## EVALUASI  KETERSEDIAAN  DAYA  PADA  PT.  PLN (PERSERO) GARDU INDUK BUNGARAN PALEMBANG
Abdul Azis 1, Irine Kartika Febrianti 2 1,2 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Palembang email: azis@univpgri-palembang.ac.id
Abstrak — Rugi-rugi daya adalah kehilangan daya listrik di jaringan dan beban dimana daya yang hilang tersebut tidak terpakai oleh beban, sehingga daya yang tersedia di jaringan akan berkurang. Rugi-rugi  daya  pada  jaringan  distribusi  disebabkan  oleh  adanya  tahanan  pada  penghantar.  Daya yang  hilang  dapat  berupa  energi  panas  yang  ditimbulkan  pada  saluran,  dan  energi  panas  yang tidak  terpakai  disebut  sebagai  rugi-rugi  daya  aktif.  Rugi-rugi  daya  disetiap  saluran  sangatlah penting untuk diperhitungkan karena rugi-rugi daya di jaringan dapat menyebabkan berkurangnya energi listrik setelah sampai di beban. Kebutuhan daya yang harus disuplai oleh sumber ke beban tergantung  pada  penyerapan  daya  oleh  beban  dan  rugi-rugi  daya  di  jaringan.  Besar  kapasitas kebutuhan  daya  dipengaruhi  oleh  besarnya  rugi-rugi  daya,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa kapasitas  kebutuhan  daya  merupakan  jumlah  penyerapan  daya  oleh  beban  dan  rugi-rugi  daya  di jaringan.  Salah  satu  gardu  induk  di  Kota  Palembang  adalah  Gardu  Induk  Bungaran  yang mempunyai  fungsi  menyalurkan  energi  listrik  ke  konsumen  melalui  sistem  distribusi  tegangan menengah.  Untuk  melayani  kebutuhan  energi  listrik  konsumen,  saat  ini  Gardu  Induk  Bungaran Palembang mempunyai Transformator 1, 30 MVA 70/20 kV yang mempunyai beban empat buah penyulang,  yaitu:  Penyulang  Akasia,  Penyulang  Sungkai,  Penyulang  Tembesu,  dan  Penyulang Cendana. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Transformator 1 mempunyai kapasitas daya terpasang sebesar 30 MVA atau 255.000.000 Watt. Sedangkan kapasitas kebutuhan daya total dari empat  penyulang  adalah  18.786.167,4264  W.  Jadi  ketersediaan  daya  Transformator  1  masih mencukupi  untuk  melayani  beban  dari  empat  penyulang,  karena  hanya  7,3671  %  dari  kapasitas daya terpasang daya yang diserap oleh beban.

## Kata Kunci : Daya, kebutuhan dan ketersediaan
Abstract — Power losses are the loss of electrical power in the  network and the load where the lost power is not used by the load, so the power available on the network will be reduced. Power losses in the distribution network are caused by the presence of prisoners in the carrier. The lost power  can  be  in  the  form  of  heat  energy  generated  on  the  channel,  and  unused  heat  energy  is called active power losses. Power losses in each channel are very important to take into account because power losses in the network can cause a reduction in electrical energy after arriving at the load. Power requirements that must be supplied by the source to the load depend on the absorption of power by the load and power losses on the network. Large capacity of power requirements is influenced by the amount of power losses, so it can be said that the capacity of power needs is the amount  of  absorption  of  power  by  the  load  and  power  losses  on  the  network.  One  of  the substations  in  the  city  of  Palembang  is  the  Bungaran  Substation  which  has  the  function  of delivering electrical energy to consumers through a medium voltage distribution system. To serve consumers  electrical  energy  needs,  currently  the  Bungaran  Palembang  Substation  has  a Transformer  1,  30  MVA  70/20  kV  which  has  a  load  of  four  feeders,  namely:  Akasia  Feeder, Sungkai  Feeder,  Tembesu  Feeder,  and  Cendana  Feeder.  The  results  showed  that  Transformer  1 had an installed power capacity of 30 MVA or 255,000,000 Watts. While the capacity of the total power requirements of the four feeders is 18,786,167.4264 W. So the availability of transformer 1 power  is  still  sufficient  to  serve  the  load  of  four  feeders,  because  only  7.3671%  of  the  installed power capacity is absorbed by the load.
Keywords : Power, needs and availability

