Abstrak — Kecamatan Rungkut merupakan kecamatan dengan  angka  kepadatan  penduduk  yang  tinggi,  oleh  karenanya Kecamatan  Rungkut  dituntut  untuk  memiliki  sarana  dan prasarana  sanitasi  yang  baik.  Berdasar  pada  kondisi eksisting yang  ada  di  lapangan,  didapati  masih  adanya  masyarakat  yang membuang  limbah  domestik blackwater dan greywater langsung pada  saluran  drainase.  Sementara  itu,  saluran  drainase seharusnya  terbebas  dari  air  limbah,  selain  dapat  mencemari karena  beban  organiknya  yang  tinggi,  tambahan  debit  dari  air limbah  tersebut  dapat  menyebabkan  beban  tampungan  dari saluran drainase menjadi terlalu berlebihan. Tujuan perencanaan ini adalah untuk merencanakan bangunan pengolahan air limbah domestik  di  Kecamatan  Rungkut  dan  menghitung  biaya  yang dibutuhkan.
Teknologi  yang  digunakan  dalam  perencanaan  ini adalah Anaerobic Baffled Reactor (ABR). Data kualitas air limbah diperoleh dengan melakukan pengujian di laboratorium terhadap air  limbah  berdasarkan  parameter  yang  telah  ditentukan. Berdasarkan data kualitas air limbah domestik yang didapatkan, dilakukan perencanaan dan perhitungan untuk desain ABR serta perhitungan biaya yang diperlukan.
ABR  yang  direncanakan  dirancang  untuk  dapat melayani  100KK  dengan  total  panjang  x  lebar  x  tinggi  sebesar 15,5m  x  2,3m  x  2,6  m.  Biaya  yang  diperlukan  untuk pembangunan ABR adalah sebesar Rp 159.853.000,-
Kata Kunci —  ABR, Air Limbah Domestik, Rungkut

## I. PENDAHULUAN
ECAMATAN Rungkut merupakan salah satu Kecamatan di  Kota  Surabaya  yang  dekat  dengan  kawasan perindustrian  terbesar  di  Surabaya.  Wilayah  Kecamatan Rungkut  merupakan  wilayah  dengan  kepadatan  yang  cukup tinggi,  sehingga  dibutuhkan  kondisi  lingkungan  yang  baik pula, utamanya terkait dengan sarana dan prasarana sanitasi.
Namun,  kondisi  sanitasi  di  Kecamatan  Rungkut  pada kenyataannya  masih  belum  dapat  dikata  baik.  Hal  tersebut ditunjukkan  dengan  kondisi eksisting saluran  drainase  yang kotor  dan  hampir  meluap  pada  wilayah  Kelurahan  Kedung Baruk,  Kalirungkut  dan  Penjaringan  Sari.  Hal  ini  disebabkan masih  banyaknya  warga  yang  menyalurkan  air  buangan bekas cuci,  dapur,  dan  kamar  mandi  ( greywater )  langsung  menuju saluran  drainase  tanpa  adanya  pengolahan  terlebih  dahulu. Didapati  pula    rumah  tangga  maupun  fasilitas  umum  seperti MCK (mandi,cuci,kakus) umum yang masih melakukan buang
air  besar  sembarangan  (BABS)  dengan  jamban  tanpa  tangki septik  sehingga  langsung  mengarahkan  pipa pembuangan dari jambannya  ( blackwater )  pada  saluran  drainase.  Apabila  hal tersebut tetap dibiarkan, maka dapat menyebabkan pengendapan  dan  peluapan  pada  saluran  drainase.  Pada prinsipnya,  saluran  drainase  dirancang  secara  terpisah  antara air hujan dengan air limbah  dan masyarakat diharapkan untuk ikut  serta  dalam  upaya  pencegahan  masuknya  sampah  dan  air limbah pada saluran drainase [1].
Berdasarkan  pada  kondisi eksisting yang  ada,  maka dilakukan  perencanaan  instalasi  pengolahan  limbah  domestik greywater dan blackwater dengan  menggunakan  unit anaerobic  baffed  reactor (ABR)  yang  dipilih  karena keunggulannya  dalam  kemudahan  pengoperasian  karena  tidak membutuhkan  tenaga  operasional  khusus,  stabil  dan  tahan terhadap hydraulic dan organic  shock  loading [2],  mudah dalam pemeliharaan karena hanya butuh dilakukan pengurasan setiap  2-3  tahun  sekali,    Biaya  yang  dibutuhkan  untuk pengoperasian  dan  pemeliharaan  relatif  murah  karena  tidak membutuhkan tenaga dan pemeliharaan khusus [3].

