## PERENCANAAN GEDUNG RAWAT INAP RS MM DUNDA MENGUNAKAN SOFWARE SAP 2000
* Sartan Nento 1 , Abdul Rajab Otto 2 , Muh Ramdhan Olii 3 , & Aleks Olii 4
Nurhayati Doda 5
Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Gorontalo, Indonesia Sartannento49@gmail.com , abdrajabotto@gmail.com , kakaramdhanolii@gmail.com , aleksolii.06071957@gmail.com , yati.doda@gmail.com
Abstrak: Perencanaan Gedung Rawat Inap RS MM Dunda Mengunakan Sofware SAP 2000 .
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisa  Analisa  struktur  suatu  bangunan  menggunakan  bantuan software. Sejak komputerisasi digunakan untuk menyelesaikan setiap rencana atau desain bangunan, perkembangan  teknologi  dan  informasi,  khususnya  komputerisasi  dalam  dunia  konstruksi,  tidak dapat  dipisahkan  lagi  dan  bukan  merupakan  fenomena  baru.  Keputusan  untuk  menggunakan komputer  untuk  menyelesaikan  perencanaan  konstruksi  didasarkan  pada  fakta  bahwa  komputer memiliki  keunggulan  tidak  hanya  cepat  selesai  tetapi  juga  memiliki  akurasi,  efektivitas,  dan kemudahan  penggunaan  (Deshariyanto  et  al.,  2022).  Berdasarkan  hasil  akhir  dari  pengembangan artikel ini. menggunakan program SAP 2000 versi 22 untuk menghitung tulangan pada struktur pada kolom, balok, dan pelat lantai, Menggunakan analisis desain spektrum tanggap gempa, perhitungan beban  gempa  mengacu  pada  (Nasional,  2019)  SNI  1726:2019  (Tata  Cara  Perencanaan  Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung dan Non Gedung), Desain gedung ini didasarkan pada tipe struktur beton bertulang dan Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK), Periode Getar struktur pada SPRMK harus dibatasi agar tidak terlalu Fleksibel (Aziz Arby Abdul, Tri Adi Yanuar Tanojo, Ilham Nurhuda, 2017) Selisih lantai sesuai dengan kriteria SNI yang relevan. Kata kunci: SAP 2000; SRPMK; SNI 2847; SNI 1726
Abstract : MM Dunda Hospital Inpatient Building Planning Using SAP 2000 This research aims to analyze the structural analysis of a building using software Since  computerization  is  used  to  complete  every  building  plan  or  design,  the  development  of technology  and  information,  especially  computerization  in  the  world  of  construction,  cannot  be separated  anymore  and  is  not  a  new  phenomenon.  The  decision  to  use  a  computer  to  complete construction plans was based on the fact that computers have the advantage of not only being able to finish quickly but also having accuracy, effectiveness, and ease of use (Dwi Deshariyanto, Anita Intan Nura Diana 2021). The following findings have been achieved based on the final results  of  the  development  of  this  final  report.  using  the  SAP  2000  version  22 program  to  calculate  reinforcement  in  columns,  beams,  and  floor  slabs,  Using earthquake response spectrum design  analysis, earthquake load  calculations refer to SNI 1726: 2019 (Procedures for Planning Earthquake Resistance for Buildings and Non-Buildings), The design of this building is based on the type of reinforced concrete structure and the Unique Moment Resisting Frame System (SRPMK). The floor difference is in accordance with the relevant SNI criteria Keyword: SAP 2000; Sway Special; SNI 2847; SNI 1726
History &License of Article Publication: Received: 28/09/2023 Revision: 16/11/2023 Published: 11/12/2023
DOI: https://doi.org/10.37971/radial.vXXiXX.XXX
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Vol. 11 No. 2, Desember 2023, Hal. 355-365
Available at https://stitek-binataruna.e-journal.id/radial/index
E-ISSN: 2686-553X

## PENDAHULUAN
Penggunaan program  komputer untuk  analisis struktur merupakan salah satu  contoh dari  semakin  banyaknya  kemajuan  teknologi  di  bidang  teknik  sipil  (Deshariyanto,  2015). Sebagai  alat  dan  bantuan  untuk  perhitungan  dan  perencanaan  sipil,  tersedia  beberapa program  komputer.  Perencana  sering  menggunakan  SAP2000,  ETABS,  dan  aplikasi perangkat  lunak  lainnya  (Firdausa  &  Hasan,  2020).  Insinyur  lebih  sering  menggunakan aplikasi ini daripada melakukan analisis manual. Tentu saja, hal ini menyebabkan semakin ditinggalkannya prosedur manual (Lufritayanti & Annisa, 2013).
