dengan sudut 65 o , basin cone dengan sudut 67 o , basin cone dengan sudut 90 o .Hasil penelitian ini adalah variasi sudut basin  cone dapat  mempengaruhi  daya  dan efisiensi yang dihasilkan oleh turbin vortex . Daya dan efisiensi tertinggi diperoleh basin cone sudut 67 o menghasilkan  turbin  yaitu  35,07  Watt,  dan efisiensi  turbin  55,79%  dengan  pembebanan s45.000 gram (Musa & Masjuri, 2011).
Dari  tinjauan  pustaka  tersebut  dapat diidentifikasi  berdasarkan  pemetaan  masalah seperti pada Gambar 1.

## Gambar 1. Pemetaan masalah Optimasi Daya dan Torsi pada turbin water vortex
Berdasarkan  gambar  pemetaan  masalah di  atas,  maka  pada  penelitian  akan  dilakukan optimasi  PLTMH  berdasarkan  analisis  pengaruh sudut  sudu  water  turbine vortex terhadap  daya yang  dihasilkan  pada  pembangkit  listrik  tenaga mikro hidro (PLTMH).
Gambar  2.  Cara  kerja  Turbin Vortex (Gultom, Lubis, & Sembiring, 2017)

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilaksanakan ini menggunakan  metode  analisis  simulasi  dan eksperimen  dengan  menekankan  pada  subyek sudu turbin water turbine vortex. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui unjuk kerja water turbine vortex . Gambar 3 adalah diagram alur penelitian.
Gambar 3. Disain Alur Penelitian

## Proses Pengujian
Proses pengujian water  turbine  vortex dengan mengatur sudut kemiringan, ketinggian sudu  dan  bentuk  kurvatur  dengan  bahan  yang sama yaitu stainless sebagai turbin pembangkit listrik micro hidro dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Instalasi pengujian turbin water vortex
Keterangan gambar:
A. Stop kontak
B. Digital tachometer C. generator D. Puli primare dari water turbin vortex E. Rumah sudu bansine cone F. Pompa air G. Bak penampung H. Stop valve I. Stop valve dengan busur drajat J. Turbin water vortex K. LCD indikataor tegangan (V) L. LCD indicator kuat arus (A) M. Box panel klistrikan

## Analisis Menggunakan CFD
Langkah  pertama  sebelum  memasukan gambar ke CFD yaitu mendesain gambar sudu water  vortex turbine pada  ketinggian  20  cm kemiringan  25 0 ,  ketinggian  40  cm  kemiringan
25 0 , dan bentuk kurvatur.
Untuk  mengetahui  fenomena  pada  turbin water  vortex turbine pada  ketinggian  20  cm kemiringan  25 0 ,  ketinggian  40  cm  kemiringan
25 0 ,  dan  bentuk  kurvatur  maka  dilakukan
analisa  menggunakan  metode  CFD.  Berikut model 3 dimensi yang digunakan
a. pengaturan boundary condition
b. pengaturan terhadap elemen
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah dikemukakan,  untuk  mendapatkan  kinerja turbin secara  optimal  maka  terdapat  beberapa faktor  yang  perlu  diperhatikan  yaitu  sebagai berikut :
a. Sudut kemiringan
b. Debit dan aliran air
c. Volume air yang di gunakan

## Desain Water Turbine Vortex
Desain  bentuk  sudu water  turbine vortex dengan tinggi 20 cm dan kemiringan 25 0
dapat di lihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Desain gambar water turbine vortex dengan tinggi 20 cm dan kemiringan 25 0
Desain  bentuk  sudu water  turbine vortex dengan  tinggi  40  cm  dan  kemiringan 25 0 dapat di lihat pagda Gambar 6.
Gambar 6.Desain gambar water turbine vortex tinggi 40 cm dan kemiringan 25 0
Desain  bentuk  sudu water  turbine vortex dengan bentuk kipas dapat di lihat pada Gambar 7.
Gambar  7.Desain  gambar turbin  vortex dengan bentuk kurvatur

