Volume 6 Nomor 1, Juni 2023 e-ISSN : 2614-1574 p-ISSN : 2621-3249

## PERENCANAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA ATAP ON GRIND SEBAGAI SUMBER ENERGI ALTERNATIF RAMAH LINGKUNGAN

## ROOF SOLAR POWER PLANT PLANNING ON GRIND AS AN ALTERNATIVE ENERGY SOURCE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
Siti Anisah 1 , Amani Darma Tarigan 2 1,2 Universitas Pembangunan Panca Budi sitianisah@dosen.pancabudi.ac.id

## ABSTRACT
Indonesia is located on the equator so it has two seasons, namely the rainy season and the dry season. Indonesia has the potential to utilize this energy to be converted into electrical energy. PLTS (Solar Power Plant) is a power plant that utilizes solar energy using the main tool, namely solar modules. The purpose of this research is to be supported by government policies regarding the use of friendly energy. Research with a basic research method approach is carried out through an approach of observation, analysis, of the existing conditions regarding energy requirements for solar power plant planning. The results of this research are the power required is 34,660 KW of solar panels which are designed using monocrystalline panels of 18 PCs and a battery capacity of 200 AH of 24 units with an investment budget of IDR 243,100,000.

## Keywords: Roof PLTS, Renewable Energy, Environmentally Friendly Energy

## ABSTRAK
Negara Indonesia berada di daerah katulistiwa sehingga mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan energi tersebut untuk diubah menjadi energi listrik. PLTS  (Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya)  merupakan  pembangkit  listrik  yang  memanfaatkan  energi  matahari dengan  menggunakan  alat  utama  yaitu  modul  surya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  didukung  dengan kebijakan  pemerintah  tentang  pemamfaatan  energi  ramah.  Penelitian  dengan  pendekatan  Metode  riset  dasar dilakukan  melalui  pendekatan  observasi,  analisis,  terhadap  kondisi  eksisting  tentang  kebutuhan  energi  untuk perencanaan pembangkit listrik tenaga surya. Hasil dari penelitian ini daya yang dibutuhkan adalah sebesar 34.660 KW  panel  surya  yang  di  desain  menggunakan  jenis  panel  monocristaline  sebayak  18  Pc  dan  kapasitas  baterai sebesar 200 AH sebanyak 24 unit dengan anggaran biaya yang diinvestasikan sebesar Rp.243.100.000.
Kata Kunci: PLTS Atap, Energi Baru Tebarukan, Energi Ramah Lingkungan

