## Perencanaan Lampu Sorot LED untuk Penerangan Jalan Kartini Kota Bangkinang

## Yolnasdi
Jurusan Teknik Eletro Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru E-mail : yolnasdi0@gmail.com

## Abstrak
Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  penerangan  Jalan  adalah  salah  satu  kunci  kenyaman  dan  keamanan bagi  masyarakat  kota  kususnya  pendatang,    berlatar  belakang  dari  persolan  tersebut  pemda  Kab. Kampar    berusaha  semaksimal  mungkin  supaya  tidak  ada  lagi  jalan-jalan  utama  yang  berada  di  kota bangkinang  yang  belum  dipasang  penerangan  lampu  jalan.  Untuk  membantu  terwujudnya  program pemda  supaya  jalan-jaln di kota bangkinang terang benderang di malam hari maka penulis membuat perencanaan penerangan  jalan  disalah satu jalan yang belum dipasang lampu penerangan jalan yakni jalan  kartini  dengan  lebar  jalan  7  meter,  dari    hasil  perhitungan  perencanaan  ini  serta mempertimbangkan  Iluminasi  Cahaya  dititik  ujung  jalan    dengan  memenuhi  persyaratan  SNI  maka diperoleh  tinggi  tiang  lampu    sebesar  10  meter,    dengan  panjang  stang  ornamen  sebesar  1,8    m .Sedangkan    Lampu  yang  digunakan  adalah  lampu  sorot  jenis  LED  dengan  daya  80  W    yang menghasilnya intensitas cahaya sebesar 561,8 candela. Dengan  panjang jalan 1200 M, maka diperlukan 25 batang  tiang dengan stang ornament ganda sebanyak 4 unit  dan stang ornamen tunggal sebanyak 21 batang  dengan  jumlah  lampu  sebanyak  29  buah,    Penghantar  digunakan  adalah  kabel  tanah  NYFGbY 4x6. Berdasarkan perhitungan daya langganan Penerangan Jalan Umum ini sebesar 4400 VA.
Kata kunci : Lampu Jalan, Jalan Kartini, Lampu Sorot LED, Tiang Daya

## 1. Pendahuluan
Untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat  diberbagai  sektor  pemerintah  selalu berupaya  bagaimana  memberikan  pelayanan yang  baik  terhadap  kebutuhan  tersebut,  salah satu  upaya  pelayanan  sosial  yang  diberikan kepada  masyarakat  adalah  dengan  sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) karena
Penerangan  Jalan  Umum  ini  merupakan  suatu insfrastruktur  vital  bagi  kehidupan  masyarakat kota  modern  pada  malam  harinya,  ditinjau  dari segi fungsi keberadaan PJU ini dapat mendukung  aktifitas  masyarakat  dalam  upaya meningkatkan keselamatan,
kenyamanan pengendara  dan  mencegah  tindak  kriminalitas, serta  dapat  memperindah  kota  baik  siang maupun malam hari,  dan  untuk  posisi pemasangan  tiang  PJU  ini  dapat  diletakkan (dipasang  dikiri  atau  dikanan  jalan)  atau ditengah  (dibagian  badan  jalan  sisi  median  ) sehingga dapat juga digunakan untuk menerangi lingkungan sekitarnya.
Kota  Bangkinang    sebagai  Ibu  kota Kabupaten  kampar  menyimpan  banyak  potensi, baik  sumber  daya  alam,  wisata  ataupun  sumber daya  manusia,  dan  di  kota    ini  juga  terdapat banyak  jalan  utama  yang  menjadi  aset  bagi
perkembangan  segala  bidang  seperti  ekonomi, sosial, pendidikan,
pariwisata maupun kebudayaan.
Untuk  itu  perlu  dilakukan  pembangunan baru dan membuat sistem penerangan yang baik dan sesuai dengan standar sehingga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat  yang melewati jalan tersebut,Sehingga  akan  menambah  keindahan Kota  Bngkinang    khususnya  dan  Kabupaten kampar pada umumnya.
Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini antara lain :
1. Membuat  perencanaan  sistem  Penerangan Jalan  Umum  yang  sesuai  dengan  Standar penerangan,elektris dan mekanis yang berlaku.
2. Menentukan  intensitas  cahaya  dan  jumlah titik lampu yang dibutuhkan.
3. Membuat single line diagram perencanaan. Ada  beberapa  kajian  yang  membahas mengenai  perencanaan  lampu  penerangan  jalan yang  dituangkan  dalam  bentuk  jurnal  dengan judul antara lain :
a. perencanaan  penerangan  jalan  umum  jalan lingkar utara kota solok oleh  Asnal Effendi, Aldifian, M, disini dibahas mengenai Lampu yang digunakan adalah jenis Sodium dengan daya  400  W  dan  efisiensi  110  lumen/watt
sehingga  menghasilnya  intensitas  cahaya sebesar  3.503,18  candela.  Dengan  panjang jalan  550  M,  maka  diperlukan  15  batang tiang  dengan  stang  ornament  ganda  dengan jumlah lampu sebanyak 30 unit,
b. Analisa penggunaan lampu led pada
penerangan  dalam  rumah  oleh  Jimy  Harto Saputro,  Tejo  Sukmadi  dan    Karnoto  disini dibahas mengenai Pembuatan LED dilakukan  berdasarkan  kebutuhan  tegangan yang  umumnya  digunakan  oleh  konsumen, yaitu  pada  tegangan  220  V.  Maka  susunan LED yang paling tepat adalah rangkaian seri, yaitu dengan 36 buah  LED,  LED ini sendiri disuplai  oleh  tegangan  220V  yang  sudah disearahkan sehingga sesuai dengan kebutuhan  dari  total  LED  yang  dipasang. Sehingga  tegangan  keluaran  dari  suplai adalah tegangan searah, bukan lagi tegangan bolak – balik.