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  Analisis  CFD  Sudu  Water  Turbine Vortex
Water  turbine  vortex dengan  ketinggian  sudu 40 cm kemiringan 25 0
Analisis  menggunakan  metode  CFD dilakukan  pada  turbin water  turbin  vortex dengan ketinggian sudu 40 cm dan kemiringan 25 0 maka.  Gambar  8  merupakan  model  3 dimensi yang digunakan.
Gambar 8 Model 3 dimensi
Sebelum  dilakukan  analisa  CFD  maka dilakukan pengaturan boundary condition dari turbine  vortex . Boundary  condition yang digunakan  menyesesuaikan  kaidah  dari  aturan CFD. Berikut bentuk Boundary condition dapat dilihat pada Gambar 9.
Dilakukan  pengaturan  terhadap  elemen yang  nantinya  akan  mempengaruhi  bentuk aliran yang terjadi disekitar benda. Jenis mesh yang  digunakan  pada  simulasi  kali  ini  yaitu unstruktur mesh. Sedangkan jenis elemen yang digunakan  ada  tetrahedron  sehingga  dapat terlihat  pada  Gambar  10.  Elemen  yang mendominasi yaitu berbentuk segitiga.
Gambar 10. Meshing Element
Selanjutnya
dilakukan
analisa menggunakan software CFD. Didapatkan hasil sebagai berikut :

## Table 1.Hasil Analisis
TURBIN VORTEX DENGAN tinggi sudu 40 dan kemiringan 25 Bukaan Katup Putaran (n) Kecepatan (V) Thrust (N) Torsi (N m) 30 o 24 0,1884 12 2.95 45 o 78,1 0,613085 127 31.30 60 o 103,4 0,81169 224 54.89 75 o 107 0,83995 240 58.78 90 o 112 0,85005 255 62.33
Dari  hasil  di  atas  untuk  turbin votex
denga  ketinggi  40  cm  memiliki  hasil  yang berbeda  –  beda  dari  tiap  variasi  bukaan katupnya. Dimana untuk bukaan 60 0 mendapatkan  daya  dorong  yang  paling  besar dan torsi putaran yang tinggi. Sedangkan nilai paling  kecil  terdapat  pada  sudut  30 0 dimana
terjadi reversal yang  menyebabkan  putaran berbalik.  Hal  tersebut  terlihat  dari  nilai thrust yang  bernilai  negatif.  Sehinggga  didapatkan grafik Gambar 11 sebagai berikut.
Gambar 11. Grafik Thrust

## Gambar 12. Diagram Torsi
Dari  hasil  diatas  disimpulkan  bahwa hasil  paling  baik  berada  pada  variasi  60 0 sedangkan  paling  buruk  pada  30 0 .  Sehingga dilakukan perbandingan simulasi antara keduanya.  Hasilnya  dapat  diliat  pada  Gambar
13.
0 50 100 150 200 250 300 0 50 100 Th ru st (N) BUKAAN KATUP Series1 0 10 20 30 40 50 60 70 0 50 100 To rs i (Nm) BUKAAN KATUP Series1
(a) 30 0 (b) 60 0

## Gambar 13. Perbandingan Kecepatan Aliran
Terlihat dari Gambar 13 diatas, aliran 30 0 terlihat  banyak  aliran  yang  terbuang  sehingga menyebabkan thrust yang  dihasilkan  lebih kecil. Sedangkan aliran pada 60 0 lebih terpusat dan  tidak  terlalu  banyak  aliran  yang  terbuang sehingga menghasilkan thrust yang besar.
(a) 30 0 (b) 60 0

## Gambar 14. Perbandingan tekanan disekitar turbin
Dari  perbandingan  tekanan  pun  dapat terlihat,  tekanan  pada  30 0 memiliki  nilai  yang lebih  kecil  dibandingkan  60 0 .  Hal  ini diakibatkan  sedikitnya  aliran  yang  terputar pada  daerah  turbin  sehingga  menyebabkan banyak  bagian  yang  tidak  dilalui  aliran sehingga tekanan mengalami penurunan.
(a) 30 0 (a) 60 0

## Gambar 15. Tekanan pada turbin
Sedangkan  dari  tekanan  pada  geometri turbin tidak jauh berbeda. Namun dapat dilihat dimana dominasi warna biru tua pada geometri 30 0 lebih  banyak  dibandingkan  60 0 .  Hal  ini berhubungan  dengan  jumlah  aliran  yang melalui  geometri  turbin.  Semakin  banyak daerah geometri yang tidak terlalui aliran maka akan  menyebabkan  turunnya  tekanan  pada daerah tersebut.
Water  turbine  vortex dengan  ketinggian  sudu 20 cm kemiringan 25 0 . Pada water  turbin  vortex dengan ketinggian  sudu  20  cm  kemiringan  25 0 dilakukan  analisa  menggunakan  metode  CFD. Model 3 dimensi yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 16.