## PENDAHULUAN
Peningkatan pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur akan meningkatkan kebutuhan penggunaan energi listrik. Dengan peningkatan kebutuhan energi listrik akan menyebabkan berkurangnya cadangan energi fosil. Untuk mengurangi pemakaian sumber energi fosil yaitu dengan memanfaatkan sumber energi alternatif  untuk  menjaga  ketersediaan sumber energi fosil agar bisa dipakai suatu saat.  Negara  Indonesia  merupakan  negara tropis  dan  negara  yang  berada  di  daerah katulistiwa.  Indonesia  sangat  berpotensi untuk memanfaatkan sumber energi alternatif  surya  karena  mempunyai  rata– rata  suhu  28oC.  PLTS  atau  singkatan  dari
pembangkit listrik tenaga surya merupakan teknologi  yang  berkembang  dibidang pembangkit  listrik  yang  memanfaatkan sumber energi matahari dan diubah menjadi energi  listrik  dengan  alat  bantu  modul surya.  PLTS  sudah  banyak  dipasang dengan  berbagai  tempat  peletakannya seperti  gedung–gedung,  hotel,  tempat bisnis, lahan kosong dan atap rumah.
Sistem  pembangkit  listrik  tenaga surya  mempunyai  tiga  jenis  sistem konfigurasi  yaitu  sistem  konfigurasi off- grid,  on-grid ,  dan hybrid .  Diantara  sistem tersebut  yang  lebih  banyak  dipakai  oleh konsumen  adalah  sistem  konfigurasi on– grid karena sistemnya sederhana dan tidak memerlukan baterai. Untuk pemakai PLTS
mandiri atau rumahan disarankan memakai sistem konfigurasi on-grid karena terhubung  ke  jaringan  24  jam  pemakaian listrik  saat  siang  hari  relatif  lebih  rendah dibandingkan pemakaian listrik malam hari sehingga  dapat  mengurangi  penggunaan listrik jaringan PLN. Pada perencanaan ini pemasangan  modul  surya  akan  diletakan pada  atap  rumah  untuk mendapatkan  hasil listrik  yang  optimal  selain  itu  untuk menghemat  tempat  dan  menghindari adanya  objek  yang  menutupi  modul  surya dan menentukan biaya pengeluaran pemasangan PLTS On-Grid . Dasar pemikiran  tersebut  didukung  dengan kebijakan pemerintah tentang pemamfaatan energi ramah lingkungan  sehingga menjadi salah satu 504ndicator  penelitian ini sangat penting untuk  memberikan/menawarkan solusi terhadap permasalahan yang dialami masyarakat  terhadap  pemamfaatan  energi ramah lingkungan.
Penelitian dengan pendekatan Metode  riset  dasar  dilakukan  melalui pendekatan  observasi,  analisis,  terhadap kondisi  eksisting  tentang  data  kondisi Angin,  Cuaca,  cahaya  matahari,  dan analisis  kebutuhan  daya  yang  diperlukan untuk  untuk  memfasilitasi  kebutuhan energi di Gedung I Universitas Pembangunan Panca Budi.
Persediaan sumber daya minyak dan gas  bumi  pada  abad  21  semakin  menipis. Sedangkan, kebutuhan energi listrik semakin  lama  semakin  meningkat.  Pada tahun  2017,  kebutuhan  energi  listrik sebesar  25,4  trilyun  kWh.  Daratan Indonesia memiliki luas sekitar ±2 juta km2 dan  dapat  memanfaatkan  energi  matahari untuk  membangkitkan  pembangkit  listrik tenaga  surya  sebesar  5,10  mW  atau  setara 112.000  GWp  dengan  penyinaran  sebesar 4,8  kWh/m2/hari.  Dari  segi  teknik  secara totalitas dikatakan
layak untuk dioperasikan sistem PLTS dan disinkronkan KWh EXIM dengan
performace  ratio  81%.  Berdasarkan  segi teknik  tersebut  maka  dapat  direalisasikan. (Rinna  Hariyanti,  Muchamad  Nur  Qosim, 2019)
PLTS  rooftop  atau  PLTS  pada  atap rumah  merupakan  PLTS  berskala  kecil yang  biasanya  memiliki  kapasitas  20kW dan  ada  beberapa  gedung  komersial memiliki kapasitas yang mendekati 1 MW. PLTS pada atap rumah memiliki beberapa keunggulan seperti mengurai biaya tagihan listrik  bulanan  dan  menghemat  lahan  atau tanah.  Selain  itu,  lebih  mudah  dan  murah untuk  dihubungkan  ke  sistem  kelistrikan yang ada. (I Dewa Gde Yaya Putra Pratama, I Nyoman Satya Kumara, 2018)
Proses  photovoltaik  ditemukan  pada abad  19  dan  merujuk  kepada  pembangkit listrik  (volt)  dari  energi  yang  ada  di matahari  (photon).  Pada  tahun  1950an, modul PV yang pertama telah dikembangkan secara komersial, meskipun industri  ini  mulai  tumbuh  terutama  sejak tahun  tujuh  puluhan.  Modul  PV  Surya menambah  beberapa  pemakaian  praktis dalam  waktu  singkat.Konversi  modul  PV surya,  seperti  yang  disebutkan  di  atas, adalah  energi  dari  cahaya  matahari  yang diubah menjadi energi listrik