## II. METODE PERENCANAAN

## A. Ide Perencanaan
Ide  perencanaan  didapatkan  setelah  membandingkan kondisi eksisting dengan  kondisi  ideal  dari  wilayah perencanaan  yaitu  wilayah  Kecamatan  Rungkut.  Tujuan perencanaan  yaitu  merencanakan  unit  pengolahan  air  limbah blackwater dan greywater yang  berupa  ABR  untuk pemukiman  yang  masih  melakukan  BABS  di  Kecamatan Rungkut.

## B. Ruang Lingkup
Ruang lingkup perencanaan ini adalah: 1. Pemukiman  padat  penduduk  yang  masih  melakukan BABS dengan fasilitas buang air besar tanpa ketersediaan tangki septik pada RT 3 RW 4 Kelurahan Kedung Baruk, RT  5  RW  3  Kelurahan  Kalirungkut,  dan  RT  3  RW  3 Kelurahan  Penjaringan  Sari,  Kecamatan  Rungkut,  Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. (Gambar 1.)
2. Aspek perencanaan meliputi aspek teknis dan biaya.
3. Perencanaan  berupa  desain  bangunan  pengolahan  air limbah domestik tipikal untuk 100KK.

## Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik di Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya
Haristia Damayanti dan Ipung Fitri Purwanti
Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia e-mail : purwanti@enviro.its.ac.id
K
Gambar 1. Wilayah Perencanaan Kecamatan Rungkut

## C. Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  dalam  perencanaan  ini  adalah  data primer  dan  data  sekunder.  Data  Primer  meliputi  data  kualitas air  limbah  domestik  dan  data  konsumsi  air  bersih  warga wilayah  perencanaan.  Data  kualitas  air  limbah  didapatka melalui  hasil  pengujian  sample  air  limbah  domestik  wilayah perencanaan  di  laboratorium  sedangkan  data  konsumsi  air bersih  oleh  warga  melalui  teknik  wawancara  pada  sampel warga.  Penentuan  jumlah  responden  dilakukan  dengan menggunakan metode slovin [4] dengan rumus yaitu:
2 1 N = n Ne  (1)
Dimana: n = ukuran sampel N = ukuran populasi E = taraf kesalahan (eror) sebesar 0,1 (10%) Data  sekunder  yang  digunakan  antara  lain  meliputi  peta wilayah perencanaan, profil sanitasi wilayah perencanaan, data jumlah penduduk dan kepadatan.