Sesuai  dengan  tujuannya,  program  SAP2000  dapat  digunakan  untuk  mempelajari segala jenis struktur dari perspektif 2 atau 3 dimensi. Itu dibuat untuk melakukan analisis struktural di bidang teknik sipil.
Karena  perangkat  lunak  SAP2000  menyertakan  kemampuan  optimalisasi  profil penampang, pengguna tidak perlu menentukan profil data untuk setiap elemen; sebaliknya, mereka hanya perlu menyediakan profil data yang cukup, dan program akan memilih profil yang paling menguntungkan dan efisien untuk dirinya sendiri.
Konsekuensinya,  gunakan  SAP2000  untuk  menghitung  dan  merencanakan  struktur gedung  bertingkat.  Program  komputer  dapat  digunakan  untuk  menghasilkan  perhitungan yang cukup akurat. sehingga dapat mengurangi kemungkinan runtuhnya struktur bertingkat (Trumansyahjaya et al., 2013).
Alhasil,  dalam  proyek capstone ini,  penulis  akan  menggunakan  program  SAP  2000 V22 untuk  menyajikan analisis perencanaan RSUD Dr. M.M.  Dunda  fasilitas rawat  inap. Merencanakan  gedung bertingkat  disesuaikan dengan intensitas  gempa  (Mardhiyah et  al., 2022)  dengan Peak  Ground  Acceleration  (PGA) (Tiasmoro,  Hendra;  Machmoed,  2021), menurut  (Suntoko,  2019)  untuk  memperhitungkan  beban  lateral  (gempa  bumi)  yang bekerja  pada  suatu  struktur  dapat  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  secara  statik ekivalen dan analisis dinamik (respons spektrum dan riwayat waktu)

## METODE
Struktur bangunan bertindak sebagai alat untuk mendistribusikan beban penggunaan bangunan atau kelanjutan keberadaannya di atas tanah. Struktur terdiri dari satu atau lebih bagian  terhubung  yang  bekerja  sama  untuk  mentransfer  semua  beban  yang  dapat diperkirakan ke tanah.
Struktur yang diusulkan akan memiliki dua lantai dan berfungsi sebagai rumah sakit. Sangat penting bahwa rencana struktur bangunan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum tentang kehandalan konstruksi, khususnya.
Iklim  lokal  negara  tempat  proyek  akan  dilaksanakan  harus  diperhitungkan  dalam desain  struktur  bertingkat.  Peraturan  nasional  untuk  proyek  konstruksi  Indonesia  dan arahan  terkait  lainnya  harus  dibandingkan  dengan  proyek  yang  akan  dilaksanakan  di Indonesia dalam situasi ini.
Konstruksi  bangunan  tinggi  tidak  hanya  harus  dibangun  untuk  menahan  beban horizontal  dan  gravitasi,  tetapi  juga  gempa  (IR.  H.  Zainuddin,  2020).  Beban  lateral (gempa) harus diperhitungkan dalam desain untuk alasan ini. Pendekatan analisis struktur yang digunakan dapat dipengaruhi oleh bentuk reguler bangunan  yang diproyeksikan. Ide ini  berfungsi  sebagai  landasan  teoretis  untuk  desain  dan  perhitungan  struktur,  serta
metodologi  yang  digunakan  untuk  analisis  dan  desain  struktur  terhadap  beban  lateral (gempa bumi) (Sholihin et al., 2022).