## Gambar 16.  Model 3 Dimensi
Sebelum dilakukan analisa CFD maka dilakukan pengaturan boundary condition dari turbine  vortex.  Boundary  condition  yang digunakan  menyesesuaikan  kaidah  dari  aturan CFD. Berikut bentuk boundary condition dapat dilihat pada Gambar 17.
Gambar 17. Boundary Condition
Dilakukan pengaturan terhadap elemen yang  nantinya  akan  mempengaruhi  bentuk aliran yang terjadi disekitar benda. Jenis mesh yang  digunakan  pada  simulasi  kali  ini  yaitu unstruktur mesh. Sedangkan jenis elemen yang digunakan  ada  tetrahedron  sehingga  dapat terlihat  pada  Gambar  18.  Elemen  yang mendominasi yaitu berbentuk segitiga.
Gambar 18. Meshing Element
Selanjutnya dilakukan analisa menggunakan software CFD. Didapatkan hasil seperti pada Tabel 5

## Table 2.  Hasil Analisis
Turbin Vortex dengan tinggi sudu 20 dan kemiringan 25 Bukaan Katup Putaran (n) Kecepatan (V) Thrust (N) Torsi (N m) 30 o 41,4 0,32499 17 3.59 45 o 87 0,68295 79 15.24 60 o 94 0,7379 92 18.65 75 o 110 0,8635 126 25.38 90 o 114.4 0,987 156 32.36
Dari  hasil  diatas  untuk  turbin  votax dengan  ketinggian  20  cm  memiliki  hasil  yang berbeda  –  beda  dari  tiap  variasi  bukaan katupnya. Dimana untuk bukaan 75 0 mendapatkan  daya  dorong  yang  paling  besar dan torsi putaran yang tinggi. Sedangkan nilai paling  kecil  terdapat  pada  sudut  30 0 dimana terjadi reversal yang  menyebabkan  putaran berbalik.  Hal  tersebut  terlihat  dari  nilai thrust yang  bernilai  negatif.  Sehinggga  didapatkan grafik pada Gambar 19.
Gambar 19. Grafik Thrust
Gambar 20. Diagram Torsi
Dari  hasil  diatas  disimpulkan  bahwa hasil  paling  baik  berada  pada  variasi  75 0 sedangkan  paling  buruk  pada  30 0 .  Sehingga dilakukan perbandingan simulasi antara keduanya seperti pada Gambar 21.
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 0 50 100 Th ru st (N) bukaan katup Series1 0 5 10 15 20 25 30 35 0 50 100 To rs i (Nm) bukaan katup Series1
(a) 30 0 (b) 75 0

## Gambar 21. Perbandingan Kecepatan Aliran
Terlihat  dari  Gambar  21,  pada  30 0 terlihat  banyak  aliran  yang  terbuang  sehingga menyebabkan thrust yang  dihasilkan  lebih kecil. Sedangkan aliran pada 60 0 lebih terpusat dan  tidak  terlalu  banyak  aliran  yang  terbuang sehingga menghasilkan thrust yang besar.
(a) 30 0
(b) 75 0

## Gambar 22. Perbandingan Tekanan Disekitar Turbin
Dari  perbandingan  tekanan  pun  dapat terlihat,  tekanan  pada  30 0 memiliki  nilai  yang lebih  kecil  dibandingkan  75 0 .  Hal  ini diakibatkan  sedikitnya  aliran  yang  terputar pada  daerah  turbin  sehingga  menyebabkan banyak  bagian  yang  tidak  dilalui  aliran sehingga tekanan mengalami penurunan.
(a) 30 0 (b) 75 0
Sedangkan  dari  tekanan  pada  geometri turbin tidak jauh berbeda, namun dapat dilihat dimana dominasi warna biru tua pada geometri 30 0 lebih  banyak  dibandingkan  75 0 .  Hal  ini berhubungan  dengan  jumlah  aliran  yang melalui  geometri  turbin.  Semakin  banyak daerah geometri yang tidak terlalui aliran maka akan  menyebabkan  turunnya  tekanan  pada daerah tersebut