## METODE
Penelitian menggunakan metode riset dasar melalui pendekatan survei lapangan, pengukuran dan analisis untuk menentunkan konsep dan desain perencanaan  pembangkit  listrik  tenaga surya  (PLTS)  atap  sebagai  sumber  energi untuk dilingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi. PLTS atatp saat ini  menjadi  salah  satu  trend  untuk pembangkit  ramah  lingkungan.  Tahapan penelitian  dapat  dilihat  pada  diagram  alir berikut:

## Gambar 1. Diagram Alir Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian  ini  berupa  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  diperoleh  dengan cara pengukuran dan pengamatan langsung kondisi eksisting, sedangkan data sekunder diperoleh  melalui  wawancara  dengan masyarakat setampat, dan pemerintah atau pemangku kepentinagan.
- Observasi  dan  pengumpulan  data. Survei  lapangan  untuk  melihat  kondisi eksisting  lapangan  untuk  memperoleh data-data yang dibutuhkan, data kebutuhan energi listrik, data lingkungan  dan  data  soaial  ekonomi masyarakat setempat.
- Validasi  Hasil  Analisis  Data  Eksisting Pengukuran  dan  Analisa  data  akan dilakukan  terhadap    kebutuhan  daya listrik,  tahanan  isolasi,  V,  R,  I,  P, proteksi,  baterai,  kapasitas  panel  surya, dan  kondisi  angin,  cuaca  serta  analisis linkungan lainnya, setalah data dianalisis  kemudian  akan  dilakukan validasi  data  sebagai  acuan  dalam membuat desain perancangan.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan pengukuran  data  pemakaian  beban  pada gedung  I  lantai  3  dan  4  adalah  sebagai berikut:
No Ruang Beban Daya Vol Daya Watt Lantai 3 1 Kantor BPAP
Lampu 40 Watt 28 1120 AC 820 Watt 6 4920 Komputer 250 Watt 4 1000 Laptop 180 Watt 11 1980 Dispenser 400 Watt 1 400 CCTV 9,6 Watt 1 9,6 2 Lorong lantai 3 Lampu 40 Watt 7 280 Total Pemakaian Daya Listrik di Lantai 3 9.710

## Tabel 2. Pemakaian Beban Lantai 4
No Ruang Beban Daya Vol Daya Lantai 4
1 Kantor BPAP Lampu 40 Watt 5 200 Komputer 250 Watt 5 1.250 Laptop 180 Watt 3 540 AC 820 Watt 3 2.490 CCTV 9,6 W 1 9,6 2 Lorong lantai 4 dan kamar mandi Lampu 40 Watt 6 240
4 Ruang BPAP Lampu 40 Watt 12 480 Komputer 250 Watt 6 1.500 Laptop 180 Watt 2 360 CCTV 9,6 Watt 1 9,6 Printer 180 Watt 3 540 Total Pemakaian Daya Listrik di Lantai 4 7.620
Data kebutuhan beban untuk Gedung I  adalah  sebesar  17.330  Watt.  Dalam penelitian ini perhitungan pemakaian beban akan  ditingkatkan  dua  kali  lipat  hal  ini dilakukan  untuk  mengantisipasi  apabila iradiasi  yang  tidak  maksimal  sehingga kebutuhan daya menjadi 34.660.
Tahapan  selanjutnya  yang  dilakukan adalah menganalisis data iriadiasi matahari di wilayah medan. Adapun data iriadiasi di peroleh  dari  NREL (National  Reneweble Energy  Laboratory) ddengan  data  sebagai berikut:
Tabel 3. Data Iradiasi Bulan Clearness Index Radiasi Harian (kWh/m 2 /day) Januari 0,446 4,315 Februari 0,493 4,993 Maret 0,468 4,888 April 0,475 4,866
Mei 0,445 4,431 Juni 0,461 4,464 Juli 0,442 4,303 Agustus 0,448 4,541 September 0,421 4,358 Oktober 0,416 4,225 November 0,413 4,017 Desember 0,429 4,067 Minimum 4,017 Medium 4,464 Maksimum 4,993 Annual Average (kWh/m 2 /day) 4,455 Pengambilan data eksisting lapangan dilakukan  dengan  menggunakan  alat  ukur Power  Quality.  Adapun  data  yang  diukur adalah sebagai berikut:
- Data,  arus,  tegangan  dan  daya  lantai  3 dalam bentuk grafik
- Data,  arus,  tegangan  dan  daya  lantai  3 dalam bentuk grafik
- Data cos phi lantai 3 dalam bentuk grafik
- Data cos phi lantai 3 dalam bentuk grafik