Fenomena  getaran  yang  dikenal  sebagai  beban  gempa  disebabkan  oleh  tumbukan atau  gesekan  lempeng  tektonik  di  zona  patahan.  Karena  kerusakan  biasanya  terjadi  di lapisan  bumi  sedalam  15  hingga  50  kilometer,  gempa  zona  patahan  ini  biasanya merupakan gempa bumi dangkal. Perpindahan desain total dari sistem terisolasi serta gaya lateral  dan  gerakan  struktur  terisolasi  harus  ditentukan  dengan  menggunakan  gerakan seismik  desain.  Perpindahan  total  maksimum  sistem  terisolasi  harus  ditentukan  dengan menggunakan maksimum seismik desain.
Tabel 1 Kategori risiko bangunan gedung dan non-gedung untuk beban gempa
Jenis pemanfaatan Kategori
Gedung dan nongedung yang memiliki risiko rendah terhadap jiwa manusia pada saat terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk, antara lain:
- Fasilitas pertanian, perkebunan, perternakan, dan perikanan - Fasilitas sementara - Gudang penyimpanan - Rumah jaga dan struktur kecil lainnya I
Semua  gedung  dan  struktur  lain,  kecuali  yang  termasuk  dalam  kategori risiko I,III,IV, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk: - Perumahan - Rumah toko dan rumah kantor
- Pasar
- Gedung perkantoran
- Gedung apartemen/ rumah susun
- Pusat perbelanjaan/ mall
- Bangunan industri - Fasilitas manufaktur - Pabrik II
Gedung  dan  nongedung  yang  memiliki  risiko  tinggi  terhadap  jiwa manusia pada saat terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk:
- Bioskop
- Gedung pertemuan
- Stadion
-  Fasilitas  kesehatan  yang  tidak  memiliki  unit  bedah  dan  unit gawat darurat
- Fasilitas penitipan anak
- Penjara
- Bangunan untuk orang jompo
Gedung dan nongedung, tidak termasuk kedalam kategori risiko IV, yang memiliki  potensi  untuk  menyebabkan  dampak  ekonomi  yang  besar dan/atau gangguan massal terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari bila terjadi kegagalan, termasuk, tapi tidak dibatasi untuk: - Pusat pembangkit listrik biasa
- Fasilitas penanganan air
- Fasilitas penanganan limbah
III
Jenis pemanfaatan Kategori
Gedung dan nongedung yang dikategorikan sebagai fasilitas
yang
penting, termasuk, tetapi tidak dibatasi untuk:
- Bangunan-bangunan monumental
- Gedung sekolah dan fasilitas pendidikan
- Rumah ibadah
-  Rumah  sakit  dan  fasilitas  kesehatan  lainnya  yang  memiliki  fasilitas bedah dan unit gawat darurat
-  Fasilitas  pemadam  kebakaran,  ambulans,  dan  kantor  polisi,  serta  garasi kendaraan darurat
-  Tempat  perlindungan  terhadap  gempa  bumi,  tsunami,  angin  badai,  dan tempat perlindungan darurat lainnya
- Fasilitas kesiapan darurat, komunikasi, pusat operasi dan fasilitas lainnya untuk tanggap darurat
-  Pusat  pembangkit  energi  dan  fasilitas  publik  lainnya  yang  dibutuhkan pada saat keadaan darurat -  Struktur  tambahan  (termasuk  menara  telekomunikasi,  tangki penyimpanan  bahan  bakar,  menara  pendingin,  struktur  stasiun  listrik, tangki  air  pemadam  kebakaran  atau  struktur  rumah  atau  struktur pendukung  air  atau  material  atau  peralatan  pemadam  kebakaran)  yang disyaratkan untuk beroperasi pada saat keadaan darurat - Gedung dan nongedung yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi struktur bangunan lain yang masuk ke dalam kategori risiko IV. IV
Sumber: SNI 1726-2019 ( Tabel 3 )

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Perencanaan Bangunan Gedung Rawat Inap mengikuti peraturan perencanaan dan Standar Konstruksi  Bangunan  (SKB)  yang  berlaku  di  Indonesia  namun  jika  ada  hal  yang  tidak tercakup  dalam  peraturan  di  Indonesia  maka  akan  dipergunakan  peraturan  dan  standar International  yang  sesuai  dan  memadai.  Gambar  Struktur  secara  detail.  Review  struktur ditujukan  untuk  melayani  fungsi  bangunan  selama  umur  ekonomis  bangunan.  Penjelasan lengkap dan detail mengenai sistem struktur, mutu bahan/material yang digunakan, kriteria perencanaan, peraturan-peraturan yang digunakan dan penentuan gaya gempa dapat dilihat pada uraian dibawah ini
Gambar 1 3D Struktur Bangunan Gedung Rawat Inap
Gambar 2 Denah Struktur Pelat Lantai 2 Bangunan Gedung Rawat Inap
Gambar 3 Denah Struktur Pelat Lantai Atap Bangunan Gedung Rawat Inap
Peraturan-Peraturan.