## Hasil  Analisis  CFD  Sudu  Water  Turbine
Vortex dengan Bentuk Kurvatur.

## Data Hasil Pengujian Spesimen
Untuk  data  hasil  pengujian  spesimen sudu Water Turbine Vortex dengan ketinggian sudu    20  cm  kemiringan  25°,  ketinggian  sudu 40  cm  kemiringan  25°  dan  bentuk  kurvatur dapat  di  lihat  pada  Table  6  samapai  dengan Table 9.
Table  3.  Data  hasil  pengujian  debit  sudu water turbin  vortex pada  diameter  56  cm,  dan waktu 0,5 menit Bukan katup Jari- jari Tinggi Volume (cm3) Volume (L) Debit (l/min) 30 o 28 13,3 32741,4 1 32,7414 1 1,09 45 o 28 35,3 86900,1 3 86,90 2,89 60 o 28 36 88623,3 6 88,62 2,95 75 o 28 37 91085,1 2 91,09 3,04 90 o 28 39 96008,6 4 96,01 3,20
Table 4. Data hasil pengujian sudu water turbin vortex dengan bentuk kurvatur daya waktu pengujian selama 5 menit Bukaan Katup Debit (l/det) Tegangan (V) Kuat Arus (I) Kecepatan Putar (rpm) Daya ( Watt ) 30 o 1,09 4,7 0,11 43,8 0,517 45 o 2,9 10,7 0,26 100,4 2,782 60 o 2,95 11,6 0,29 112 3,364 75 o 3,04 12 0,32 115,6 3,84 90 o 3,2 12,4 0,35 117,7 4,34
Table  5.  Data  hasil  pengujian  sudu water  turbin vortex dengan ketinggian sudu 20 cm dan kemiringan  25°  daya  waktu  pengujian selama 5 menit
Bukaan Katup Debit (l/det) Tegangan (V, Volt) Kuat Arus (I) Kecepat an  Putar (rpm) Daya (P, Watt ) 30 o 1,09 4 0,11 41,4 0,44 45 o 2,9 9,2 0,22 87 2,024 60 o 2,95 11,2 0,27 94 3,024 75 o 3,04 11,7 0,28 110 3,276 90 o 3,2 12 0,31 114,4 3,72
Table  6.  Data  hasil  pengujian  sudu water  turbin vortex dengan ketinggian sudu 40 cm dan kemiringan  25°  daya  waktu  pengujian selama 5 menit
Bukaan Katup Debit ( l/det) Tegangan (Volt) Kuat Arus (I) Kecepatan Putar (n, rpm) Daya ( Watt ) 30 o 1,09 0 0 24 0 45 o 2,9 8 0,2 78,1 1,6 60 o 2,95 10,9 0,26 103,4 2,834 75 o 3,04 11,3 0,27 107 3,051 90 o 3.2 11.6 0,28 112 3,248
Berdasarkan  hasil  pengujian  sudu water turbin vortex dengan ketinggian sudu  20 cm  kemiringan  25°,  ketinggian  sudu  40  cm kemiringan 25° dan bentuk kurvatur dari Tabel 6  sampai  dengan  Tabel  9  dapat  disimpulkan pada Gambar 23 dan Gambar 24  berikut ini.
Gambar  24.  Grafik  Hubungan  Debit  dengan  Daya pada  ketinggian  sudu    20  cm kemiringan 25°, ketinggian sudu 40 cm kemiringan 25° dan bentuk kurvatur.
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 0 2 4 da y a (W att ) DEBIT ( l/detik ) sudu turbin dengan bentuk kurvatur sudu turbin dengan tinggi sudu 20 dan sudut 25°
Dari Gambar 23  dapat disimpulkan bahwa daya  yang  paling  besar  dihasilkan  oleh water turbin vortex dengan merubah sudu kemiringan dan sudu berbentuk kipas dengan sudu bentuk kurvatur  pada  bukaan  katup  90°  atau  bukaan katup penuh dengan debit 3.2 l/detik sehingga menghasilkan daya sebesar 4.34 Watt .
Gambar  25.  Grafik  Hubungan  Debit  dengan Kecepatan Putar pada ketinggian sudu 20cm  kemiringan  25°,  ketinggian sudu  40cm  kemiringan  25°  dan bentuk kurvatur .
Dari  Gambar  25  dapat  disimpulkan bahwa  kecepatan  putar  yang  paling  besar dihasilkan  oleh water  turbine dengan  sudu bentuk  kurvatur  pada  bukaan  katup  90°  atau bukaan katup penuh dengan debit 3.2 l/ menits ehingga  menghasilkan  kecepatan  putar  117,7 Rpm.