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasrakan  hasil  pengukuran  yang dilakukan  dengan  menggunakan  alat  ukur Fluke maka diperoleh:
Gambar 2. Grafik Tegangan, Arus Tl 3
Gambar 3. Grafik Pemakaian Beban Lt 3
Gambar 4. Grafik Power Factor Lt 3
Berikut  data  hasil  pengukuran  untuk lantai  4  dapat  dilihat  dalam  bentuk  grafik sebagai berikut:
Gambar 5. Grafik Tegangan, Arus Tl 4
Gambar 7. Grafik Power Factor Lt 4

## Perhitungan Kapasitas PV Area
Dalam  penelitian  ini  perencanaan PLTS dilakukan dengan menggunakan nilai tengah  dari  iradiasi  matahari  yaitu  4,464 (kWh/m 2 /day),  hal  ini  dilakukan  dengan tujuan  pada  saat  insolasi  harian  matahari berada pada nilai yang tidak terlalu tinggi, dan  mengasumsikan  bahwa  panel  surya yang akan digunakan adalah kapasitas 300 WP.
Dari  data  diatas  nilai  temperatur udara minimal sebesar 27 0 C dan temperature maksimum yaitu sebesar 32 0 C sehingga dari asummsi tersebut di dapatkan adanya  peningkatan  suhu  sebesar  5 0 C, mengcu  pada  penelitian  yang  telah dilakukan maka dalam setiap kenaikan 1 0 C akan berpengaruh terhadap penurunan daya sebesar  0,5%.  Sehingga  dapat  dihitung besarnya penurunan daya untuk asumsi data diatas adalah sebagai berikut:
P 0 C = Kenaikan daya dari suhu standar P mpp = Daya keluaran maksimal dari panel surya
∆t     = Kenaikan suhu  Sehingga diperoleh nilai  diatas  dengan  menggunakan persamaan berikut:
P mpp = 300 ∆t    = 5 0 C P 5 0 = 0,5% x 300 W x 5 0 C = 7,5 W
Selanjutnya ditentukan besar daya keluaran  maksimum  panel  surya  pada saat  temperatur panel  surya  naik menjadi  32 o C,  yang  diperhitungkan
dengan persamaan berikut:
PMPP = 300 W P 5 O C = 7,5 W Pmpp 32 O C   = PMPP ˗ P O C = 300 W – 7,5 W = 292,5 W Tahapan selanjutnya akan ditentukan nilai  factor  koreksi  temperature  /TCF
( Temperature Corection Factor)
𝑇𝐶𝐹 = 𝑃𝑚𝑝𝑝 𝑡 𝑜𝐶 𝑃𝑀𝑃𝑃 𝑇𝐶𝐹 = 292,5 𝑊 300 𝑊 = 0,97
Selanjutnya  menentukan  luas  PV area, yang akan diperoleh dengan menggunakan persamaam berikut:
𝑃𝑉 𝐴𝑟𝑒𝑎 = 𝐸 𝑏 𝐺 𝑠𝑟 𝑥 𝑇𝐶𝐹 𝑥 Ƞef Dimana: Eb = Energi yang dibangkitkan = 34.660 Watt = 34,66 kWh Gsr = Intensitas matahari harian = 4,46 kWh/m 2 /hari
TCF =  Temperatur  Coofesien  Faktor (TCF) 0,97 ȠPV    = Efesiensi panel surya 18% Ƞef      = Efesiensi keluaran  95%
𝑃𝑉 𝐴𝑟𝑒𝑎 = 34,6 4,46 𝑥 0,97 𝑥 0,95 𝑃𝑉 𝐴𝑟𝑒𝑎 = 34,6 3,34 =   10,35 𝑚2