## PENDAHULUAN
Energi  listrik  sudah  menjadi  kebutuhan  primer  bagi  masyarakat  saat  ini.  Penyediaan energi listrik yang berkualitas, ekonomis dan andal menjadi isu penting bagi produsen maupun konsumen tenaga listrik. Keandalan sistem tenaga listrik menunjukkan kontinuitas penyediaan tenaga  listrik  yang  dapat  dilihat  dari  seberapa  sering  sistem  tersebut  mengalami  gangguan. Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di Provinsi Sumatera Selatan saat ini total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik yang terpasang sampai dengan Tahun 2015 sebesar 936,27 MW. Daya terpasang tersebut disuplai dari pembangkit tenaga listrik PLN sebesar 627,27 MW, dan pembangkit tenaga listrik non PLN sebesar 309,00 MW [1].
adalah Gardu Induk Bungaran  merupakan salah satu gardu induk di Kota Palembang. Gardu Induk Bungaran Palembang mempunyai dua buah transformator dengan masing-masing kapasitas  daya  terpasang  sebesar  30  MVA.  Transformator  1,  30  MVA  70/20  kV  mempunyai beban empat buah penyulang, dan Transformator 2, 30 MVA 70/20 kV mempunyai beban dua buah  penyulang.  Penelitian  hanya  dilakukan  pada  Transformator  1  yang  mempunyai  beban empat buah penyulang, yaitu: Penyulang Akasia, Penyulang Sungkai, Penyulang Tembesu, dan Penyulang Cendana. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besar rugi-rugi daya dan kapasitas kebutuhan daya pada jaringan distribusi primer 20 kV, serta mengevaluasi ketersediaan daya di Gardu Induk Bungaran Palembang. Untuk perhitungan rugi-rugi daya dan kapasitas kebutuhan daya pada jaringan distribusi,  ditinjau pada saat beban puncak dan beban diasumsikan dalam keadaan seimbang.
Kebutuhan daya listrik yang harus disuplai oleh Gardu Induk Bungaran Palembang ke konsumen tergantung pada besarnya penyerapan daya oleh beban dan rugi-rugi daya di jaringan distribusi  tegangan  menengah.  Besarnya  rugi-rugi  daya  di  jaringan  distribusi  tegangan menengah dipengaruhi oleh besar beban yang dilayani, panjang sistem penyaluran energi listrik itu  sendiri,  besar  kecilnya  luas  penampang  penghantar  yang  digunakan,  dan  jenis  penghantar yang  digunakan.  Besarnya  kebutuhan  daya  listrik  tentunya  akan  mempengaruhi  ketersediaan daya listrik pada Gardu Induk Bungaran Palembang.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Jaringan Distribusi Radial
Di  dalam  sistem  jaringan  distribusi  tegangan  menengah  tipe  radial  hanya  terdiri  dari satu  jaringan  utama  dan  beberapa  buah  segmen  cabang.  Jaringan  distribusi  yang  keluar  dari pembangkit dapat dibedakan menjadi [2]: Penyulang Utama ( Main Feeder ), Penyulang Cabang ( Lateral Feeder ), Penyulang Sub-Cabang ( Sub-Lateral Feeder ).
main feeder lateral feeder sub-lateral feeder Sumber segmen node
Gambar 1. Struktur jaringan distribusi tipe radial
Kelemahan Sistem jaringan tipe radial [2]  hanya dihubungkan pada satu sumber daya melalui  satu  jalan,  maka  kelangsungan  pelayanannya  kurang  terjamin.  Apabila  terjadi gangguan  pada feeder utama  yang  paling  dekat  dengan  sumber  daya  maka  akan  terjadi pemutusan seluruh pelayanan sampai gangguan tersebut dapat diatasi dan untuk mempertinggi keandalan sistem dibuat beberapa modifikasi sistem, seperti:
1. Sistem jaringan distribusi tipe radial dengan jaringan penghubung
Untuk daerah beban yang berdampingan dapat saling berhubungan melalui suatu jaringan penghubung.  Pada  sistem  distribusi  yang  menggunakan  jaringan  penghubung, kapasitasnya  harus  direncanakan  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  menggantikan  jaringan yang  terganggu  tanpa  mengganggu  fungsi  yang  sebenarnya.  Jaringan  penghubung dipasang  di  antara  dua  buah feeder yang  berdampingan  pada  tempat-tempat  sepanjang feeder .  Alat-alat  pemutus  dipasang  pada  beberapa  tempat feeder untuk  mengisolasi gangguan.
2. Sistem jaringan distribusi tipe radial dengan feeder ekspres pusat beban
Jaringan distrbusi primer bentuk ini memiliki pembagian yang tidak dimulai dari sumber daya atau gardu induk, tetapi dimulai dari pusat beban. Sistem ini memiliki feeder ekspres dimana  di  sepanjang feeder ekspres ini tidak  terdapat  transformator  distribusi atau  beban lainnya. Dari pusat beban ini keluar cabang- cabang, umumnya empat cabang atau empat arah.  Keuntungan  dari  sistem  ini  adalah  dapat  mengurangi  jatuh  tegangan  antara  beban terdekat  dan  beban  terjauh  dibandingkan  dengan  jatuh  tegangan  pada  sistem  radial  yang sederhana.  Dengan  regulasi  yang  sama  dan  pemakaian  konduktor  pada  lateral  dan sublateral yang sama, maka sistem ini dapat melayani beban-beban yang besar.
3. Sistem Jaringan Distribusi Tipe Radial Dengan Susunan Daerah Phasa
Pada  sistem  ini  tiap-tiap  phasa  dari feeder tiga  phasa  ditarik  menuju  daerah-daerah  yang berlainan.  Sistem  pelayanannya  dapat  berupa  sistem  radial  dengan feeder pusat  beban.
Untuk merancanakan sistem ini harus diperhatikan agar beban-bebannya seimbang. Beban tiga  phasa  tidak  diperbolehkan  pada  daerah  beban  kecuali  beban  tiga  phasa  tersebut terdapat  di  sepanjang feeder utama,  sebelum  tiap-tiap  phasa  tersebut  dibagi  ke  daerah
pelayanannya  masing-masing.  Pada  daerah  yang  masih  berkembang,  sistem  ini  kurang fleksibel  karena  akan  mengganggu  keseimbangan  beban  antara  ketiga  phasa  tersebut. Sistem  ini  cocok  digunakan  pada  daerah-daerah  yang  sudah  stabil  dan  berbeban  ringan, seperti daerah perumahan.