## 1.1 Penempatan Lampu Jalan
Dalam  hal  penempatan  ada  beberapa  faktor yang harus diperhatikan :
1)  Penempatan  lampu  penerangan  jalan  harus direncanakan  sedemikian  rupa  sehingga dapat memberikan :
a)  Kemerataan  pencahayaan  yang  sesuai
dengan ketentuan
b)  Keselamatan dan keamanan bagi pengguna jalan;
c)  Pencahayaan  yang  lebih  tinggi  di  area tikungan  ataupersimpangan,  dibanding pada bagian jalan yang lurus;
d) Arah dan petunjuk (guide) yang jelas bagi pengguna jalan dan pejalan kaki.
2)  Sistem  penempatan  lampu  penerangan  jalan yang disarankan seperti pada Tabel  2.5
3)  Pada  sistem  penempatan  parsial,  lampu penerangan jalan harus memberikan adaptasi yang  baik  bagi  penglihatan  pengendara, sehingga
efek
kesilauan dan
ketidaknyamanan penglihatan dapat dikurangi.
Tabel 1. Sistem Penempatan Lampu Penerangan Jalan Jenis Jalan/ Jembatan Sistem Penempatan Lampu yang Digunakan - Jalan arteri - Jalan kolektor - Jalan local - Persimpangan, simpang susun, ramp - Jembatan - Terowongan Sistem menerus dan parsial Sistem menerus dan parsial Sistem menerus dan parsial Sistem menerus
Sistem menerus Sistem menerus bergradasi pada ujung-ujung terowongan
Perencanaan dan penempatan lampu penerangan jalan dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Penempatan Lampu Penerangan
Keterangan : H = tinggi tiang lampu L = lebar badan jalan, termasuk median jika ada E = jarak interval antar tiang lampu S1 + S2 = proyeksi kerucut cahaya lampu S1 = jarak tiang lampu ke tepi kereb S2  =  jarak  dari  tepi  kereb  ke  titik  penyinaran terjauh I = sudut inklinasi pencahayaan
Tabel 2 . Jenis lampu dan Tinggi Tiang yang digunakan Jenis Lampu Tinggi Lampu (m) Lebar Jalan Tingkat Pencahayaan 4 5
6 7
8 9 10 11 50W SON atau 80W MBF/U 4 31 30 29 28 26 - - -
3,5 LUX 5 33 32 32 31 30
29 28 27 70W SON atau 125W MBF/U 6 48 47 46 44 43 41 39
37 70W SON atau 125W MBF/U 6 34 33 32 31 30 28
26 24 6,0 LUX 100W SON 6 48 47 45 42 40
38 36 34 150W SON atau 250W MBF/U 8 - - 48 47 45 43 41 39
10 LUX 100W SON 6 - - 28 26 23 - - - 250W SON atau 400W MBF/U 10 - - - -
55 53 50 47 250W SON atau 400W MBF/U 10 - - 36 35
33 32 30 28 20 LUX 400W SON 12 - - - - 39 38 37 36 30 LUX