## Perhitungan Wattpeak
Perhitungan  besaran  daya  yang dibangkitkan  oleh  PLTS  diperhitungkan dengan menggunakan persamaan berikut: P wp = PV area x PSI x Ƞ PV P wp = Daya yang dibangkitkan panel
PSI   = Peak solar insolation adalah 1.000
W/m 2
Ƞ PV      =  Efisiensi panel surya [%]
= 10,35 x 1000 x 0,8 = 1.863 Wattpeak (Pembulatan menjadi 2000 Watt) Dari total kebutuhan harian sebesar 34.660 Watt per hari/8 jam dengan daya yang  dibangkitkan  oleh  panel  surya sebesar  2000  W.  Maka  total  daya  yang dibutuhkan dibagi dengan jam operasional optimal  sehingga  diperoleh  kebutuhan panelnya  sebesar  17,33  keping  dengan
pembulatan minimal 18 keping panel surya kapasitas 300 Watt.

## Menentukan Penggunaan baterai
Pada  siang  hari,  baterai  selain digunakan langsung, tetapi juga melakukan pengisian  dari  panel  surya,  sehingga  pada malam hari tetap bisa menggunakan energi listrik  tanpa  harus  menggunakan  jaringan listrik  PLN.  Namun,  energi  listrik  pada baterai  tidak  100%  dapat  digunakan. Karena  pada  saat  di  inverter  potensi kehilangan  energinya  bisa  sebesar  5%, sehingga Namun, energi listrik pada baterai tidak 100% dapat digunakan. Karena pada saat  di  inverter  potensi  kehilangan energinya bisa sebesar 5%, sehingga perlu adanya cadangan 5% yang harus ditambah. Cadangan = Daya yang dibutuhkan : (100% – 5%) = 34.666 Watt : 95% = 36.484 Watt Jadi,  acuan daya  listrik  yang digunakan  untuk  menentukan  baterai adalah  36.484  Watt.  Selanjunya,  memilih spesifikasi  baterai  yang  tepat.  Di  pasaran juga dijual berbagai jenis spesifaksi baterai 12  V  100  Ah.  Kemudian,  hitung  kembali jumlah baterai yang akan digunakan. Jumlah baterai = Daya Listrik : Kapasitas Baterai = 36.484 Watt : (12 V x 200 Ah) = 36.484 Watt : 1.200 Watt = 15,2 Watt = 16 pcs (dibulatkan dan Back Up 8 Pcs)   = 24 Pcs

## Menentukan Inverter
Inverter  adalah  alat  yang  berguna mengubah  arus  DC  (searah)  menjadi  arus AC  (bolak-balik).  Untuk  menentukan inverter,  asumsikan  jika  semua  alat menyala  bersamaan,  maka  dari  data sebelumnya  sudah  didapat  805  Watt. Jadi,  pilihlah inverter yang outputnya lebih dari 805 Watt. Sebagai contoh, bisa dipilih inverter  dengan  output  1000  Watt  atau setara 1 kW.

