## ANALISIS FLUKTUASI PEMAKAIAN AIR PDAM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG WILAYAH STUDI DMA TEJOSARI DAN MEGA BUKIT MAS
Riski  Adyan Prasasti 1*) , Ganjar Samudro 1
1 )Departemen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275
e-mail: riskiadyan23@gmail.com

## Abstrak
Setiap  wilayah  memiliki  pemakaian  air  yang  berbeda-beda  pada  setiap  jam  dan  hari  sebagai fluktuasi  pemakaian  air.  Dengan  pemakaian  air  yang  berbeda-beda,  maka  sistem  penyediaan air  membutuhkan  suplai  air  yang  berbeda  pula,  sesuai  dengan  fluktuasi  pemakaian  air  tiap wilayah.  Dengan  mengetahui  fluktuasi  pemakaian  air,  maka  operasi  sistem  penyediaan  air minum  dapat  direncanakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  air.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk merencanakan  operasional  sistem  penyediaan  air  secara  efisien  berdasarkan  fluktuasi pemakaian air. Dalam penelitian ini, wilayah kajian adalah DMA Tejosari dan Mega Bukit Mas, PDAM Tirta Moedal Kota Semarang Cabang Semarang Selatan. Pengambilan data didapatkan dari  pembacaan  meter  induk di  wilayah studi selama tujuh  hari. Hasil  penelitian ini didapatkan bahwa  jam  puncak  penggunaan  air  berada  pada  jam  pertama  air  mengalir,  dengan  faktor  jam puncak  secara  berturut-turut adalah  1,64  dan  1,68.  Sedangkan  untuk  faktor  harian  maksimum kedua  DMA  sebesar  1,25.  Selain  untuk  mengetahui  faktor  jam  puncak  dan  harian  maksimum, pembacaan  meter  induk  juga  bertujuan  untuk  mengetahui  volume  reservoir  yang  dibutuhkan yaitu sebesar 628,25 m 3 untuk DMA Tejosari.
Kata kunci: fluktuasi pemakaian air; sistem penyediaan air minum

## Abstract
Each  region  has  different  water  usage  every  hour  and  day  as  water  usage  fluctuation.  With different water uses, the water supply system requires a different water supply, according to the fluctuations  in  water  usage  in  each  region.  By  knowing  the  fluctuations  in  water  usage,  the operation of water supply system can be planned to fill water needs. This study aims to plan the operation of the water supply system efficiently based on fluctuations in water use. In this study, the  study  area  are  Tejosari  and  Mega  Bukit  Mas    DMA,  PDAM  Tirta  Moedal  Semarang  City South  Semarang  Branch.  Data  collection  was  obtained  from  main  meter  reading  in  the  study area for seven days. The results of this study found that the peak hours of water use were in the first  hour  of flowing  water,  with  the  peak  hour  factors  respectively  1.64  and  1.68.  Whereas  for the  maximum  daily  factor  of  both  DMA  is  1.25.  In  addition  to  knowing  the  peak  hour  and  day maximum, reading the main meter also aims to determine the required reservoir volume, there is 628.25 m 3 for the Tejosari DMA.
Keywords : water usage fluctuation; water suply system

## Pendahuluan
Air  sangat  penting  bagi  kehidupan manusia,  namun  sudah  tidak  lagi  menjadi kebutuhan  dasar  essensial,  air  merupakan kebutuhan untuk berbagai aktivitas kehidupan seperti MCK, irigasi, pembangkit listrik  dan  sebagainya  (Mangkoedihardjo dan  Samudro,  2012).  Oleh  karena  itu, sistem penyediaan air minum harus
memperhatikan  aspek-aspek  yang  sangat berpengaruh yaitu kualitas, kontinuitas, dan kuantitas  (K3)  (Siregar  dan  Mulia,  2013). Pemenuhan kebutuhan air didapat berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani,  kebutuhan  air  domestik  dan  non domestik, kobocoran air, dan kebutuhan air pemadam  kebakaran  (Hidayat  dkk,2014). Meningkatnya  pemenuhan  kebutuhan  air juga bisa dibarengi dengan upaya
pengembangan jaringan distribusi air, sehingga diperlukan
data
berupa pemakaian  air  pada  jam-jam  puncak  ( peak hour )  dan  pada  hari-hari  tertentu-tertentu ( maximum day ) (Syahputra,2018). Semakin berkembangnya jaringan PAM, maka faktor lain yang akan muncul yaitu kehilangan air, agar  pemenuhan  kebutuhan  air  bisa maksimal,  maka  hal  yang  bisa  dilakukan adalah meminimalkan tingkat kehilangan air (Farleydkk, 2008 dalam Saparina,2017).