## Rugi-Rugi Daya
Rugi-rugi daya adalah kehilangan daya listrik di jaringan dan beban dimana daya yang hilang  tersebut  tidak  terpakai  oleh  beban,  sehingga  daya  yang  tersedia  di  jaringan  akan berkurang.  Rugi-rugi  daya  pada  jaringan  distribusi  disebabkan  oleh  adanya  tahanan  pada penghantar.  Daya  yang  hilang  dapat  berupa  energi  panas  yang  ditimbulkan  pada  saluran,  dan energi  panas  yang  tidak  terpakai  disebut sebagai rugi-rugi  daya  aktif.  Rugi-rugi  daya  disetiap saluran  sangatlah  penting  untuk  diperhitungkan  karena  rugi-rugi  daya  di  jaringan  dapat menyebabkan berkurangnya energi listrik setelah sampai di beban [8].

## Kapasitas Kebutuhan Daya
Kebutuhan daya yang harus disuplai oleh sumber ke beban tergantung pada penyerapan daya  oleh  beban  dan  rugi-rugi  daya  di  jaringan.  Besar  kapasitas  kebutuhan  daya  dipengaruhi oleh  besarnya  rugi-rugi  daya,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  kapasitas  kebutuhan  daya merupakan jumlah penyerapan daya oleh beban dan rugi-rugi daya di jaringan.