## ISSN: 2354-6751

## 1.2 Fluks Cahaya
Fluks cahaya  adalah besarnya energi cahaya yang  dihasilkan  pada  setiap  satuan  waktu.  Jika dirumuskan maka menjadi :
Dimana :
= fluks cahaya dalam lumen (lm)
Q = energi cahaya dalam lumen jam atau lumen detik t = waktu dalam jam atau detik

## 1.3 Intensitas Cahaya
Intensitas  cahaya  adalah  arus  cahaya  yang dipancarkan  oleh  sumber  cahaya  dalam  satu kerucut  ("cone")  cahaya,  dinyatakan  dengan satuan unit Candela. Dirumuskan dengan :
∅ = i x ω (2)
dimana :
Sehingga :
Dimana : i  = Intensitas cahaya dalam candela (cd) ∅ = Fluks cahaya dalam lumen (lm) ω = Sudut ruang dalam steridian (sr)
K = Koefisien cahaya rata-rata lampu

## 1.4 Iluminasi (Lux)
Iluminasi  atau  lux  merupakan  satuan  metrik ukuran  cahaya  pada  suatu  permukaan.  Cahaya rata  rata  yang  dicapai  adalah  rata-rata  tingkat lux  pada  berbagai  titik  pada  area  yang  sudah ditentukan.  Satu  lux  setara  dengan  satu  lumen per meter persegi. Dirumuskan dengan :
Dimana : E = illuminasi dalam lux(lx) = lm/m 2 A = luas bidang dalam m 2 Iluminasi pada titik P, dirumuskan sebagai :
Dari  persamaan  ini  dapat  juga  ditentukan besarnya intensitas cahaya :
Dimana  r  adalah  jarak  dari  lampu  ke  ujung jalan.

## 1.5 Luminasi
Luminasi  adalah  permukaan  benda  yang mengeluarkan/memantulkan  intensitas  cahaya yang tampak pada satuan luas permukaan benda tersebut,  dinyatakan  dalam  Candela  per  meter persegi (Cd/m 2 ) Dirumuskan dengan :
Atau
Dimana : L = Luminasi (cd/m2)
=  Sudut  antara  penglihatan  dengan  bidang normal permukaan (derajat)
Tabel 3. Tipe dan Daya Lampu beserta Fluks Cahaya
No Tipe dan daya Lampu (Watt) Fluks cahaya (Lumen) 1 Mercuri Tekanan Tinggi 50 1800 80 3700 125 6200 250 12700 400 22000 2 Halide Metal daya Rendah 70 5100 150 11000 250 20500 3 Halide Metal daya Tinggi 250 17000 400 30500 1000 81000 4 Sodium Tekanan Tinggi (SON) 50 3500 70 5600 150 14500 250 27000 400 48000 5 Sodium Tekanan Rendah (SOX) 18 1770 35 4550 55 7800 90 13000 135 20800 180 32500 6 LED 60 6600 80 8800 100 11000 168 18400 200 22000
Tabel 4. Kualitas Penerangan
Jenis/ Klasifikasi Jalan Kuat Pencahayaan (Iluminasi) Luminasi Batasan Silau E Rata-rata ( lux ) Kemerataan (uniformity) L rata-rata (cd/m 2 ) Kemerataan (uniformity) G TJ (%) gl VD VI Trotoar 1-4 0,10 0,10 0,40 0,50 4 20 Jalan lokal : - Primer - Sekunder 2 - 5 2 - 5 0,10 0,10 0,50 0,50
0,40 0,40
0,50 0,50 4 4 20 20 Jalan kolektor : - Primer - Sekunder 3 - 7 3 - 7 0,14 0,14 1,00 1,00
0,40 0,40
0,50 0,50 4 - 5 4 - 5 20 20 Jalan arteri : - Primer - Sekunder 11 - 20 11 - 20 0,14 - 0,20 0,14 - 0,20 1,50 1,50 0,40 0,40 0,50 - 0,70 0,50 - 0,70 5 - 6 5 - 6 10 - 20 10 - 20 Jalan arteri dengan akses control, jalan bebas hambatan 15 - 20 0,14 - 0,20 1,50 0,40 0,50 - 0,70 5 - 6 10 – 20 Jalan laying, Simpang susun, terorongan 20 - 25 0,20 2,00 0,40 0,70 6 10 Keterangan : g1    : E min/E maks G :  Silau ( glare ) VD : L min/L maks TJ :  Batas ambang kesilauan VI   : L min/L rata-rata