PDAM  Tirta  Moedal  Kota  Semarang merupakan  instansi  penyedia  jasa  air minum  yang  melayani  kebutuhan  air  bagi masyarakat  Kota  Semarang,  menurut  data PDAM  TirtaMoedal  Kota  Semarang  bulan September 2017, jumlah pelanggan sebanyak  168.513  SR.  Dalam  proses penyaluran  air  minum,  PDAM  Tirta  Moedal Kota  Semarang  membagi  dalam  lima cabang  pelayanan,  salah  satunya  yaitu Semarang Selatan dengan jumlah pelanggan  sebanyak  28.108  SR.  PDAM Tirta  Moedal  Kota  Semarang  mendapat pasokan  air  melalui  14  sumur  artetis,  dan tiga  mata  air  yaitu  Sumber  Kalidoh, Moedal,dan Lawang. DMA mega Bukit Mas mendapatkan pasokan dari Sumber Kalidoh. Penyaluran  air  menuju  DMA  Tejosari da  Mega  Bukit  Mas  menggunakan  cara gravitasi pada
sistem transmisim, sedangkan untuk sistem distribusi menggunakan cara perpompaan, dan masih menggunakan sistem bergilir dimana kedua DMA tersebut mendapat pasokan air setiap  dua  hari  sekali  dengan  waktu pelayanan  17  jam.  Pemakaian  air  setiap harinya  akan  berbeda,  sehingga  dapat terjadi fluktuasi pola pemakaian air, kemudian  memunculkan  jam  puncak  dan jam  minimum  pemakaian  air  pada  sistem. Dengan  mengetahui  fluktuasi  pemakaian air,  maka  sistem  operasi  penyediaan  air minum  di  PDAM  Tirta  Moedal  Kota Semarang Cabang Semarang Selatan akan lebih efisien.

## Metodologi Penelitian
Wilayah  studi  mengambil  lokasi  DMA Mega  Bukit  Mas  yang  merupakan  area yang  dilayani  oleh  PDAM  Tirta  Moedal Cabang  Semarang  Selatan.  Pengamatan dilakukan  dengan  cara  membaca  meter induk di DMA Mega Bukit Mas selama tujuh periode  pengaliran,  dimulai  pada  Sabtu,  9 Desember 2017 sampai Jumat, 22
Desember  2017.  Pembacaan  meter  induk dilakukan  setiap  tiga  jam  sekali,  dimulai pukul 19.00 hingga pukul 10.00.
Selama  penelitian,  peralatan  yang diperlukan  yaitu:  Meter  air,  alat  tulis, kamera handphone dan  kertas  untuk mencatat  hasil  meter  induk.  Sedangkan, cara  pengambilan  data  untuk  mengetahui pemakaian air adalah sebagai berikut: 1. Memastikan bahwa air  yang mengalir ke DMA Mega Bukit Mas melewati meter induk 2.  Mendokumentasikan  posisi  angka  pada meter induk, lalu mencatat nya pada kertas yang  telah  disiapkan.  Mendokumentasikan posisi angka meter induk berfungsi sebagai back up data apabila terjadi sesuatu.
3.  Menghitung  debit  pemakaian  air  setiap tiga jam sampai dengan 16 jam.
Perhitungan  debit  pemakaian  air  dapat menggunakan rumus berikut: Q = (stand awal – stand akhir) (1) Dimana : Q : debit pemakaian air (m 3 /tiga jam)
Stand akhir :  angka  pada  meter  air pada jam pembacaan ke-2 Stand awal :  angka  pada  meter  air pada jam pembacaan ke-1 Dari
hasil pengamatan, akan didapatkan  penggunaan  air  setiap  tiga  jam sekali  selama  tujuh  periode  pengaliran. Sehingga,  dapat  diketahui  pula  faktor  jam puncak  dan  faktor  harian  maksimum dengan rumus berikut:
(2)
(3)

## Hasil dan Pembahasan
Dalam
perencanaan suatu sistem penyediaan  air  bersih,  dikenal  istilah fluktuasi  pemakaian  air.  Data  tentang fluktuasi pemakaian air bersih ini merupakan  data  yang  sangat  penting.  Hal ini  dikarenakan  kapasitas  sistem  harus mencukupi  untuk  mengatasi  kebutuhan  air saat  hari  maksimum  maupun  pada  jam puncak. Data fluktuasi pemakaian air bersih juga  dapat  digunakan  untuk  menghitung kapasitas  dari bak  penampung  atau reservoir ( Jujubandung, 2012).