## METODE PENELITIAN
Sumber I a 1     I b 2 3 I d 4     I e 5 I c 7      I g 6      I h 8 I f

## Gambar 2. Topologi Jaringan Distribusi Radial

## Penentuan Tahanan Segmen
Suatu jaringan  distribusi  tegangan  menengah  mempunyai  nilai tahanan  yang  berbeda- beda.  Untuk  menetukan  besarnya  tahanan  pada  jaringan  tersebut,  maka  yang  perlu  diketahui adalah [3]: Jenis penghantar yang digunakan pada jaringan distribusi (Al atau Cu), Ukuran dari diameter  saluran  (mm 2 ),Panjang  saluran  per  segmen  cabang  (km).  Dengan  demikian  nilai tahanan persegmen cabang dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut:
𝑅 𝑗 =   𝑅 𝑗 . 𝑙 𝑗 (1)

## Penentuan Arus Beban
Untuk mendapatkan arus beban ( 𝐼 𝑖 ) dari setiap node dapat dihitung dengan pendekatan- pendekatan sebagai berikut [4]:
1. Tegangan  minimal  yang  ditetapkan  untuk  suatu  jaringan  tegangan  menengah  adalah
0,95 . 𝑉 𝑛
2. Karakteristik  kurva  beban  untuk  suatu  klasifikasi  beban  tertentu  adalah  sama  sehingga untuk jaringan tegangan rendah dan tranformator distribusi pada klasifikasi beban tertentu adalah sama.
3. Faktor daya untuk jaringan tegangan menengah diambil sama untuk setiap terminal beban yaitu 𝑐𝑜𝑠  =  0,85 .
Untuk  jaringan  tegangan menengah,  arus  beban  ( 𝐼 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 )  diukur  pada  sisi tegangan sekunder  (380  V)  tranformator  distribusi,  sehingga  daya  dari  setiap  node  dapat  ditentukan dengan persamaan sebagai berikut:
𝑃 𝑖 =   √3 . 𝑉 𝑛 . 𝐼 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 (2)
Berdasarkan keadaan tersebut maka arus beban sisi primer  tranformator distribusi ( 𝐼 𝑖 ) dari setiap node dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut:
𝐼 𝑖 = 𝑃 𝑖 √3 .0,95 . 𝑉 𝑠 .𝑐𝑜𝑠  𝑖 (3)

## Penentuan Arus Segmen
Untuk  mendapatkan  arus  segmen  ( 𝐼 𝑗 )  dari  setiap  segmen  jaringan  distribusi  dapat dilakukan dengan menjumlahkan arus beban ( 𝐼 𝑖 ) dari setiap titik simpul beban atau node.

## Penentuan Rugi-rugi Daya Tiap Segmen
Rugi-rugi  daya  per  phasa  dari  setiap  segmen  ( ∆𝑃 𝑗 )  yang  disebabkan  oleh  adanya tahanan segmen ( 𝑅 𝑗 ) dan kuadrat arus saluran ( 𝐼 𝑗 ) dapat ditentukan berdasarkan persamaan (2) yaitu:
∆𝑃 𝑗(1 𝑝ℎ𝑎𝑠𝑎) =   ( 𝐼 𝑗 ) 2 .  𝑅 𝑗 . 𝑙 𝑗 (4)
Karena penghantar jaringan distribusi adalah 3 phasa, maka:
∆𝑃 𝑗(3 𝑝ℎ𝑎𝑠𝑎) =   3 . ( 𝐼 𝑗 ) 2 .  𝑅 𝑗 . 𝑙 𝑗 (5)
Penentuan Rugi-rugi Daya Total Jaringan Distribusi
Setelah didapatkan rugi-rugi daya dari setiap segmen, maka dapat ditentukan rugi-rugi daya  total  pada  jaringan  distribusi  dengan  menjumlahkan  rugi-rugi  daya  dari  setiap  segmen cabang, yaitu:
∆𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =   ∑ ∆𝑃 𝑗 𝑛 𝑗=𝑎 (6)