## 1.6 Efisikasi Cahaya
Efisikasi
cahaya
terhitung adalah perbandingan  keluaran lumen terhitung  dengan pemakaian  daya  terhitung  dinyatakan  dalam lumens per watt. Dirumuskan dengan :
Dimana : K = efikasi cahaya dalam lumen/watt (lm/W) P = daya listrik dalam watt (W)
Jumlah titik lampu jalan yang dibutuhkan dihitung dengan :
Dimana :
T = Jumlah Titik Lampu L = Panjang Jalan (M) S = Jarak Tiang ke Tiang (M)

## 1.7 Penataan Letak Lampu Penerangan Jalan
Di  daerah-daerah  atau  kondisi  dimana median  sangat  lebar  (>  10  meter)  atau  pada jalan  dimana  jumlah  lajur  sangat  banyak  (>  4 lajur setiap arah) perlu dipertimbangkan dengan
pemilihan  penempatan  lampu  penerangan  jalan kombinasidari  cara-cara  tersebut  di  atas  dan pada  kondisi  seperti  ini,  pemilihan  penempatan lampu  penerangan  jalan  direncanakan  sendiri- sendiri untuk setiap arah lalu-lintas.

## Gambar 2.
Penempatan Lampu PJU di Kiri/Kanan Jalan di Jalan Satu Arah
Konstruksi dari pondasi tiang lampu jalan harus disesuaikan  dengan  kondisi  tanah  dilapangan dan penulangan pada kaki tiang juga disesuaikan bersamaan dengan rencana pemilihan  jenis  tiang  lampu  dan  pondasi  yang digunakan. Untuk
menentukan sudut kemiringan stang ornamen, agar titik penerangan  mengarah  ketengah-tengah  jalan, maka:
Sehingga :
Dimana : h   =   tinggi tiang t    =   jarak lampu ke tengah-tengah jalan C  =  jarak  horizontal  lampu  dengan  tengah- tengah jalan

## 2. Methodologi
Dalam  pelaksanaan  penelitian  ini,  penulis melakukan  penelitian  langsung  ke  kelurahan tepatnya  di  jalan  kartini  Kota  bangkinang, survey atau penelitian dilakukan pada dua tahap, dimana  tahap  pertama  yaitu  pada  tanggal  3 Februari 2018  dan tahap ke dua pada tanggal 12 Februari  2018.  Jalan  Kartini  Kota  Bangkinang ini memiliki panjang 1200 meter dengan lebar 7 meter  ,  jalan  ini  adalah  jalan  kelas  lokal  yang ber  lokasi    dalam  kota  bangkinang.  Hal-hal penting  pada survei lapangan.
a. Survei lapangan diperlukan untuk :
-  Menyesuaikan  peta  rencana  dengan keadaan / situasi lapangan (kemungkinan perlu direvisi)
-  Menentukan  titik  lokasi  lampu  dan pemasangan tiang.
-   Mengukur  dan  membuat  peta  baru  jika perlu.
-    Mengukur kontur permukaan tanah.
b.  Survei  untuk  saluran  kabel  tanah  harus ditelusuri  dengan  benar  rencana  jalur  kabel, diukur dengan teliti.
2.1 Pembuatan Rancangan Jaringan
a. Karena  penghantar    yang  digunakan  adalah kabel  tanah  maka  rancangan  jaringan  dibuat pada  peta  dengan    skala  yang  teah disesuaikan.
b. Pada peta tercantum :
- Titik-titik pemasangan tiang dengan   jarak gawang.
- Titik-titik  pemasangan  panel  kontrol  dan jenisnya.
- Ukuran dan jenis penghantar.
- Tinggi, kekuatan tiang, nomor tiang.
- Peta lintasan kabel tanah / power cable
- Peta  petunjuk  lokasi  pemasangan  dan daerah pelayanan.
- Tanda mata angin dan nama jalan.