Pembacaan  meter  induk  berguna  untuk menghitung  kebutuhan  air  bersih  sehingga didapatkan  angka  faktor  pengali  tertentu yaitu  faktor  harian  maksimum  (fhm)  dan faktor jam puncak (fp).
Tabel 1. Pembacaan Meter Induk DMA Tejosari dan DMA Mega Bukit Mas
Periode Hari dan Tanggal Waktu DMA Tejosari DMA Mega Bukit Mas Kubikasi (m3) Debit (l/detik) Kubikasi (m3) Debit (l/detik) 1 Sabtu, 9 Desember 2017 19.00 - 22.00 340 94,4 564 156,67 Minggu, 10 Desember 2017 01.00 128 35,6 1087,2 302,00 04.00 229 63,6 1195 331,94 07.00 103 28,6 322 89,44 10.00 278 77,2 796 221,11 2 Senin, 11 Desember 2017 19.00 - 22.00 295 81,9 2049 569,17 Selasa, 12 Desember 2017 01.00 218 60,6 1259 349,72 04.00 169 46,9 1364 378,89 07.00 31 8,6 545 151,39 10.00 187 51,9 870 241,67 3 Rabu, 13 Desember 2017 19.00 - - 22.00 201 55,8 1502 417,22 Kamis, 14 Desember 2017 01.00 117 32,5 1008 280,00 04.00 211 58,6 1305 362,50 07.00 240 66,7 534 148,33 10.00 235 65,3 903 250,83 4 Jumat, 15 Desember 2017 19.00 - - 22.00 256 71,1 1971 547,50 Sabtu, 16 Desember 2017 01.00 101 28,1 1504 417,78 04.00 180 50,0 458 127,22 07.00 213 59,2 1592 442,22 10.00 336 93,3 779 216,39
Periode Hari dan Tanggal Waktu DMA Tejosari DMA Mega Bukit Mas Kubikasi (m3) Debit (l/detik) Kubikasi (m3) Debit (l/detik) 5 Minggu, 17 Desember 2017 19.00 - - 22.00 193 53,6 1818 505,00 Senin, 18 Desember 2017 01.00 63 17,5 875 243,06 04.00 109 30,3 1181 328,06 07.00 284 78,9 606 168,33 10.00 236 65,6 967 268,61 6 Selasa, 19 Desember 2017 19.00 - - 22.00 256 71,1 2027 563,06 Rabu, 20 Desember 2017 01.00 62 17,2 863 239,72 04.00 135 37,5 1286 357,22 07.00 172 47,8 1748 485,56 10.00 235 65,3 1393 386,94 7 Kamis, 21 Desember 2017 19.00 - - 22.00 250 69,4 2524 701,11 Jumat, 22 Desember 2017 01.00 267 74,2 813 225,83 04.00 175 48,6 1127 313,06 07.00 287 79,7 3883 1078,61 10.00 289 80,3 2748 763,33
Dari data yang didapat melalui pembacaan meter induk maka dapat diketahui  debit  total,  debit  rata-rata,  debit  jam  puncak,  dan  faktor  jam puncak.  Berikut adalah perhitungan debit dan faktor jam puncak kedua DMA:
Menurut  Hidayat,  dkk  (2013)  dalam  perencanaan  dimensi  pipa  harus memenuhi  ketentuan  teknis  yaitu  pipa  harus  direncanakan  utuk mengalirkan  debit  maksimum  harian.  Dijelaskan  pula  dalam  PERMEN PU  No.18  Tahun  2007  Penyelenggaraan  Pengembangan  Sistem Penyediaan Air Minum bahwa unit air baku direncanakan berdasarkan kebutuhan  hari  puncak  yang  besarnya  berkisar  130%  dari  kebutuhan rata-rata  sedangkan  untuk  unit  produksi,  besarnya  berkisar  120%  dari kebutuhan  rata-rata.  Unit  air  baku  transmisi  dan  pengolahan menggunakan Qmax dikarenakan pengolahan dilakukan selama sehari atau  24  jam,  sehingga  harus  dapat  memenuhi  kebutuhan  harian
maksimum atau Q max dimana kebuthan paling  besar pada suatu hari dalam  setahun,  seperti  Hari  Raya  Idul  Fitri  (Primadi,  Gantara,  2015 dalam  Jujubandung,  2012).  Selain  itu,  Primadi,Gantara  (2015)  dalam Jujubandung  (2012)  juga  menjelaskan  bahwa  perencanaan  pipa distribusi  biasanya  menggunakan  kebutuhan  jam  puncak  atau Qpeaksebagai  dasar  perencanaan  pipa.  Hal  ini  dikarenakan penggunaan pada  satu hari berfluktuasi atau  berubah-ubah setiapjamnya  (misalnya  pada  pemakaian  banyak  dipagi  hari  untuk beribadah dan mandi pagi) sehingga harus dapat memenuhi kebutuhan yang ada pada jam-jam pemakaian debit paling besar dalam satu hari. Diperjelas pula dalam PERMEN PU No.18 Tahun 2007
Penyelenggaraan  Pengembangan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum bahwa unit distribusi direncanakan berdasarkan kebutuhan jam puncak yang besarnya berkisar 115% - 300% dari kebutuhan rata -rata.