Peraturan-peraturan yang digunakan dalam perencanaan mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia. Secara umum peraturan-peraturan dasar yang digunakan antara lain sebagai berikut :
1. Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung (Badan Standardisasi Nasional, 2019) SNI 2847-2019.
2. Pedoman Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Rumah dan Gedung SNI 1726- 2019.
3. Pedoman Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung atau SNI 1727-2019
4. Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung (Umum, 1987) (PPIUG) 1987. Software dan Version
Perangkat lunak ( Software ) yang digunakan untuk analisis dan struktur beton bertulang dengan menggunakan Program SAP 2000 Versi 22.
Satuan
Satuan yang dipergunakan dalam laporan perhitungan adalah Satuan International (SI).
Mutu Bahan/Material.
Beton (semua beton adalah beton biasa dengan berat jenis = 2,400 kg/m3 kecuali dinyatakan lain) adalah sebagai berikut :
Sloof                               K = 250 Balok dan pelat lantai     K = 250
Kolom dan Dinding        K = 250
Baja tulangan yang digunakan dalam perencaan struktur adalah jenis baja tulangan ulir dengan kuat leleh bahan, fy = 520 Mpa.
Denah Balok diatas terdiri dari pelat beton dengan  Sloof yaitu SL (250x350) dengan dimensi : 250 mm x 350 mm, serta pada struktur atas menggunakan balok induk yaitu BL1 (250x500) dengan dimensi : 250 mm x 500 mm, BL2 (250x350) dengan dimensi : 250 mm x 350 mm, Kolom KL (400x400) dengan dimensi : 400 mm x 400 mm, plat lantai tebal 120 mm
Tabel 2. Dimensi Struktur Struktur Satuan Dimensi Mutu Beton Kolom mm 400 x 400 K 250 Balok Utama mm 250 x 500 K 250 Sloof mm 250 x 350 K 250 Lantai 2 mm 120 K 250 Dak mm 100 K 250
Sumber: Penelitian
Kombinasi Pembebanan SNI 2847 : 2019 Pasal 5.3.1 :
Komb. 1  = 1.4 D + 1.4 SDL Komb. 2  = 1.2 D + 1.2 SDL +1.6 LL Komb. 3  = 1.4 D + 1.4 SDL + 1 LL + 1 EDx + 0.3 Edy Komb. 4  = 1.4 D + 1.4 SDL + 1 LL + 1 EDx - 0.3 Edy Komb. 5  = 1.4 D + 1.4 SDL + 1 LL - 1 EDx + 0.3 Edy Komb. 6  = 1.4 D + 1.4 SDL + 1 LL - 1 EDx - 0.3 Edy Komb. 7  = 1.4 D + 1.4 SDL + 1 LL + 1 EDy + 0.3 Edx Komb. 8  = 1.4 D + 1.4 SDL + 1 LL + 1 EDy - 0.3 Edx Komb. 9  = 1.4 D + 1.4 SDL + 1 LL - 1 EDy + 0.3 Edx Komb. 10  = 1.4 D + 1.4 SDL + 1 LL - 1 EDx - 0.3 Edy Komb. 11  = 0.7 D + 0.7 SDL + 1 EDx + 0.3 Edy Komb. 12  = 0.7 D + 0.7 SDL + 1 EDx - 0.3 Edy Komb. 13  = 0.7 D + 0.7 SDL - 1 EDx + 0.3 Edy Komb. 14  = 0.7 D + 0.7 SDL - 1 EDx - 0.3 Edy Komb. 15  = 0.7 D + 0.7 SDL + 1 EDy + 0.3 Edx Komb. 16  = 0.7 D + 0.7 SDL + 1 EDy - 0.3 Edx Komb. 17  = 0.7 D + 0.7 SDL - 1 EDy + 0.3 Edx Komb. 18  = 0.7 D + 0.7 SDL - 1 EDy - 0.3 Edx Keterangan:
D  = Beban Mati Sendiri Struktur
SDL  = Beban Mati Tambahan Pada Struktur LL = Beban Hidup
EDx = Beban Gempa Arah x (dipilih beban gempa dinamik)
EDy = Beban Gempa Arah y (dipilih beban gempa dinamik)

## Partisipasi massa
Analisis  harus  dilakukan  untuk  menentukan  ragam  getar  alami  untuk  struktur.  Analisis  harus menyertakan  jumlah  ragam  yang  cukup  untuk  mendapatkan  partisipasi  massa  ragam terkombinasi  sebesar  100  %  dari  massa  struktur.  Untuk  mencapai  ketentuan  ini,  untuk  ragam satu  badan  kaku  ( single  rigid  body )  dengan  periode  0,05  detik,  diizinkan  untuk  mengambil semua  ragam  dengan  periode  di  bawah  0,05  detik.  Pada  table  3  bisa  dilihat  pada  moda  ke  45 jumlah partisipasi massanya sudah mencapai 90%.