## Menentukan Sollar Charge Controler
Sebelum  menentukan  SCC  ( Sollar Charge Controler ) pahami dahulu spesifikasi  pada  panel  surya.  Biasanya, pada  panel  surya  tertulis  kode  seperti berikut:
- Pm = 100 WP
- Vm = 18 VDC
- Voc = 21,25 A
- Imp = 5,8 A
- Isc = 6 A
Kemudian,  perhatikan  Isc  ( short circuit  current ).  Selanjutnya,  kalikan  Isc dengan jumlah panel surya.
Daya SCC = Isc x Jumlah Panel Surya = 6 x 28 pcs = 168 A

## Analisis Biaya PLTS
Tabel 4. Komponen Jlh Harga Total Panel Surya 300 Wp 18 3.400.000 61.200.000 Solar Charge Controler 2 4.850.000 9.700.000 Inverter PV 3000 Series 2 22.900.000 45.800.000 Baterai 24 Pcs 4.600.000 110.400.000 Kabel PV 2x2,5 100 m 20.000 2.000.000 Kabel NYA 3 Glg 900.000 2.700.000 Kabel AC 3 Core 100 m 38.000 3.800.000 Tools Instalasi 1 Paket 3.000.000 3.000.000 Panel Box 1 2.500.000 2.500.000 Rak Baterai 1 2.000.000 2.000.000 Total Biaya 243.100.000 Biaya komponen didapat dari informasi  harga.  Biaya  Komponen  ini  lah yang menjadi  investasi  awal  dari  PLTS sesuai tabel diatas

## SIMPULAN
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan  hasil  pengumpulan  data dan analisis kebutuhan daya lisrik untuk gedung I lantai 3 dan lantai 4 gedung I Universitas  Pembangunan  Panca  Budi adalah sebesar 34.660 KW
2. Panel surya yang digunakan adalah tipe Monocristallin  300  Wp  sebanyak  18 unit.
3. Kapasitas  baterai  yang  dibutuhkan adalah dengan kebutuhan sebesar 36.484 dengan  penggunaan  baterai  200  AH sejumlah 24 Unit.
4. Total  biaya  yang  dibutuhkan  untuk investasi adalah sebesar Rp.