## 2.2 Flow Chart
Tahapan  penelitian  yang  dilakukan  dapat dilihat pada flow chart sebagai berikutnya :
Gambar 3. Flow Chart Metodologi Penelitian

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Perencanaan Lampu Sorot LED
Karena  jalan  ini  adalah  kelas  lokal  maka sesuai dengan SNI 7391 tahun 2008 syarat kuat pencahayaan  (Iluminasi/I)  antara  2  -  5  Lux, sedangkan    tingkat  keseragaman  (Luminasi/L) yang harus dipenuhi adalah minimum 50 cd.
Gambar 4. Rencana Model Tiang Lampu Jalan
Selesai
Data :
1. Lebar jalan, kelas dan panjang jalan
2. Syarat tingkat eseragaman
3. Jenis tanah untuk pondasi
1. Hitung Tinggi Tiang (berdasarkan SNI)
2. Hitung Sudut Pencahayaan
3. Hitung Intensitas Penerangan
4. Hitung Fluks cahaya
5. Hitung kapasitas daya lampu yang dibutuhkan
6. Tentukan Jumlah Titik lampu yang Dibutuhkan
7. Hitung Kebutuhan daya Listrik
8. Hitung panjang Penghantar
9. Hitung pemakaian Energi Listrik
Mulai
Jalan  Kartini    yang  memiliki  lebar  badan jalan    7  meter  merupakan  jalan  lokal  yang termasuk  kelas  jalan  dengan  aktifitas  cukup ramai , maka untuk keseragaman dan keindahan serta sesuai dengan SNI 7391 tahun 2008 dipilih tiang  oktagonal  dengan  tinggi  tiang  10  meter dengan  jarak  pemasangan  rata-rata  antara  40  - 50  meter.  Sedangkan  Stang  ornamen  yang digunakan adalah stang ornamen ganda (kiri dan kanan) yang dipasang pada pembatas jalan.

## 3.1.1 Perhitungan Fluks Cahaya Di Titik C1
Berdasarkan  gambar  4  dapat  dihitung parameter pencahayaan
yang
akan
mempengaruhi  kapasitas  lampu  yang  akan digunakan nantinya, sedangkan untuk menghitung parameter Fluks ini terlebih dahulu akan  dihitung  parameter-parameter  sebagai berikut :
1. Menghitung  sudut  α  (sudut  antara  sinar cahaya  dan  garis  lurus  pada  permukaan  C), untuk  menghitungnya  dapat  digunakan persamaan
Sedangkan  nilai  t  dapat  dihitung  dengan menggunakan  dalil  phytagoras  dimana
dan diketahui h= 10 m, C = 1,7 m  sehingga :
Maka
11,47 0
2. Menghitung Intensitas Penerangan, Diketahui: E = 2 – 5 Lux (Berdasarkan Tabel 4), dan diambil E = 5 Lux, h = 10 m cos  α  =  0,98,  maka  intensitas  penerangan dapat dihiung dengan menggunakan persamaan dimana
3. Menghitung Fluks cahaya Dengan menggunakan persamaan dimana : ∅ = i x ω , ω = 4π
Maka ∅ = 510,2  x 4π  = 6.408,11 lm

## 3.1.2 Perhitungan Fluks Cahaya Di Titik C2
Sama  hal  nya  untuk  perhitungan  fluks cahaya pada titik C1  yakni berdasarkan gambar
4,  adapun  parameter-parameter  yang  akan dihitung pada titik C2 ini adalah : 1. Menghitung  sudut  α  (sudut  antara  sinar cahaya  dan  garis  lurus  pada  permukaan  C), untuk  menghitungnya  dapat  digunakan persamaan (2.11)
Sedangkan  nilai  t  dapat  dihitung  dengan menggunakan  dalil  phytagoras  dimana
dan diketahui h= 10 m, C = 5,2 m  sehingga :
Maka
27,12 0
2. Menghitung Intensitas Penerangan Diketahui : E = 2 -5 Lux (Berdasarkan Tabel
4 kuat penerangan ), dan diambil E = 5 Lux
h = 10 m
cos   = 0,89 maka  Intensitas  penerangan  dapat  dihitung dengan  menggunakan  persamaan,  dimana
3. Menghitung Fluks cahaya
Dengan menggunakan persamaan, dimana ∅ = i x ω ,      ω = 4π Maka ∅ = 561,79 x 4π = 7.056 lm
Berdasarkan perhitungan diatas maka didapat  nilai  fluks  cahaya  ( ∅ )  pada  titik  C1 adalah sebesar 6.408,11 lumen dan pada titik C2 adalah  7.056  lumen,  sehingga  kapasitas  daya dan  tipe  lampu  Sorot  LED  yang  harus digunakan untuk memenuhi fluks sebesar  7.056 lumen  adalah  LED  80  watt  (berdasarkan  tabel 2).  Setelah  didapat  kapasitas  daya  lampu  yang akan  digunakan  maka  jarak  antar  tiang  lampu juga  dapat  ditentukan  berdasarkan  tabel  2  dan karena  intensitas  cahaya  lampu  LED  80  Watt lebih  kurang  setara  dengan  intensitas  cahaya lampu  SON  250  watt  maka  untuk  jenis  lampu Sorot  LED  80  watt  dengan  tinggi  tiang  10  m dapat  diatur  jaraknya  45  –  55  meter,  sehingga untuk  perencanaan  jarak  antar  tiang  ini ditetapkan sebesar 50 meter .
3.1.3 Penentuan  Jumlah  Titik  Lampu  yang Dibutuhkan
Untuk  menentukan  jumlah  titik  lampu  yang dibutuhkan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan dimana :
Diketahui panjang jalan (L) = 1200 m dan jarak antar Tiang = 50 m, maka :

## Gambar 5.
Peletakan Tiang dan Jumlah Lampu yang Akan Direncanakan
Gambar 6. Perencanaan Tiang Dan Lampu Sorot LED 80 Watt
Karena  jenis  tiang  yang  digunakan  adalah lengan tunggal  ( single ornament ) maka jumlah lampu  yang  dipasang  sebanyak  25  buah  dan ditambah  4  buah  lampu  untuk  posisi  bundaran yang  menggunakan  tiang double  ornament sehingga  total  lampu  senayak  29  buah,  dengan jumlah tiang keseluruhan adalah 21 batang tiang jenis single  ornament dan  4  batang  tiang  jenis double ornment .

## 3.1.4 Perhitungan Daya Listrik
Kebutuhan  daya  listrik  dapat  dihitung berdasarkan jumlah lampu pada tiang, dari hasil perhitungan  didapat  jumlah  tiang  sebanyak  25 batang,  maka  untuk  pembagian  group  pada panel dibagi menjadi 6 group yang terdiri dari 3 group disisi kiri panel dan 3 group disisi kanan panel,  dengan  jumlah  lampu  pada  tiap-tiap group sebanyak 5 lampu kecuali ada satu group yang terdiri dari 4 lampu, jadi jumlah daya yang mengalir  setiap  group  dapat  dihitung  sebesar  : P=  80  W  x  5  lampu  =  400  Watt.  Dan  arus nominal  masing-masing  group  dapat  dihitung menggunakan persamaan
Sehingga besar rating pengaman yang digunakan untuk masing-masing group adalah :
Maka pengaman yang digunakan untuk masing- masing group adalah MCB 4 A.
Sedangkan  Arus  nominal  1  fasa  atau  arus  total dari  ke  6  group  dapat  dihitung  dengan persamaan, dimana :
(sisi kiri ) (sisi kanan ) Sehingga besar rating pengaman yang digunakan adalah sebesar adalah :
Maka  pengaman  1  fasa  yang  digunakan  adalah MCB  10  A  disisi  kiri  dan  MCB  10    A  disisi kanan,  kemudian  untuk  besar  rating  pengaman utama yang digunakan adalah :
Maka besar rating pengaman utama 1 fasa yang digunakan adalah MCCB 20 A.
Gambar 7. Kontrol Panel Dan Penyambungan Pada lampu