Tabel 3. Modal Participating Mass Ratios
StepNum Period SumUX SumUY Unitless Sec Unitless Unitless 1 0.535809 0.03388 0.79193 2 0.522491 0.6115 0.86776 3 0.478841 0.88919 0.8752 4 0.429476 0.88919 0.8752 5 0.411149 0.88919 0.8752 6 0.405694 0.88919 0.8752 7 0.398894 0.88919 0.8752 8 0.396597 0.88923 0.8753 9 0.3938 0.88924 0.87535 10 0.373272 0.88924 0.87535 11 0.368935 0.88929 0.8754 12 0.367399 0.88929 0.8754 13 0.36557 0.88929 0.87541 14 0.360019 0.88929 0.87541 15 0.354738 0.88929 0.87541 16 0.349282 0.88929 0.87547 17 0.347404 0.8893 0.8755 18 0.344316 0.8893 0.8755 19 0.344013 0.8893 0.8755 20 0.334428 0.8893 0.87554 21 0.332819 0.8893 0.87555 22 0.323336 0.8893 0.87555 23 0.31838 0.88931 0.87556 24 0.317922 0.88931 0.87557 25 0.306793 0.88931 0.87559 26 0.304668 0.88931 0.87559 27 0.296195 0.88931 0.87559 28 0.287724 0.88931 0.87561 29 0.278347 0.88931 0.87564 30 0.275212 0.88931 0.87564 31 0.269438 0.88931 0.87564 32 0.262048 0.88931 0.87567 33 0.261092 0.88931 0.87567 34 0.25999 0.88931 0.87567 35 0.248154 0.88931 0.87567 36 0.242236 0.88931 0.87568 37 0.241976 0.88931 0.87569 38 0.233773 0.88932 0.8757 39 0.231872 0.88932 0.8757 40 0.230615 0.88932 0.8757 41 0.229305 0.88932 0.87571 42 0.215201 0.88932 0.87572 43 0.215135 0.88932 0.87573 44 0.207176 0.88935 0.99965 45 0.203512 0.99128 0.99968
Perbandingan Geser Dasar Statis Dan Dinamis.
Apabila  periode  fundamental  hasil  analisis  lebih  besar  dari C u T a pada  suatu  arah  tertentu,  maka periode  struktur T harus  diambil  sebesar C u T a .  Apabila  kombinasi  respons  untuk  gaya  geser dasar  hasil  analisis  ragam  ( V t )  kurang  dari  100  %  dari  gaya  geser  ( V )  yang  dihitung  melalui metode  statik  ekivalen,  maka  gaya  tersebut  harus  dikalikan  dengan V/V t ,  dimana. V adalah gaya  geser  dasar  statik  ekivalen  yang  dihitung  sesuai  pasal  ini  dan  7.8,  dan V t adalah  gaya geser dasar yang didapatkan dari hasil analisis kombinasi ragam,perbandingan gaya geser static dan dinamik dapat dilihat pada table 4

## Tabel 4. Base Reactions
OutputCase CaseType StepType  GlobalFX  GlobalFY Text Text Text KN KN QSX LinStatic -2150.625 6.04E-11 QSY LinStatic 7.156E-11  -2150.625 QDX LinRespSpec Max 2150.625 168.405 QDY LinRespSpec Max 155.087 2150.625

## Simpangan Antar Lantai (Story Drift)
Simpangan antar tingkat desain (  ) pada table dibawah ini seperti ditentukan dalam SNI 1726 pasal 7.8.6, atau pasal 7.9, tidak boleh melebihi simpangan antar tingkat izin (  a ) seperti didapatkan dari Tabel 20 SNI 1726  untuk semua tingkat.