## 243.100.000.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrina,  Yona,  Ningsih,  Rahmita  B.,  & Nobel,  Aqualdo.  (2015).  Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Penduduk Terhadap Konsumsi
Energi  Di  Indonesia. Jom  FEKON ,
2 (2), 1. Retrieved from www.bps.go.id
Anisah,
Siti, Fitri, Rahmadhani,
Pembangunan,  Universitas,  Budi, Panca, Pembangunan, Universitas, & Budi,  Panca.  (2022). Study  Of  The Potential Of New Renewable Energy Generation ( Hibryd Solar And Wind )  As  An  Alternative  Energy  Source . 144–152.
Handayani,  N.  A.,  &  Ariyanti,  D.  (2012). Potency  of  solar  energy applications in Indonesia. International Journal of Renewable  Energy  Development ,
1 (2), 33–38. https://doi.org/10.14710/ijred.1.2.33-
38
Haryuda,  Subuh  Isnur,  Susila,  I.  Wayan, Siregar,  Indra  Herlamba,  &  Aris,
Ansori.  (2019).  Power  Control  of
Grid-Connected  Photovoltaic-Wind
Turbin-Bouy  Conversion  Energy
Wave Hybrid System. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering , 494 (1). https://doi.org/10.1088/1757-
899X/494/1/012074
Laksana,  Eka  Purwa,  Prabowo,  Yani, Sujono, Sujono, Sirait, Rummi, Fath, Nifty, Priyadi, Ardyono, & Purnomo, Mauridhi  Hery.  (2021).  Potential
Usage  of  Solar  Energy  as  a
Renewable Energy Source in Petukangan  Utara,  South  Jakarta. Jurnal  Rekayasa  Elektrika , 17 (4), 212–216.
https://doi.org/10.17529/jre.v17i4.22
538
Muzayanah,  Irfani  Fithria  Ummul,  Lean,
Hooi Hooi, Hartono, Djoni,
Indraswari, Kenny Devita, &
Partama, Ramadani. (2022). Population density and energy
consumption:  A  study  in  Indonesian provinces. Heliyon , 8 (9),  e10634. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.202 2.e10634
Rehman,  Waqas  Ur,  Bhatti,  Abdul  Rauf, Awan,  Ahmed  Bilal,  Sajjad,  Intisar Ali,  Khan,  Asad  Ali,  Bo,  Rui, Haroon,  Shaikh  Saaqib,  Amin, Salman,  Tlili,  Iskander,  &  Oboreh- Snapps,  Oroghene.  (2020).  The penetration of renewable and sustainable  energy  in  Asia:  A  state- of-the-art  review  on  net-metering. IEEE  Access , 8 ,  170364–170388. https://doi.org/10.1109/ACCESS.20
20.3022738
Rizkasari,  Defi,  Wilopo,  Wahyu,  & Ridwan, Mohammad Kholid. (2020). Potensi  Pemanfaatan  Atap  Gedung Untuk Plts Di Kantor Dinas Pekerjaan  Umum,  Perumahan  Dan Energi  Sumber  Daya  Mineral  (Pup- Esdm)  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Journal  of  Approriate Technology for Community Services , 1 (2),
104–112. https://doi.org/10.20885/jattec.vol1.i ss2.art7
Roy, Pranoy, He, Jiangbiao, Zhao, Tiefu, & Singh,  Yash  Veer.  (2022).  Recent Advances  of  Wind-Solar  Hybrid Renewable  Energy  Systems  for Power  Generation:  A  Review. IEEE Open  Journal  of  the  Industrial Electronics Society , 3 (February), 81–
104. https://doi.org/10.1109/OJIES.2022. 3144093 Sartika, Yurlis, & Amar, Syamsul. (2020).
Pengaruh Perekonomian Dan Jumlah Penduduk Terhadap Permintaan Bahan  Bakar  Minyak  Di  Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan , 2 (3), 7–16. https://doi.org/10.24036/jkep.v2i3.10 290
Setyono, Jawoto Sih, & Astuti, Fadjar Hari Mardiansjah, Mega Febrina Kusumo.
(2020). Potensi
Pengembangan
Energi  Baru  dan  Energi  Terbarukan di  Kota  Semarang. Jurnal  Riptek ,
13 (2),  177–186.  Retrieved  from http://riptek.semarangkota.go.id
Siregar,  C.  A.,  Siregar,  A.  M.,  &  Daud, Muhammad.
(2021). Pemetaan Potensi Radiasi Matahari Berdasarkan Perhitungan Matematika  Di  Sumatera  Utara. Seminar Nasional Teknologi Edukasi
Dan Humaniora , 1 (1), 72–77.
Sitepu,  Rasional,  &  Gunadhi,  Albert. (2014).  Kajian  Potensi  Pembangkit Listrik  Tenaga  Surya  pada  Atap Gedung Kota Surabaya: Studi Kasus
Gedung  Perkuliahan. The  3  Rd National  Conference  on  Industrial Electrical  and  Electronics  (NCIEE) Proceedings , 150–154. Taro, Zuraidah, Aryza, Solly, Anisa, Siti, & Putri, Maharani. (2017). Analyze New
Method  Based  on  Surya  Energy Zuraidah  Tharo . 12 (4),  54–58. https://doi.org/10.9790/1676- 1204045458 Tharo,  Zuraidah,  &  Anisah,  Siti.  (2022). Comparison of Monocrystalline
Types  of  Solar  Cell  Modules  To
Polycrystalline  Types  in  Review  of
the  Power  Generated  By  Applying Real-Time  Measurements .  (June),
205–215.
Tharo,  Zuraidah,  Anisah,  Siti,  &  Aryza,
Solly.  (n.d.). An  Enhance  of  Renew Source for Homes .