## KESIMPULAN

## Kesimpulan
Perubahan water turbine vortex dengan ketinggian  sudu  20  cm  kemiringan  25°, ketinggian  sudu  40cm  kemiringan  25°  dan bentuk kurvatur berpengaruh terhadap putaran sudu dan daya listrik yang dihasilkan oleh sudu water turbine vortex sebagai pembangkit listrik tenaga  mikro  hidro.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari hasil  percobaan  bahwa  tiap-tiap  variasi ketinggian  sudu,  sudut  sudu  dan  bentuk kurvatur menghasilkan putaran dan daya listrik yang berbeda-beda.
Bentuk sudu water turbin vortex yang menghasilkan  putaran  dan  daya  listrik  paling optimal  terdapat  pada  bentuk  kurvatur  dengan bukaan  katup  90 0 debit  3,2 l/det .  Bentuk  sudu
ini  menghasilkan  kecepatan  putar  turbin mencapai 117,7 rpm dan daya yang dihasilkan sebesar 4,34 Watt .
Dilihat  dari  hasil  percobaan,  untuk ketinggian  sudu    20  cm  kemiringan  25°  serta bukaan katup 90 0 debit 3,2 l/det menghasilkan kecepatan  putar  sudu  114,4  rpm  dan  daya sebesar  3,72 Watt. Sedangkan  pada  variasi ketinggian  sudu  40  cm  kemiringan  25°  serta bukaan katup 90 0 debit 3,2 l/det menghasilkan kecepatan  putar  sudu  112  rpm  dan  daya  yang dihasilkan  sebesar  3,248 Watt .  Untuk  bentuk kurvatur pada bukaan katup 90 0 debit 3,2 l/det menghasilkan kecepatan putar sudu 117,7 rpm dan daya yang dihasilkan sebesar 4,34 Watt.

## Saran
Setelah  dilakukan  penelitian  ini  ada beberapa  saran  yang  harus  dilakukan  untuk mengembangkan penelitian berikutnya :
1. Untuk mendapatkan turbin yang lebih besar perlu  di  lakukan  pengujian  dengan  debit yang lebih besar yaitu salah satu caranya di lakukan pengujian di sungai.
2. Perlu adanya pengujian torsi untuk mengetahui daya mekanik yang di hasilkan oleh turbine water vortex.
3. Perlu adanaya penyempitan di sudu bansine cone agar  putaran sudu  water  vortex lebih besar .

## REFERENSI
Malau,  K.  R.,  Budiarto,  U.,  &  Hadi,  E.  S. (2018). Desain Dan Analisa Turbin Tipe
H-Rotor  Guna  Meningkatkan  Output Daya Listrik Pada Perencanaan Pembangunan PLTAL Di Selat
Pantar. Kapal: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan , 15 (1), 24-32.
Wibawanto, H. H., & Adiwibowo, P. H. (2018).
Uji Eksperimental Kinerja Turbin Reaksi
Aliran Vortex Tipe Sudu Berpenampang Lurus Dengan Variasi Lebar Sudu. Jurnal Teknik Mesin , 6 (1).
Baskoro,  M.  B.,  &  Adiwibowo,  P.  H.  (2017). Uji Eksperimental Pengaruh Sudut Basin Cone  Terhadap  Kinerja  Turbin  Reaksi
Aliran Vortex. Jurnal Teknik Mesin , 5 (2), 81-91.
0 20 40 60 80 100 120 140 0 2 4 putar an (Rpm ) Debit (l/detik) sudu turbin dengan bentuk kurvatur sudu turbin dengan
tinggi sudu 20 dan
sudut 25°
Sihombing,  R.  P.  J.,  &  Gultom,  S.  (2014). Analisa Efisiensi Turbin Vortex Dengan Casing  Berpenampang  Lingkaran  Pada Sudu  Berdiameter  56  Cm  Untuk  3 Variasi  Jarak  Sudu  Dengan  Saluran Keluar. Jurnal e-dinamis , 10 (2).
Wahyu  Didik  Prasetyo.  2018.  “ Rancang Bangun  Turbin  Vortex  Skala  Kecil  Dan Pengujian Pengaruh Bentuk Penampang
Sudu Terhadap Daya ”, Fakultas Teknologi  Industri  Universitas  Islam Indonesia Yogyakarta.
Musa, Masjuri, dkk., 2011, “ CFD Analysis on Cost-effective  Pico-hydro  Turbine:  A Case Study for Low Head and Low Flow
Rate Condition ”.
Gultom,  S.,  Lubis,  A.  Z.,  &  Sembiring,  P.  G. (2017). Rancang Bangun Turbin Vortex
Dengan Casing Berpenampang Lingkaran  Yang  Menggunakan  Sudu Diameter  46  Cm  Pada  3  Variasi  Jarak Antara Sudu Dan Saluran Keluar. DINAMIS , 5 (2).