Tabel 2. Perhitungan Debit dan Faktor Jam Puncak DMA Tejosari
Jam Hari Pertama % Hari Kedua % Hari Ketiga % Hari Keempat % Hari Kelima % Hari Keenam % Hari Ketujuh % Debit rata-rata per jam 22.00 94,4 32% 81,9 33% 55,8 20% 71,1 24% 53,6 22% 71,1 30% 69,4 20%  71,1 01.00 35,6 12% 60,6 24% 32,5 12% 28,1 9% 17,5 7% 17,2 7% 74,2 21%  37,9 04.00 63,6 21% 46,9 19% 58,6 21% 50,0 17% 30,3 12% 37,5 16% 48,6 14%  47,9 07.00 28,6 10% 8,6 11% 66,7 100% 59,2 20% 78,9 32% 47,8 20% 79,7 23%  52,8 10.00 77,2 26% 51,9 21% 65,3 23% 93,3 31% 65,6 27% 65,3 27% 80,3 23%  71,3 Debit Total 299,4 250,0 278,9 301,7 245,8 238,9 352,2 281 Debit Rata- Rata 59,9 50,0 55,8 60,3 49,2 47,8 70,4 56,20 Debit Jam Puncak 94,4 81,9 66,7 93,3 ,9 71,1 80,3 71,30 Faktor Jam Puncak 1,58 1,64 1,20 1,55 1,60 1,49 1,14 1,27 Tabel 3. Perhitungan Debit dan Faktor Jam Puncak DMA Mega Bukit Mas Jam Hari Pertama % Hari Kedua % Hari Ketiga % Hari Keempat % Hari Kelima % Hari Keenam % Hari Ketujuh % Debit rata- rata per jam 22.00 156,7 14% 569,2 34% 417,2 29% 547,5 31% 505,0 33% 563,1 28% 701,1 34% 494,2 01.00 302,0 27% 349,7 21% 280,0 19% 417,8 24% 243,1 16% 239,7 12% 225,8 11%  294,0 04.00 331,9 30% 378,9 22% 362,5 25% 127,2 7% 328,1 22% 357,2 18% 313,1 15%  314,1 07.00 89,4 8% 151,4 27% 148,3 36% 442,2 25% 168,3 11% 485,6 24% 521,0 25%  286,6 10.00 221,1 20% 241,7 14% 250,8 17% 216,4 12% 268,6 18% 386,9 19% 322,0 15%  272,5 Debit Total 1101,2 1690,8 1458,9 1751,1 1513,1 2032,5 2083,0 1662
Jam Hari Pertama % Hari Kedua % Hari Ketiga % Hari Keempat % Hari Kelima % Hari Keenam % Hari Ketujuh % Debit rata- rata per jam Debit Rata- Rata 220,2 338,2 291,8 350,2 302,6 406,5 416,6 332,30 Debit Jam Puncak 302,0 569,2 417,2 547,5 505 563,1 701,1 494,25 Faktor Jam Puncak 1,37 1,68 1,43 1,56 1,67 1,39 1,68 1,49
Tabel  2  dan  3  merupakan  hasil  perhitungan  debit  dan  faktor  jam puncak  DMA  Tejosari  dan  DMA  Mega  Bukit  Mas.  Berikut  adalah perhitungan faktor jam puncak DMA Tejosari:Tabel 2 dan 3 merupakan hasil perhitungan  debit  dan faktor jam puncak DMA Tejosari dan DMA Mega  Bukit  Mas.  Berikut  adalah  perhitungan  faktor  jam  puncak  DMA Tejosari:
Setelah  didapatkan  hasil  faktor  jam  puncak  DMA  Tejosari  adalah 1,64.  Perhitungan  yang  sama  juga  dilakukan    pada  DMA  Mega  Bukit Mas,  maka  didapatkan  faktor  jam  puncak  untuk  DMA  Mega  Bukit  Mas sebesar 1,68. Setelah mengetahui faktor jam puncak, maka selanjutnya yaitu  menghitung  faktor  harian  maksimum  dengan  membagi  antara debit maksimum selama tujuh periode pembacaan meter induk dengan debitrata-rata selama tujuh periode. Berikut adalah contoh perhitungan untuk DMA Tejosari:
Hasil  faktor  maksimum  untuk  kedua  DMA  yaitu  sama,  sebesar 1,25,  yang  membedakan  antara  DMA  Tejosari  dan  DMA  Mega  Bukit Mas  adalah  pada  faktor  jam  puncak.  Hal  ini  dikarenakan  faktor  peak dipengaruhi  oleh  jumlah  penduduk,  dimanasemakin  tinggi  jumlah penduduk, maka faktor peak akan menurun (Juwana,2000). Selain itu, berdasarkan  data  PDAM  Tirta  Moedal  Kota  Semarang  tahun  2017, DMA Mega Bukit Mas memiliki kehilangan air yang lebih tinggi daripada DMA  Tejosari.  Menurut  Juwana  (2000)  kehilangan  air  yang  tinggi mengakibatkan  tingginya  faktor  peak  karena  mempengaruhi  suplai  air ke  konsumen,  sehingga  memicu  tejadinya  lonjakan  pada  saat-saat tetentu.
Pembacaan  meter  induk  berguna  untuk  mengetahui  pola  pemakaian air,  sehingga  didapatkan  data  fluktuasi  debit  dalam  sehari.  Pola pemakaian  air  tersebut  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa besar  debit  yang  dibutuhkan  oleh  konsumen  DMA  Tejosari  dan  DMA Mega  Bukit  Mas.  (Khotimah,  2017)  Berikut  adalah  perhitungan  pola pemakaian air kedua DMA.
:Tabel 4. Pola Pemakaian Air DMA Tejosari dan DMA Mega Bukit Mas Jam Debit Harian Maksimum  DMA Tejosari % Pattern Debit Harian Maksimum DMA Mega Bukit Mas % Pattern 22.00 71,1 25,29 1,26 494,2 29,75 1,49 01.00 37,9 13,50 0,68 294,0 17,70 0,88 04.00 47,9 17,06 0,85 314,1 18,91 0,95 07.00 52,8 18,78 0,94 286,6 17,25 0,86 10.00 71,3 25,36 1,27 272,5 16,40 0,82 Debit Total 280,99 100 1661,51 100 Debit Rata-
Rata 56,20 332,30 Debit Jam Puncak 71,30 494,20 Pattern Maksimal 1,27 1,49 Telah dikatakan di atas, bahwa fluktuasi  pemakaian  air  bersih  dapat digunakan untuk menghitung kapasitas dari bak  penampung  atau  reservoir,  maka langkah  selanjutnya  adalah  menentukan selisih air antarapengaliran dengan pemakaian  air.  DMA  Tejosari  dan  DMA Mega  Bukit  Mas  mendapatkan  jatah  aliran selama  15  jam,  maka  %  pengambilan  air didapat  dari  data  pengambilan  air  selama 15 jam, berikut contoh perhitungannya:
Pemakaian air dalam satu hari (15 jam) dianggap 100%,
Pengambilan (%)=
= 25,4 % pada jam 10:00
Inflow KTI perjam
=
Selisih  = inflow – pengambilan = 6,67% – 25,4 % = -18,73 %
Berikut  ini  adalah  hasil  perhitungan kapasitas  sipanan  reservoir  berdasarkan data fluktuasi pemakaian air DMA Tejosari.