## III. HASIL PERENCANAAN
A. Hasil Survei
1. Debit Air Limbah
Penentuan  jumlah  responden  menggunakan  metode slovin untuk  total  300KK  didapatkan  jumlah  responden  yaitu  75, dengan  asumsi  bahwa  1KK  mewakili  1  rumah  dan  1  rumah diwakilkan  oleh  1  orang  maka  jumlah  responden  adalah  75 orang.    Pembagian  sama  rata  untuk  3  wilayah  perencanaan didapatkan  jumlah  responden  untuk  tiap  wilayahnya  adalah sejumlah 25 orang.
Hasil  wawancara  tentang  debit  konsumsi  air  bersih menunjukkan  bahwa  air  PDAM  digunakan  sebagai  air  bersih adalah  177,89  liter/jiwa/hari.  Masyarakat  di  wilayah perencanaan  menggunakan  air  bersih  untuk  keprluan  mandi, cuci,  kakus  dan  memasak,  sedangkan  untuk  air  minum menggunakan  air  kemasan.  Sehingga  diasumsikan  bahwa  air limbah yang dihasilkan dari kegiatan tersebut adalah sejumlah 80% dari konsumsi air bersih yaitu 142,31 liter/jiwa/hari.
Pada  perencanaan  ini  tidak  dilakukan  proyeksi  terhadap jumlah  penduduk  sebab  wilayah  perencanaan  merupakan wilayah  perkampungan  padat  penduduk  yang  sudah  sangat jenuh.
Dalam  perencanaan  ini  direncanakan  unit  instalasi pengolahan  air  limbah  (IPAL)  untuk  100KK  dengan  1  KK terdiri dari 5 orang  maka jumlah penduduk yang akan dilayani oleh  tiap  unit  IPAL  adalah  500  orang.  Sehingga  debit  air limbah  adalah  71156  L/hari  atau  71,15  m 3 /hari,  atau  2,96 m 3 /jam. 2. Kualitas Air Limbah Berdasarkan hasil analisa laboratorium terhadap sampel air limbah  domestik  yang  diambil  1  minggu  sekali  selama  3 minggu  pada  3  lokasi  didapatkan  data  rata-rata  kualitas  air limbah  domestik blackwater dan greywater Kecamatan Rungkut yaitu:
 BOD   = 575,4 mg/l
 COD   = 983,2 mg/l
 TSS    = 502,2 mg/l
 pH     = 7,4
3. Desain IPAL
Dalam  perencanaan  IPAL  ini  menggunakan  rumus perhitungan  yang  mengacu  pada  literatur  [5].  Unit    ABR dibagi  menjadi  2  bagian,  yaitu  bagian  tangki  pengendap,  dan bagian  kompartemen.  Kriteria  desain  yang  digunakan  untuk merencanakan bagian tangki pengendap adalah:
a. Periode Pengurasan     = 2-3 Tahun
b. Td Tangki Pengendap    = 2- 4jam
c. SS/COD              = 0,35-0,45
Direncanakan:
a. Periode Pengurasan   = 2 Tahun
b. Td Tangki Pengendap  = 3 Jam
c. SS/COD            = 0,4
Sedangkan kriteria desain yang digunakan untuk merencanakan bagian kompartemen adalah:
a. Organic Loading Rate (OLR)    = < 3Kg COD/ m 3 . Hari b. Hydraulic Retention Time (HRT)=  > 8 jam
c. Kecepatan aliran (Vup)        = < 2 m/jam
d. Hydraulic Loading Rate (HLR) = 16,8 – 38,4 m 3 /m 2 .hari Pada  perencanaan  ini,  lebar  dan  kedalaman  unit  pengolahan ditentukan  untuk  menyesuaikan  dengan  lokasi  penempatan yaitu 2 meter.
Berpedoman  pada  kriteria  desain  tersebut  berikut  langkah- langkah  perhitungan  unit  dimensi  dan  efisiensi removal unit ABR:
a. Perhitungan Tangki Pengendap
 Perhitungan removal COD  dengan  menentukan  faktor COD removal menggunakan grafik faktor COD removal di  tangki  pengendap  terhadap  HRT  (Gambar  2).  Pada perencanaan ini  direncanakan  HRt  pada  tangki pengendap  adalah  3  jam  sehingga  faktor  yang  didapat adalah 0,41.