Tabel 5. Joint Displacements
Joint OutputCase CaseType StepType U1 U2 Text Text Text Text mm mm 258 QDX LinRespSpec  Max 0 0 258 QDY LinRespSpec  Max 0 0 259 QDX LinRespSpec  Max 11.922816  5.047947 259 QDY LinRespSpec  Max 1.542477  11.65509 260 QDX LinRespSpec  Max 24.32987  10.49798 260 QDY LinRespSpec  Max 3.094195  24.76981

## Pembahasan Hasil Penelitian
Perencanaan  gedung  menggunakan  Sofware  SAP  2000  dapat  memiliki  beberapa  aspek inovatif  diantaranya  pemanfaatan  teknologi  terbaru  dimana  akan  memudahkan  dalam menganalisa  beban  gempa  dinamis  dan  kombinasi  beban  yang  bekerja  pada  struktur dibandingkan dengan hitungan struktur menggunakan metode manual yang membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak.
Dari  tabel  3  Modal  Participating  Mass  Ratios,  pada  posisi  modal  nomor  45 mendapatkan partisipasi  massa  ragam  terkombinasi  sebesar  99  %  memenuhi  syarat  SNI  1726  pasal  7.9.  Untuk tabel 4 Base Reactions didapatkan gaya geser dinamik arah x sebesar  2150.625 KN, gaya geser statik  arah x sebesar  2150.625  KN sesuai  dengan syarat  SNI pasal  7.9.1 memenuhi dimana  gaya  geser  dinamik  minimal  sama  dengan  gaya  geser  statik.  Dan  untuk  tabel  5 Joint  Displacements Ring  Balok  di  joint  260  mengalami  defleksi  sebesar  24.32987  mm arah  x  dan  simpangan  lantainya  45.49  mm,  balok  lantai  dua  di  joint  259  mengalami defleksi sebesar 11.92 mm arah x dan simpangan lantainya 43.72 mm , karena tinggi antar lantai  4000  mm  sehingga  simpangan  ijinnya  100  mm  maka  sesuai  SNI  1726  pasal  7.8.6 memenuhi syarat simpangan lantai lebih kecil dari pada simpangan ijinnya.

## KESIMPULAN
Bangunan gedung Perencanaan Gedung Rawat  Inap RSUD Dr. M.M.  Dunda berlokasi  di Kel.  Hunggaluwa  Kec.  Limboto,  Kab.  Gorontalo,  (Gorontalo),  berfungsi  sebagai  gedung rawat  inap,  direncanakan  terdiri  dari  2  (dua)  lantai  termasuk  atap  bangunan.  Sistem struktur  bangunan  gedung  rawat  inap  direncanakan  menggunakan  mekanisme  penahan kekuatan  gravitasi  dan  lateral  bangunan  tersebut  berupa  sistem  rangka  pemikul  momen khusus (SRPMK). Bangunan gedung rawat inap di rencanakan dengan sistem 1 bangunan, dikarenakan  bangunan  berbentuk  Persegi  panjang.  Ukuran  Denah  bangunan  dalam  arah memanjang  adalah  34.00  meter  dan  lebar  26,10  meter.  Bentang  antar  kolom  terpanjang 6.00 meter. Dikarenakan, bangunan gedung rawat inap difungsikan sebagai penahan gaya gempa

## DAFTAR PUSTAKA
Aziz  Arby  Abdul,  Tri  Adi  Yanuar  Tanojo,  Ilham  Nurhuda,  P.  (2017).  “Perencanaan Struktur  Gedung  Center  of  Advances  Science  (CAS)  Institut  Teknologi  Bandung.” Jurnal Karya Teknik Sipil , 6 (2), 285–295.