Tabel 5. Perhitungan Kapasitas Simpanan Reservoir DMA Tejosari Jam Debit (m 3 /jam) % Inflow (%) Selisih Akumulatif 22.00 71,1 25,29 17,6 -7,6 -7,6 01.00 37,9 13,50 17,6 4,1 -3,5 04.00 47,9 17,06 17,6 0,6 -2,9 07.00 52,8 18,78 17,6 -1,1 -4,0 10.00 71,3 25,36 17,6 -7,7 -11,8 Debit Total 280,99 100,00 88,2 -11,8 -29,9 Debit Rata- Rata 56,20 20 17,6 -2,4 -6,0 Q day max 71,30 25,36 17,6 4,15 -2,9 Q day min 37,90 13,50 17,6 -7,7 -11,8 Dari  hasil  perhitungan  diketahui  angka maksimum  dan  minimum  yang  dapat digunakan  untuk  mengetahui  kebutuhan volum reservoir.
Faktor pengali kebutuhan reservoir = % akumulatif air maks + % akumulatif min = 2,9 % + 11,8 % = 14,7 % Perhitungan kebutuhan reservoir dijabarkan sebagai berikut:
1.  Kebutuhan  harian  maksimum  adalah 1711,2 m 3 /hari
2.  (A)  Penyimpanan  penyeimbang  jam puncak  untuk  daerah  pelayanan  Desa
Sumberwungu dan Giripanggung
adalah14,7  %    x1711,2  m 3 /hari  =  251,5
m 3
3.  (B)  Volume kebutuhan air hidran kebakaran selama 45 menit (SNI) Jumlah  probabilitas  3  buah  hidran kebakaran secara bersamaan yaitu : 31 l/s x 2700 s x 3 buah = 251,1 m 3
4.  (C)  Penyimpanandarurat  =  25%  x (A+B) = 125,65 m 3
5.  Volume total reservoir yang dibutuhkanyaitu A + B + C = 628,25 m 3
Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa  volume  reservoir  yang  dibutuhkan untuk DMA Tejosari sebesar 628,25 m 3 .

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  ini  didapatkan  bahwa faktor harian maksimum DMA Tejosari lebih rendah  dibandingkan  DMA  Mega  Bukit Mas,  yaitu  1,64  dan  1,68.  Hal  ini disebabkan  jumlah  penduduk  DMA  Mega Mega  Bukit  Mas  lebih  sedikit  dibandingkan DMA  Tejosari.  Penyebab  lainnya  yaitu tingkat  kehilangan  air  di  DMA  Mega  Bukit Mas  memiliki  nilai  lebih  tinggi.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor jam puncak diperngaruhi  oleh  jumlah  penduduk  dan tingkat kehilangan air.

## Daftar Pustaka
Juwana,W. 2000. Analisis Fluktuasi Pemakaian  Air  dan  Faktor  Peak
Pulau  Batam ,  Intstitut  Teknologi
Bandung, Bandung. Hidayat, I.N. dkk. 2014. Analisis Kebutuhan Air Berdasarkan Fluktuasi Pemakaian Air , Semarang. Mangkoedihardjo,  S.dan  Ganjar  Samudro.
2012. Evaluasi  dan  Kebutuhan  Air Minum , Guna Widya,Surabaya.
Arsad  Siregar,  Nikmad.,  dan  Ahmad Perwira  Mulia.  2013  . Evaluasi Kehilangan Air (Water Losses) PDAM Tirtanadi Padangsidimpuan di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan , Medan. Syahputra, B. 2018. Penentuan Faktor Jam Puncak dan Harian Maksimum Terhadap Pola Pemakaian Air Domestik  di  Kecamatan  Kalasan,
Sleman, Yogyakarta ., Yogyakarta. Bersih  untuk  Kecamatan  Kubu  Kabupaten Karangasem . Saparina, W.  2017. Penurunan  Kehilangan
Airdi  Sistem  Distribusi  Air  Minum PDAM Kota Malang . Surabaya. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:  18.  2007.  Penyelenggaraan Pengembangan  Sistem  Penyediaan Air Minum.
Jujubandung.  2012.  Jujubandung  Blog Bebas. Diakses tanggal 11 Juli 2018, dari https://jujubandung.wordpress.com/2 012/06/02/kebutuhan-air-minum-di- wilayah-perencanaan-studi-kasus/
Khotimah,  C.K.  2017.  Evaluasi  Transmisi dan  Distribusi  Sub.  Sistem  Bribin
PDAM  Tirta  Handayani  Kabupaten Gunungkidul Unit Reservoir Pelayanan  R5  Desa  Sumberwungu dan Giripanggung. UNDIP, Departemen Teknik Lingkungan, Laporan  Kerja  Praktik.  Semarang: UNDIP. Hidayat,  Muhammad  Alvan,  dkk.  2013. Studi Perencanaan Sistem Penyediaan Air