Pengaruh Perbaikan Instalasi Penerangan Terhadap Tahanan Isolasi, Tegangan Dan Kuat Cahaya Yang Dihasilkan

## Iman Setiono* dan Moedijono
PSD III Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275, Indonesia Email : imansetionoms@gmail.com

## Abstrak
Fungsi dari lampu adalah untuk membuat penerangan buatan khususnya pada malam hari. Tingkat kualitas pencahayaannya menjadi  prioritas agar supaya  lampu dapat diberdayakan se  maksimal mungkin. Beberapa faktor  yang  mempengaruhi  kualitas  tingkat  pencahayaan  pada  lampu  adalah  keandalan  instalasi,  stabilitas besarnya  tegangan  listrik  dan  kualitas  lampunya  sendiri.  Dengan  berdasarkan  faktor  yang  tersebut  diatas  , maka  dilakukan    perbaikan  instalasi  penerangan.Yang  menjadi  tujuan  dari  program  ini  adalah  untuk memperbaiki  instalasi  penerangan  sehingga  dapat  di  berdayakan  semaksimal  mungkin.  Metode  yang digunakan adalah teknis aplikatif, artinya dilakukan dengan langsung terjun kelapangan untuk memberikan contoh  cara-cara  memperbaiki  lampu  penerangan  yang  baik  dan  benar  sesuai  dengan  kaidah  yang ada.Hasilyang  diperoleh  ternya  ada  pengaruh  antara  kualitas  instalasi  penerangan  dengan  tahanan  isolasi  , tegangan kerja lampu , serta kuat cahaya yang dihasilkan.Harga tahanan isolasi meningkat secara signifikan berkisar antara 200 sampai 218 M ohm, tegangan kerja antara 198 sampai dengan 220 volt , sedangkan kuat cahaya yang dihasilkan adalah ntara 1460 sampai dengan 1500 lumen. Hal ini dapat dipahami karena dengan instalasi  yang  bagus  ,  maka  kerugian-kerugian  yang  ditimbulkan  karena  instalasi  sudah  saat  diganti  dapat dihindari , hal sesuai ketentuan yang ada di Peraturan Umum Instalasi Listrik.(PUIL).
Kata kunci : Instalasi , lampu , tingkat pencahayaan,

## Abstract

## Effect of Improvement of Lighting Installation on Isolation Resistant, Voltage And Strong Light Generated
The function of the lamp is to make artificial lighting especially at night. The level of lighting quality is a priority so that the lights can be empowered to the maximum possible. Some of the factors that affect the quality of the lighting level on the lamp are the reliability of the installation, the stability of the magnitude of the voltage and the quality of the lamp itself. Based on the factors mentioned above, the repair of lighting installation is done. The goal of this program is to improve the lighting installation so that it can be done as much as possible. The method used is technical applicative, meaning that is done with direct plunge spaciousness to give examples of ways to improve the lighting of good and correct in accordance with existing rules. The result is that there is an influence between the quality of the lighting installation with the isolation resistance, the working voltage of the lamp, and the resulting light strength. The insulation resistance rate increases significantly between 200 to 218 M ohms, the working voltage is between 198 to 220 volts, Resulting  from 1460 to 1500 lumens. This can be understood  because  with  a  good  installation,  the  losses  caused  by  the  installation  when  replaced  can  be avoided, in accordance with the provisions of the General Electric Installation Regulations (PUIL).
Keywords: Installation, lighting, lighting level.

## PENDAHULUAN
Kebutuhan  akan  energi  listrik  setiap  tahun mengalami peningkatan yang sangat pesat, hal ini sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi peralatan  modern  yang  semuanya  menggunakan listrik sebagai tenaga penggeraknya, baik yang di sektor  industri  maupun  disektor  rumahtangga, serta  di  sektor-sektor  lainnya.  (Mukhlis,  2011). Pada  sektor  sosial  ,khususnya  untuk  rumah ibadah,  penambahan  daya  pada  rumah  ibadah selalu  mengalami  peningkatan  yang  sangat signifikan,  terutama  pada  pemasangan  perlatan yang membutuhkan daya yang besar , seperti AC, mesin  pompa  air,  pengeras  suaradan  lain sebagainya. Akibat dari adanya penambahan daya ini  maka  tingkat  pembebanan  instalasi  listriknya menjadi semakin besar.Apabila pada pemasangan awal  dari  instalasi  yang  direncanakan  untuk  daya hanya  450  s.d  900  VA,  tetapi  dengan  adanya penambahan  peralatan,  maka  akan  terjadi penambahan daya listrik bisa sampai 2200 VA bah kanlebih.  Dampak  dari  daya  yang  besar  ini  akan menyebabkan  arus  listrik  yang  lewat  pada  kawat penghantar  semakin  besar,  sehingga  terjadi peningkatan  kenaikan  suhu,  terlebih  lagi  bila instalasi yang digunakan telah berumur lebih dari 10  tahun,  maka  tingkat  kerapuhan  untuk  isolasi maupun  kawat  penghantar  nya  menjadi berkurang,  atau  kondisi  instalasi  listriknya mengalami penurunan kualitas (Hidayat, 2008).
Kualitas  instalasi  listrik  sangat  bergantung pada  pelaksanaan  dan  penerapan  standar  dari Peraturan Umum  Instalasi  Listrik (PUIL, 2000) dan peraturan  lainnya  yang  menunjang.  Tujuan  dari peraturan ini adalah untuk menjamin keselamatan manusia  dan  harta  benda,  serta  syarat  utama penyediaan  tenaga  listrik  dapat  dilaksanakan secara aman ,andal dan akrab dengan lingkungan. Pada instalasi listrik yang telah dipakai lama lebih dari 10 tahun, akan mengalami kerusakkan berupa keras  /  rapuhnya  kawat  penghantar.  Peralatan lainnya  seperti  sakelar  dan  kotak  kontak,  usia pemakaian  yang  lama  akan  timbul  karat  dan korosi,  demikian  juga  untuk  batang  pentanahan ( grounding) yang  tertanam  di  dalam  tanah.  Karat dan  korosi  tersebut  dapat  menghambat  aliran listrik  yang  akan  disalurkan  ketanah,  sehingga dapat  menyebabkan  terhambatnya  arus  listrik
yang  akan  dibumikan  (Outlook  Energi  Indonesia .2011). Pembebanan lebih adalah kejadian dimana suatu  rangkaian  dibebani  arus  cukup  besar melebihi
kemampuan
hantaran arus (KHA).Pemanasan  lebih  adalah  kejadian  dimana suatu  rangkaian  dibebani  arus  tidak  melebihi kemampuan  hantaran  arus  (KHA)  tetapi mengalami  pemanasan  melebihi  batas  yang diijinkan.  Hal  ini  bisa  terjadi  disebabkan  oleh pengaman  cabang  atau  induk  kapasitasnya melebihi  standar  ,  adanya  arus  harmonik  yang besardan sistem instalasi yang tidak benar.
Penambahan beban titik nyala (lampu) yang dilakukan konsumen biasanya pemasangan kawat penghantar tidak memenuhi standar PUIL, dimana penggunaan  kawat  penghantar  yang  besar diameternya  kurang  dari  1,5  mm 2, hal  ini  dapat terjadi  karena  kebutuhan  listrik  oleh  masyarakat yang  semakin  meningkat,  sehingga  terjadi penurunan  kualitas  instalasi  penerangan  yang digunakan.
Penurunan kualitas ini akan berdampak terhadap
kelaikan instalasi penerangan  yang  digunakan.Penambahan  titik beban  yang  dilakukan  sendiri  oleh  konsumen listrik  yang  tidak  ahli  dalam  bidang  kelistrikan, sehingga dapat menimbulkan bahaya baik dari sisi penggunaan  maupun  lingkungan. . Ditinjau  dari kondisi  fisiknya  ,pengaman  instalasi  listrik  sering mengalami  hangus  jika  selalu  dipakai  atau menjadi kendor pada rumah patron, menyebabkan  pengaman  tersebut  tidak  dapat berfungsi dengan baik.
Oleh karena itu ,maka yang menjadi tujuan adalah    agar  kualitas  tingkat  pencahayaan  dapat dioptimalkan dengan menggunakan instalasi yang sesuai  dengan  standar  dari  Peraturan  Umum Instalasi  Listrik  (PUIL).Manfaat  yang  diperoleh adalah dapat mendapatkan kuat penerangan yang optimal dengan effisien menggunakan listrik.

## METODOLOGI

## Bahan
Kabel NYA ukuran 1,5 dan 2,5 mm 2
Lampu hemat energi (LHE) Fitting lampu Saklar kutub tunggal MCB (Magnetic Circuit Breaker) Pipa Pralon, beserta perlengkapannya.

## Alat
Tool set Lux Meter
Megger Volt meter/ Multimeter
Metode dilaksanakan dengan cara seperti diagram alir sebagai berikut :
Gambar 1. Diagram alir jalannya penelitian

## a. Pendekatan
Dengan  melakukan  pendekatan  untuk menginventarisir  permasalahan  yang  muncul  , yang  berhubungan  dengan  masalah  pemakaian listrik.  Masalah  yang  diangkat  adalah  padamnya lampu  penerangan  jalan  Pendekatan  dilakukan dengan metode observasi dan tanya jawab.

## b. Pemasangan
Pemasangan  berisi  tentang  pelaksanan praktek pemasangan dan  perawatan   dilapangan, yaitu  dengan  perbaikan  dan  pemasangan  lampu beserta instalasi penerangannya.

## c. Pengujian
Setelah selesai pemasangan dan perbaikan , maka dilakukan pengujian , yang bertujuan untuk
mengetahui  apakah  instalasi  sudah  benar  atau belum.  Indikator  yag  digunakan  adalah  apakah lmpu sudah dapat menyala semua atau masih ada yang  belum,  serta  mengukur  besarnya  harga tahanan isolasinya.

## d. Evaluasi
Evaluasi  dilakukan  dengan  melakukan pencatatan terhadap pelaksaan program perwatan dan  pemasangan  instalasi  penerangan  ini,  serta diskusi dalam tim.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah  dilakukan  perbaikan  instalasi penerangan  untuk  lampu  penerangan  pagar, maka  dilakukan  pengukuran  dan  pengujian. Pengukuran  meliputi :   Tahanan isolasi,  tegangan dan  kuat  cahaya.  Hasil  dari  pengukuran  disajikan seperti pada Tabel 1.
Dari hasil pengukuran, data yang dihasilkan ternyata tidak banyak mengalami fluktuasi. Jarak
Tabel 1. Harga tahanan isolasi No Lampu ke  Tahanan isolasi ( M ohm) 1 1 218 2 2 200 3 3 210 4 4 212 5 5 215 6 6 218 7 7 200 8 8 210 9 9 212 10 10 215 Tabel 2 . Hasil pengukuran tegangan No Lampu ke Tegangan (Volt) 1. 1 220 2. 2 219 3. 3 216 4. 4 218 5. 5 200 6. 6 216 7. 7 220 8. 8 215 9. 9 198 10. 10. 200
PENDEKATAN NN PENGUJIAN EVALUASI LUARAN UARA N PEMASANGAN
Tabel 3. Hasil pengukuran  kuat cahaya
dari  masing-masing data  tidak  terlalu   jauh.  Data tahanan  isolasi  dari  200    terendah  sampai  218, Data  tegangan  dari  198    terendah  sampai  220, dan  data  kuat  pencahayaan  dari  1465  terendah sampai 1500.  Artinya bahwa besaran pada lampu ini  adalah  normal.  Demikian  pula  setelah dilakukan  pengujian,  ternyata  lampu  dapat menyala  dengan  baik.  Pengujian  adalah  untuk mengetahui kinerja dari instalasi penerangan yang
sudah  diperbaiki.  Kinerja  yang  dimaksud  adalah instalasi  dapat  menyala  sesuai  dengan  ketentuan dan  aman  dari  bahaya  bagi  manusia  maupun lingkungan.  Dari  hasil  pengujian  ,  maka  dapat  di peroleh  bahwa  instalasi  dapat  bekerja  sesuai dengan ketentuan dan dapat menyalakan lampu- lampu penerangan tersebut, dengan aman.

## DAFTAR PUSTAKA
Mukhlis,  B.  2011.  Penghematan  energi  melalui penggantian lampu
penerangan di lingkungan UNTAD. Jurnal Ilmiah Foristek. Vol 1, Nomor 2.
Keputusan  Presiden  RI  nomor  43  tahun  1991, tentang kebijakan dan konservasi energi. Outlook  Energi  Indonesia.  2011.  Energi  masa depan  di  sektor  transportasi  dan  ketenaga kerjaan, Jakarta : BPPT-Press.
Peraturan  Umum  Instalasi  Listrik  (PUIL).    2000. Jakarta : Kementrian ESDM
Hidayat, T. 2008. Energi listrik pada bangunan rumah tinggal skala menengah. Jurnal Teknosain. 5(3):81-88. No Lampu ke Kuat cahaya (lumen) 1. 1 1500 2. 2 1490 3. 3 1480 4. 4 1495 5. 5 1485 6. 6 1450 7. 7 1460 8. 8 1475 9. 9 1470 10. 10. 1465