Badan Standardisasi Nasional. (2019). SNI 2847:2019 Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung. In Standar Nasional Indonesia (SNI) (Issue 8). www.bsn.go.id.
Deshariyanto, D. (2015). Perbandingan Gaya Dalam Metode Manual Dan Program. Jurnal Ilmiah MITSU , 3 (1), 1–6. https://doi.org/10.24929/ft.v3i1.142
Deshariyanto,  D.,  Diana,  A.  I.  N.,  &  Fansuri,  S.  (2022).  Perbandingan  Struktur  Rangka Batang  Statis  Tertentu  Menggunakan  Metode  Mekanika  Klasik  Dan  Program  (Sap 2000). Jurnal  Ilmiah  MITSU  (Media  Informasi  Teknik  Sipil  Universitas  Wiraraja) , 10 (1), 63–72. https://doi.org/10.24929/ft.v10i1.1614
Firdausa, F., & Hasan, A. (2020). Prediksi Dan Analisis Berat Gedung Dengan Structural Analysis  Program  2000  (Sap  2000)  Dan  Metode  Artificial  Neural  Network. Jurnal Deformasi , 5 (1), 1. https://doi.org/10.31851/deformasi.v5i1.4236
IR.  H.  Zainuddin,  M.  (2020).  Analisis  Struktur  Gedung  Fakultas  Sains  Dan  Teknik  Dan Universitas Bojonegoro. Jurnal Teknik Sipil Unigoro , 5 (9), 1689–1699.
Lufritayanti, & Annisa. (2013). PERANCANGAN GEDUNG PEMENTASAN MUSIK DI KOTA  GORONTALO  Disusun. RADIAL :  Jurnal  Peradaban  Sains,  Rekayasa  Dan TeknologiJurnal  Peradaban  Sains,  Rekayasa  Dan  Teknologi  STITEK  Bina  Taruna , 3 (11150331000034).
Mardhiyah,  A.,  Tarigan,  J.,  &  Sitanggang,  E.  S.  Y.  (2022).  Studi  Literatur:  Pengaruh Gempa  Terhadap  Jembatan. RADIAL :  Jurnal  Peradaban  Sains,  Rekayasa  Dan Teknologi , 10 (1), 46–59. https://doi.org/10.37971/radial.v10i1.269 Nasional,  B.  S.  (2019). SNI  1726-2019  TATA  CARA  PERENCANAAN  KETAHANAN GEMPA  UNTUK  STRUKTUR  BANGUNAN  GEDUNG  DAN  NONGEDUNG (Issue 8).
Sholihin, M., Safriani, M., & Astiahamir. (2022). Perencanaan Ulang Struktur Atas Beton Bertulang  Masjid  Alue  Bilie  Menggunakan  Program  Sap2000. Jurnal  Media  Teknik Sipil Universitas Samudra , 03 (01), 1–12.
Suntoko,  H.  (2019).  Analisis  Spektrum  Respon  Desain  Gedung  Reaktor  RDE Menggunakan  SAP2000. Jurnal  Pengembangan  Energi  Nuklir , 21 (1),  1. https://doi.org/10.17146/jpen.2019.21.1.5047
Tiasmoro, Hendra; Machmoed, S. P. (2021). Perencanaan Gedung Apartment Soedono 10 Lantai  dengan  Struktur  Beton  Bertulang. Jurnal  Rekayasa  Dan  Manajemen Konstruksi , 9 (1), 51–60.
Trumansyahjaya,  K.,  Program,  D.,  Arsitektur,  S.,  Teknik,  F.,  &  Daerah,  P.  (2013). PENILAIAN  TERHADAP  KEANDALAN  BANGUNAN  GEDUNG  PADA BANGUNAN  GEDUNG  DI  UNIVERSITAS  NEGERI  GORONTALO. RADIAL : Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa Dan TeknologiJurnal Peradaban Sains, Rekayasa Dan Teknologi STITEK Bina Taruna , 1 No 2 (36), 137–149. Umum, D. P. (1987). Ppiug -1987 Pedoman Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung .