## ANALISA PERHITUNGAN PERKUATAN WWTP (WASTE WATER TREATMENT PLANT) MUSIM MAS BATAM
Valentana Ardian Tarigan 1)
1) U niversitas Quality, Jl. Ring Road No. 18 Ngumban Surbakti Medan E-mail : valentanatarigan@gmail.com

## Abstrak
Mendesain  di  Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah,  sering  diabaikan  oleh  variasi tekanan  air  pada  saat  waduk  air  kosong  tiba-tiba,  sehingga  perancangan  sering mengasumsikan  bahwa  beban  air  adalah  beban  statis.  Kasus  yang  ditinjau  pada struktur  dinding  IPAL  adalah  bukti  bahwa  air  juga  memiliki  perilaku  unik terutama  dalam  struktur  besar.  Perencanaan  yang  hati-hati  tentu  tidak  akan mengarah pada hal-hal seperti kasus  yang terjadi dalam penelitian ini. Perbaikan atau  penguatan  yang  dianalisis  melalui  perilaku  pengujian  Uji  Hidro menyimpulkan  bahwa  tanpa  membongkar  seluruh  bangunan,  itu  masih  dapat kembali  ke  kebutuhan  yang  direncanakan  dari  struktur  bangunan  IPAL.  Analisis yang  dilakukan  dengan  menggunakan  alat  metode  elemen  hingga  untuk mempercepat  perhitungan  menyatakan  bahwa  dengan  meningkatkan  jumlah tulangan yang ada dapat meningkatkan kemampuan struktur IPAL.
Kata kunci: WWTP, Metode Elemen Hingga, Penguatan

## Abstract
Designing on the Waste Water Treatment Plant, often overlooked by variations in water  pressure  at  the  time  of  empty  water  reservoirs  suddenly,  so  the  designing often assumes that the water load is a static load.The case reviewed on the WWTP wall  structure  is  evident  that  water  also has  unique  behavior  especially in  large structures.  Careful  planning  certainly  will  not  lead  to  anything  like  the  case occurring  in  this  research  review.The  repair  or  reinforcement  analyzed  through the  Hydro  Test  testing  behavior  concludes  that  without  dismantling  the  entire building,  it  can  still  revert  to  the  planned  needs  of  the  WWTP  building structure.The analysis performed using the finite element method tool to speed up the calculation states that by increasing the number of existing reinforcement can improve the ability of WWTP structure.
Keywords : WWTP, Finite Element Method, Reinforcement

## Pendahuluan
Waste  Water  Treatment  Plant  yang dianalisa  mengalami  kerusakan  yang cukup  parah  pada  dasar  dinding strukturnya.  Kerusakan  ini  terjadi pada  saat  pengujian  air  atau Hydro Test. Tekanan air pada saat pengujian menyebabkan kerusakan seperti pada Gambar 1, di bawah ini,
Gambar 1. Dinding WWTP rusak
Lokasi kerusakan dinding  struktur WWTP, pada denah Gambar 2.
Gambar 2. Lokasi kerusakan dinding

## WWTP
Analisa  yang  diteliti  diperlukan untuk  memberikan  kepastian  tentang metode  perbaikan  atau  perkuatan terhadap  struktur  dinding  Waste Water Treatment Plant  ini.

## Metode Penelitian
Metode penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Mengumpulkan data dokumentasi data perencanaan sebelumnya.
2. Melakukan survey ke lokasi WWTP di Batam.
3. Melakukan dokumentasi data sekunder yang diperoleh dari lapangan.
4. Melakukan evaluasi terhadap desain dengan kombinasi pembebanan yang telah dilakukan pada saat Hydro Test.
5. Menarik kesimpulan terhadap hasil perhitungan.

## Analisis dan Perhitungan
1. Pemodelan Struktur Pemodelan struktur dibentuk seperti Gambar 3.
Gambar 3. Pemodelan Struktur 2. Pemodelan Pembebanan Pemodelan Pembebanan pada saat bak penuh. Gambar 4
Gambar 4 Pemodelan Pembebanan 1.
3. Pemodelan Pembebanan
Pemodelan Pembebanan pada saat bak di tengah kosong.
Gambar 5
Gambar 5 Pemodelan Pembebanan 2.
4. Jenis  Pembebanan
- J1. Beban Bak 1 Penuh, Bak 2 dan Bak 3 Kosong
- J2. Beban Bak 1 Kosong, Bak 2 Penuh dan Bak 3 Kosong.
- J3. Beban Bak 1 Kosong, Bak 2 Kosong dan Bak 3 Penuh
- J4. Bak 2 dikosongkan.
5. Jenis Kombinasi Pembebanan
1. Kombinasi J1
2. Kombinasi J2
3. Kombinasi J3
4. Kombinasi J1+J2
5. Kombinasi J1+J3
6. Kombinasi J2+J3
7. Kombinasi J1+J2+J3
8. Kombinasi J1+J4 (ekstrem)
6. Hasil Perhitungan (Momen)
1. Kombinasi J1
2. Kombinasi J2
3. Kombinasi J3
4. Kombinasi J1+J2 5. Kombinasi J1+J3 6. Kombinasi J2+J3
7. Kombinasi J1+J2+J3

## 8. Kombinasi J1+J4 (ekstrem)

## Kebutuhan Penulangan
Hasil  dari  perhitungan  terhadap kombinasi  pembebanan  menunjuk- kan  adanya    kebutuhan  penambahan penulangan untuk dinding struktur.
Tabel 1. Pembesian awal
Tabel 2.  Pembesian yang dibutuhkan untuk perbaikan.
Tabel 3.  Asumsi kekuatan sisa tulangan eksisting. Tabel 4. Kebutuhan tulangan tambahan.

## Kesimpulan
1. Akibat  Beban  pada Hydro  Test , ditemukan  bahwa  penulangan rencana  tidak  disiapkan  untuk jenis pembebanan yang bervariasi. 2. Perkuatan dapat dilakukan dengan  memberikan  nilai  sisa terhadap penulangan eksisting. 3. Setelah  umur  beton  cukup  pasca dilakukan perkuatan dapat dilakukan  kembali Hydro  Test. Pada struktur WWTP. Daftar Pustaka
Edward,G,  Nawy  (2008), Concrete Construction  Enginering  Hand- book,2 nd Ed. CRC Press.
SNI  2847:2013, Persyaratan  Beton Struktural untuk Bangunan Gedung, BSN. Gambar Desain WWTP.