## Penentuan Kapasitas Kebutuhan Daya
Kapasitas kebutuhan daya ( 𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ) merupakan jumlah dari daya total dari sumber yang diinjeksikan ke beban dengan rugi-rugi daya total pada jaringan distribusi. Besarnya  kapasitas kebutuhan daya dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:
𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =   𝑃 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 +   ∆𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (7)
Efisiensi  penyaluran  daya  listrik  yang  merupakan  perbandingan  antara  daya  total
(𝑃 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 ) dari  sumber  yang  diinjeksikan  ke  beban  dengan  kapasitas  kebutuhan  daya (𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ) pada  jaringan  distribusi.  Besarnya  efisiensi  penyaluran  daya  listrik  dapat  ditentukan  dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:
 (%) = 𝑃 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 . 100% (8)
Dimana 𝑃 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 = √3 . 𝑉 𝑛 . 𝐼 𝑎 . 𝑐𝑜𝑠  Sehingga  persentase  rugi-rugi  daya  pada  jaringan distribusi adalah:
∆𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (%) = ∆𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 . 100% (15)
Selanjutnya  dapat  ditentukan  persentase  kapasitas  kebutuhan  daya  yang  merupakan perbandingan  antara  kapasitas  kebutuhan  daya (𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ) dengan  daya  terpasang  pada transformator (𝑃 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟 ) pada  jaringan  distribusi.  Maka  persentase  kapasitas  kebutuhan daya adalah:
𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (%) = 𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟 . 100% (16)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gardu  Induk  Bungaran  Palembang  mempunyai  fungsi  menyalurkan  energi  listrik  ke konsumen  melalui  sistem  distribusi  tegangan  menengah.  Untuk  melayani  kebutuhan  energi listrik  konsumen,  saat  ini  Transformator  1,  30  MVA  70/20  kV  Gardu  Induk  Bungaran Palembang  mempunyai  beban  empat  buah  penyulang,  yaitu:  Penyulang  Akasia,  Penyulang Sungkai, Penyulang Tembesu, dan Penyulang Cendana.
Gambar  3.  Representasi  Penyulang  Pada  Transformator  1,  30  MVA  70/20  kV  Gardu  Induk Bungaran Palembang

## Data Penyulang
Transformator  1,  30  MVA  70/20  kV  di  PT  PLN  (Persero)  Gardu  Induk  Bungaran Palembang  mempunyai  beban  empat  buah  penyulang,  yaitu:  Penyulang  Akasia,  Penyulang Sungkai, Penyulang Tembesu, dan Penyulang Cendana.
Tabel 1. Data Teknik Penyulang Penyulang Akasia Penyulang Sungkal Penyulang Tembesu Penyulang Cendana Panjang 9,400 km 8,910  km 10,160  km 16,505  km Jumlah Transformator 65  buah 19  buah 16 buah 65 buah Jenis Penghantar A3C A3C A3C A3C Luas  Penampang Penghantar 150 mm 2 150 mm 2 150 mm 2 150 mm 2 Tabel 2. Data Beban Harian Rata-Rata Bulan Juni 2016 Jam Arus (A) Penyulang Akasia Sungkai Tembesu Cendana Jumlah 00.00 180 77 39 239 534 01.00 169 73 37 224 503 02.00 169 71 35 229 505 03.00 165 69 35 225 494 04.00 163 68 34 220 485 05.00 161 67 33 217 478 06.00 162 67 32 214 475 07.00 173 66 30 214 484 08.00 185 66 31 213 494 09.00 200 67 33 217 517 10.00 199 64 33 225 521 11.00 205 69 34 235 543 12.00 207 70 36 245 557 13.00 219 74 37 254 584 14.00 216 75 37 251 579 15.00 220 75 37 246 578 16.00 201 71 36 239 546 17.00 195 73 36 243 547 18.00 201 79 37 256 574 18.30 205 88 42 288 624
19.00 209 88 42 294 633 19.30 207 88 42 294 631 20.00 203 87 42 293 625 21.00 196 82 41 278 597 22.00 184 80 40 268 571 23.00 166 75 37 246 525 24.00 149 70 34 234 488 Rata-Rata 189 74 36 244 544 Sumber: Pengolahan data
Tabel 3. Hasil Perhitungan Rugi-Rugi Daya Dan Kapasitas Kebutuhan Daya Penyulang
Penyulang Rugi-Rugi Daya (  P) Penyaluran Daya Ke Beban (P input ) Kapasitas Kebutuhan Daya (P total ) (Watt) (%) Watt (%) Watt (%) Akasia 35.046,1565 0,5654 6.162.888,4627 99,4313 6.197.934,6192 2,4306 Sungkai 10.120,2189 0,3889 2.591.907,1018 99,6095 2.602.027,3207 1,0204 Tembesu 3.328,8957 0,2684 1.236.961,8250 99,7309 1.240.290,7207 0,4864 Cendana 88.204,2855 1,0085 8.657.710,4804 98,9812 8.745.914,7658 3,4298 Jumlah 136.699,5566 0,7277 18.649.467,8698 99,2723 18.786.167,4264 7,3671