## 3.1.5 Perhitungan  Panjang  Penghantar  dan Jenis yang Digunakan
Untuk  kerapian  atau  estetika  maka  untuk penghubung  antar  tiang  jenis  penghantar  yang akan  digunakan  adalah  kabel  tanah  jenis NYFGBY,  sedangakan  untuk  menghitung panjang penghantar yang digunakan dapat dicari dengan cara sebagai berikut : Panjang kabel sisi kiri (L1) = (Jumlah Tiang x jarak Tiang) x 110% = (12 x 50) x 110% = 660 meter Panjang kabel sisi kanan (L2) = (Jumlah Tiang x jarak Tiang) x 110% = (13 x 50) x 110% = 715 meter Dengan  Total  keseluruhan  660  +  715  =  1375 meter.
Untuk  menentukan  luas  penampang  kabel  yang digunakan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan , dimana :
karena  kabel  Jenis  NYFGBY  bahan  nya tembaga  (Cu)  maka  ρ=  0,0175    dan  nilai  Vr  = 5% x 380 = 19 V
= 17 A Maka  luas  penampang  yang  digunakan  adalah NYFGBY  4  x  6  mm 2 (sisi  kiri  dan  sisi  kanan Panel). Sedangkan kabel yang digunakan dalam tiang atau dari MCB ke lampu adalah NYM 2x 2,5 mm 2 .

## 3.1.6 Perhitungan Pemakaian Energi Listrik
Pemakaian  energi  listrik  yang  tidak  pada tempatnya  sangat  berpengaruh  terhadap  biaya yang  dikeluarkan  setiap  bulannya,  untuk pengaturan  nyala  dan  padam  dari  lampu  jalan
ini  diatur  melalui  time  switch  yang  diset menyala selama 12 jam. Dan untuk menghitung energi  yang  terpakai  dapat  ini  dapat  dihitung dengan cara :
atau =  34.800  VA  h  per  hari  =  34,  8
kVA h per hari.
Dalam satu bulan energi yang terpakai adalah : 34,8  kVAh x 30 hari = 1.044 kVA h per bulan.

## 4. Simpulan
Dari  analisa  perencanaan  yang  dilakukan dapat  dibuat  beberapa    kesimpulan  antara  lain sebagai berikut :
1. Berdasarkan  perhitungan    fluks  cahaya ( ∅ )  maka    kapasitas  daya  lampu  yang digunakan  adalah  Lampu  Sorot  LED  80
W  sebanyak 29  buah lampu dengan total daya sebesar 2320 Watt.
2. Jumlah  Tiang  yang  dibutuhkan  adalah sebanyak  25  tiang,  21  tiang  jenis single ornamen dan  4    tiang  jenis double ornamen dengan  tinggi    10  meter sedangkan  pengaturan jarak pemasangan adalah antara 45 m sampai 55 meter.
3. Jenis  pengaman  utama  yang  digunakan adalah MCB 20 A  1 P,  sedangkan jenis pengaman  yang  digunakan  pada  masing- masing group adalah MCB 4 A 1 fasa.
4. Jenis  penghantar  yang  digunakan  untuk penghubung antar tiang adalah NYFGBY 4  x  6  mm2  dengan  panjang  keseluruhan 1375  meter,  sedangkan  jenis  penghantar yang  digunakan  dari  MCB  (pada  tiang) ke lampu adalah NYM 2 x 2,5 mm2.

## Daftar Pustaka
[1]  Instalasi  Listrik  Arus  Kuat  2,  P.  Van Harten, 1992.
[2]   SNI 7391, Spesifikasi Penerangan Jakan di Kawasan  Perkotaan,  Jakarta  :  Badan Standarisasi Nasional, 2008.
[3]   Christisn D, Lestari P, Teknik
Pencahayaan  dan  Tata  Letak  Lampu, Artolite-Grasindo, 1991. [4]   Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL),  Jakarta,  Badan  Standardisasi Nasional, 2000.
[5]  Asnal  Efendi,  Aldifian  M,  Perencanaan Penerangan  Jalan  Umum  Jalan  Lingkar Utara   Kota Solok , Padang, Jurnal teknik Elektro ITP,Vol 1, No.2, Januari 2012
[6]    Jimy  Harto  Saputro,  Tejo  Sukmadi,  and Karnoto  Analisa  Penggunaan  Lampu  Led
Pada Penerangan
Dalam Rumah, semarang,  Jurnal  teknik  elektro  UNDIP, vol 1, No 15, 2013