Gambar 2. Faktor COD Removal di Tangki Pengendap Terhadap HRT  Setelah  didapatkan  nilai  faktor  COD removal maka dilakukan perhitungan dengan mengalikan faktor removal COD  dengan  nilai  SS/COD  yaitu  0,4  dan  dibagi  dengan 0,6  sehingga  diperoleh  persentase removal COD  yaitu 27,04%
 Perhitungan removal BOD  dengan  menggunakan  nilai
COD removal yang diplotkan pada grafik faktor removal BOD  terhadap removal COD    (Gambar  3).  Dengan menggunakan  nilai  persentase removal COD  yaitu 27,04% diperoleh faktor removal BOD adalah 1,06
Gambar 3. Faktor Removal BOD terhadap Removal COD
 Faktor removal BOD  selanjutnya  dikalikan  dengan persentase removal COD  dan  didapatkan  persentase removal BOD adalah 28,66%  Perhitungan dimensi tangki pengendap dengan berpedoman pada kriteria desain.
Maka  didapatkan  dimensi  dan  persentase removal di  Tangki Pengendap yaitu :
 Dimensi Tangki Pengendap
Lebar       = 2 meter Panjang      = 6 meter Kedalaman    = 2 meter Freeboard     = 0,3 meter  Persentase Removal di Tangki Pengendap
Removal BOD     = 28,66% Removal COD     = 27,04%
b. Perhitungan Kompartemen
 Perhitungan dimensi tangki pengendap dengan menentukan  A surface melalui  perhitungan  debit  dibagi dengan HLR yang ditentukan.
 Perhitungan jumlah kompartemen
 Perhitungan  BOD removal dengan  menggunakan  faktor OLR  (Gambar  4),  faktor  BOD strength (Gambar  5), faktor Temperatur (Gambar 6), faktor jumlah kompartemen (Gambar 7), faktor HRT (Gambar 8)
Gambar 4.  Faktor OLR BOD
Gambar 5. Faktor BOD Strength
Gambar 6. Faktor Temperatur
Gambar 7. Faktor Jumlah Kompartemen
Gambar 8. Faktor HRT
 Perhitungan  COD removal dengan  menggunakan  grafik COD removal terhadap BOD removal (Gambar 9)
Gambar 9. COD Removal terhadap BOD Removal
Maka  didapatkan  dimensi  dan  persentase removal di Kompartemen yaitu:
 Dimensi Setiap Kompartemen Lebar        = 2 meter Panjang      = 1 meter
Kedalaman    = 2 meter Freeboard    = 0,3 meter Jumlah Kompartemen = 8 buah  Persentase Removal di Kompartemen Removal BOD   = 95,30% Removal COD = 92,98%
Unit  ABR  pada  perencanaan  ini  direncanakan  akan menggunakan  konstruksi  beton  karena  dianggap  memiliki lifetime lebih  lama.  Ketebalan  beton  yang  digunakan  adalah 0,15 meter. Sehingga dimensi total unit ABR adalah: Lebar = 2,3 meter Panjang = 15,5 meter Kedalaman = 2,6 meter
Tampak dan Denah ABR yang direncanakan dapat dilihat pada Gambar  10,  dan  Potongan  A-A  pada  Gambar  11,  serta Potongan B-B, C-C, dan D-D pada Gambar 12.
Gambar 10. Tampak dan Denah ABR
Gambar 11. Potongan A-A ABR
Gambar 12. Potongan B-B, C-C, D-D ABR
4. Lokasi Penempatan IPAL
Lokasi  penempatan  unit  IPAL  pada  3  kelurahan  wilayah perencanaan yaitu:
a. Wilayah RT 5 RW 3 Kelurahan Kalirungkut
Diletakkan di Jalan Bakung 2 dengan lebar jalan 4 meter (Gambar 13)
Gambar 13. Lokasi Penempatan IPAL di RT 5 RW 3 Kelurahan Kalirungkut
b. Wilayah RT 3 RW 4 Kelurahan Kedung Baruk Diletakkan  di  lahan  fasilitas  umum  (fasum)  di  Jalan Kedung  Baruk  Beringin  milik  RW  4,  dengan  luas  lahan  5 meter x 24 meter (Gambar 14)
Gambar  14.  Lokasi  Penempatan  IPAL  di  RT  3  RW  4  Kelurahan  Kedung Baruk
c. Wilayah RT 3 RW 3 Kelurahan Penjaringan Sari Diletakkan di Jalan Kendal Sari 1 dengan lebar jalan 3.8 meter (Gambar 15)
Gambar 15. Lokasi Penempatan IPAL di RT 3 RW 3 Kelurahan Penjaringan Sari