## Sumber: Hasil Perhitungan

## 1. Rugi-Rugi Daya Penyulang
Besarnya rugi-rugi daya yang terjadi pada penyulang dipengaruhi oleh panjang penyulang, karena  panjang  penyulang  akan  mempengaruhi  nilai  tahanan  penyulang.  Apabila penyulang  semakin  panjang  maka  nilai  tahanan  penyulang  akan  semakin  besar,  dan dengan semakin besarnya nilai tahanan penyulang maka rugi-rugi daya yang terjadi pada penyulang  akan  semakin  besar.  Dari  Tabel  2  dapat  dilihat  bahwa  penyulang  yang  paling panjang adalah Penyulang Cendana dengan panjang 16,505 km, dan mempunyai rugi-rugi daya yang paling besar yaitu 1,0085 %. Rugi-rugi daya yang terjadi pada penyulang juga dipengaruhi  oleh  arus  yang  mengalir.  Tabel  2  menunjukkan  bahwa  Penyulang  Sungkai mempunyai  panjang  penyulang  yang  lebih  pendek  dari  pada  Penyulang  Tembesu  tetapi rugi-rugi  dayanya  lebih  besar  dari  pada  Penyulang  Tembesu.  Hal  tersebut  disebabkan karena  arus  yang  mengalir  pada  Penyulang  Sungkai  lebih  besar  dari  pada  arus  yang mengalir  pada  Penyulang  Tembesu.  Tabel  4.18  juga  menunjukkan  bahwa  dari  empat penyulang  pada  Transformator  1,  30  MVA  -  70  kV/20  kV  mempunyai  rugi-rugi  daya sebesar  136.699,5566  W  atau  0,7277  %.  Rugi-rugi  daya  yang  terjadi  pada  jaringan distribusi  tidak  dapat  dihilangkan  karena  adanya  sifat  material  dari  penghantar,  yaitu adanya nilai tahanan pada penghantar yang dipakai. Besar nilai tahanan dipengaruhi oleh jenis  penghantar,  luas  penampang  dan  panjang  penghantar,  dimana  apabila  nilai  tahanan semakin besar maka rugi-rugi daya akan semakin besar.

## 2. Kapasitas Kebutuhan Daya Penyulang
Kapasitas kebutuhan daya merupakan jumlah dari daya total dari sumber yang diinjeksikan ke beban dengan rugi-rugi daya total pada jaringan distribusi. Apabila rugi-rugi daya yang terjadi  pada  penyulang  semakin  besar,  maka  kapasitas  kebutuhan  daya  akan  semakin besar. Tabel 2 menunjukkan bahwa Penyulang Cendana mempunyai  kapasitas kebutuhan daya yang paling besar, yaitu sebesar 2,9153 %. Tabel 2 juga menunjukkan bahwa empat penyulang  tersebut  mempunyai  rugi-rugi  daya  sebesar  136.699,5566  W  atau  0,7277  %, dan daya yang  diserap oleh beban sebesar 18.649.467,8698 W atau  99,2723 %, sehingga kapasitas kebutuhan daya adalah sebesar 18.786.167,4264 W.
3. Evaluasi Ketersediaan Daya
Transformator 1 pada Gardu Induk Bungaran mempunyai kapasitas daya terpasang sebesar 30  MVA,  dan  apabila  faktor  daya  untuk  Transformator  1  diambil  sama  dengan  setiap terminal  beban  pada  penyulang  yaitu 𝑐𝑜𝑠  =  0,85 ,  maka  kapasitas  terpasang Transformator  1  adalah  sebesar  255.000.000  W.  Dari  hasil  perhitungan  dapat  diketahui bahwa kapasitas kebutuhan daya dari empat penyulang adalah sebesar 18.786.167,4264 W atau 7,3671 % dari kapasitas daya terpasang. Jadi ketersediaan daya Transformator 1 pada Gardu  Induk  Bungaran  masih  mencukupi  untuk  melayani  beban  dari  empat  penyulang, karena  hanya  7,3671 %  dari  kapasitas  daya  terpasang  daya  yang  diserap  oleh  beban  dari empat penyulang.

## KESIMPULAN
1. Rugi-rugi  daya  penyulang  pada  Transformator  1,  30  MVA  -  70  kV/20  kV  Gardu  Induk
Bungaran adalah sebagai berikut:
Rugi-rugi daya total dari empat penyulang pada Transformator 1, 30 MVA - 70 kV/20 kV
adalah  136.699,5566  W  atau  0,7277  %.  Rugi-rugi  daya  yang  terjadi  pada  penyulang dipengaruhi  oleh  panjang penyulang  dan  arus  yang  mengalir.  Apabila  penyulang  semakin panjang dan arus yang mengalir semakin besar, maka rugi-rugi daya akan semakin besar.
2. Kapasitas kebutuhan daya total dari empat penyulang pada Transformator 1, 30 MVA - 70 kV/20 kV adalah 18.786.167,4264 W atau 7,3671 %. Kapasitas kebutuhan daya merupakan jumlah dari daya total dari sumber yang diinjeksikan ke beban dengan rugi-rugi daya total pada jaringan distribusi. Apabila rugi-rugi daya yang terjadi pada penyulang semakin besar, maka kapasitas kebutuhan daya akan semakin besar.
3. Transformator 1 pada Gardu Induk Bungaran mempunyai kapasitas daya terpasang sebesar 30  MVA  atau  255.000.000  Watt.  Sedangkan  kapasitas  kebutuhan  daya  total  dari  empat
penyulang adalah 18.786.167,4264 W. Jadi ketersediaan daya Transformator 1 pada Gardu Induk  Bungaran  masih  mencukupi  untuk  melayani  beban  dari  empat  penyulang,  karena hanya  7,3671  %  dari  kapasitas  daya  terpasang  daya  yang  diserap  oleh  beban  dari  empat penyulang.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Direktorat  Jenderal  Ketenagalistrikan  (Ditjen  Gatrik).  2016. Statistik  Ketenagalistrikan 2015 .  Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Ketenagalistrikan  Kementerian  Energi  Dan  Sumber Daya Mineral.
[2] Gonen, Turan.  2008. Electrical  Power  Distribution  System  Engineering. Second  Edition.
New York: CRC Press Taylor & Francis Group.
[3] Hutahuruk,  TS.  1983. Jaringan  Tegangan  Menengah .  Bandung:  Badan  Pelaksana Prokerma PLN-ITB.
[4] PT  PLN.  SPLN  72:  1987. Spesifikasi  Desain  Untuk  Jaringan  Tegangan  Menengah  Dan Jaringan Tegangan Rendah . Jakarta: PT PLN.