## IV. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA
Dalam  melakukan  perhitungan  untuk  rancangan  anggaran biaya  digunakan  acuan  yaitu  HSPK  (harga  satuan  pokok pekerjaan)  Kota  Surabaya  Tahun  2015  dan  dikalikan  dengan volume  pekerjaan  sehingga  didapatkan  rancangan  anggaran biaya  untuk  pembangunan  unit  ABR.    Tahapan pembangunan ABR  dilakukan  dalam  3  tahapan  pekerjaan  yaitu  tahapan pekerjaan  persiapan,  tahapan  pekerjaan  utama,  serta  tahapan pekerjaan finishing atau pekerjaan akhir. Rancangan anggaran biaya dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1.

## Rancangan Anggaran Biaya
NO Tahapan Konstruksi Satuan Total Biaya (Rp) 1 Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan m² 432.878 2 Pembongkaran Paving Yang tidak dipakai Kembali m² 173.151 3 Pekerjaan Pembuatan Bouwplank/Titik Titik 2.059.800 4 Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank m1 3.819.420 6.485.249 1 Penggalian tanah sedalam 1 meter m³ 10.936.283 2 Pengangkutan Tanah dari Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1meter m³ 2.229.728 3 Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 Kg + Bekisting) m³ 66.289.117 4 Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 Kg + Bekisting) m³ 22.067.563 5 Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 Kg + Bekisting) m³ 5.584.027 6 Pekerjaan Beton K-225 (untuk dinding sekat) m³ 6.366.984 7 Pekerjaan Plat Lantai m³ 16.351.581 8 Pemasangan Pipa Air Kotor Diameter 3" m 3.778.206 9 Pekerjaan Plat Tutup Beton m³ 16.351.581 10 Pelapisan Waterproofing m² 1.915.280 11 Kebutuhan Aksesoris Pipa Tee 3" buah 66.785 12 Kebutuhan Aksesoris Pipa Tee 1 1/4" buah 259 13 Kebutuhan Aksesoris Pipa Elbow 3" buah 13.980 151.951.372 1 Pengurugan Tanah Dengan Pemadatan m³ 550.940 2 Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan m² 865.755 1.416.695 159.853.316 159.853.000
JUMLAH TOTAL Tahap Persiapan JUMLAH Pekerjaan Utama JUMLAH Pekerjaan Finishing
Tabel 1 dapat dilihat bahwa  total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan  unit  ABR  mulai  dari  tahap  persiapan,  tahap pekerjaan, serta tahap pekerjaan finishing atau pekerjaan akhir adalah Rp 159.853.000,-
V. KESIMPULAN
A. Kesimpulan
1. Perencanaan ABR sebagai pengolah air limbah domestik di Kecamatan  Rungkut  untuk  melayani  100  KK  diperoleh dimensi panjang 15,5 m,  lebar 2,3 m,  dan kedalaman 2,6 m
2. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun ABR adalah Rp 159.853.000,-    yang  telah  meliputi  3  tahapan  pekerjaan pembangunan  yaitu  tahapan  persiapan,  tahapan  pekerjaan utama serta tahapan finishing atau tahapan akhir.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Kementrian  Pekerjaan  Umum. Peraturan  Mentri  Pekerjaan  Umum no.12  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Drainase  Perkotaan .  Jakarta
(2014).
[2] Tilley,  E.,  Ulrich,  L.,  L thi,  C.,  Reymond,  P.,  Zurbr gg,  C. Compendium  of  Sanitation  Systems  and  Technologies .  Swiss  Federal Institute  of  Aquatic  Science  and  Technologiey  (Eawag).  D bendorf,
Switzerland (2008).
[3] Kementrian  Pekerjaan  Umum. Materi  Bidang  Air  Limbah,  Diseminasi dan Sosialisasi Keteknikan Bidang PLP . Jakarta (2012).
[4] Sugiyono. Statistika  Untuk  Penelitian .  Penrbit  ALFABETA.  Bandung (2006).
[5] Sasse,  L. DEWATS:  Decentralized  Wastewater  Treatment  In Developing Countries . Bremen: BORDA (2009.).