Jurnal Sains Komputer & Informatika (J-SAKTI) Volume 3 Nomor 2 September 2019, pp. 178-182 ISSN:2548-9771/EISSN:2549-7200 http://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti

## Rancang Bangun Pengatur Suhu Dan Kelembaban Ruang Server Berbasis IoT
Muhammad Irvan Zarkasi 1 , Jon Endri 2 , Sarjana 3 1 2 3 Polsri, Telekomunikasi, Politeknik negeri sriwijaya, Palembang, Indonesia
1 irvanzar@gmail.com, 2 jonendri@polsri.ac.id, 3 anna.sarjana@gmail.com,

## Abstract
The  development  of  information  technology  in  this  modern  era  has  progressed  very  rapidly, many ways have been developed to store large amounts of data, one of which is to use a server. A server is a computer system that serves and controls client access that is connected to it. All activities that we do  on the internet always involve the server. Servers play a very important role  because  of  their  heavy  duty  to  serve  clients.  Therefore,  the  server  may  not  experience interference. One of the disturbances that cause a damaged server is the temperature that is too hot so that this tool is made in order to prevent these problems. This tool is made to regulate the  temperature  and  humidity  of  the  server  room  that  exceeds reasonable  limits.  This tool  is made using Arduino Uno as a microcontroller,  DHT11 as a temperature and humidity sensor, Ethernet shield as a link to the internet. This tool also uses the Blynk application as monitoring, from  the  results  of  reading  temperature  and  humidity  sensors  on  this  device  can  reduce  the temperature  by  6˚C  cooler  when  the  temperature  in  the  room  is  hot,  in  this  case  the  tool functions as it should
Keywords : ArduinoUno, Ethernet Shield, Internet of Things, DHT11
Abstrak
Perkembangan teknologi informasi di era modern ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, banyak  cara  yang dikembangkan  untuk  menyimpan  data  dalam  jumlah  besar  salah  satunya adalah  menggunakan  server.  Server  adalah  sistem  komputer  yang melayani  dan  mengontrol akses client yang terhubung dengannya. Semua kegiatan yang kita lakukan di internet selalu melibatkan  server.  Server  berperan  sangat  penting  karena  tugasnya  yang  berat  untuk melayani client. Oleh karena itu, server tidak boleh mengalami gangguan. Salah satu gangguan yang menyebabkan server rusak adalah suhu yang terlalu panas maka dari itu alat ini dibuat agar  dapat  mencegah  permasalahan  tersebut.  Alat  ini  dibuat  untuk  mengatur  suhu  dan kelembaban ruang server yang melebihi batas wajar. Alat ini dibuat meggunakan arduino uno sebagai mikrokontroller,  DHT11 sebagai sensor suhu dan kelembaban, Ethernet shield sebagai penghubung  ke  internet.  Alat  ini  juga  menggunakan  aplikasi  blynk  sebagai  monitoring,  dari hasil pembacaan sensor suhu dan kelembaban pada alat ini dapat menurunkan suhu sebesar 6˚C  lebih  dingin  pada  saat  suhu  dalam  ruangan  panas,  dalam  hal  ini  alat  berfungsi  sebagai mana mestinya.
Kata Kunci: ArduinoUno, Ethernet Shield, Internet of Things, DHT11

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  yang  pesat  dalam  bidang  transfer  data  dan informasi  menyebabkan  penggunaan  gadget  dan  perangkat  pengolah  data seperti  laptop  sangat  banyak  digunakan.  User  yang  semakin  banyak  akan menyebabkan  kinerja  dari  server  berat  dan  panas.  Server  adalah  sistem computer  yang  melayani  dan  mengontrol  akses  client  yang  terhubung dengannya.  Semua  kegiatan  yang  kita  lakukan  di  internet  menggunakan perangkat pengolah data dan informasi seperti laptop dan smartphone selalu
Jurnal Sains Komputer & Informatika (J-SAKTI) Volume 3 Nomor 2 September 2019, pp. 178-182 ISSN:2548-9771/EISSN:2549-7200 http://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti
melibatkan  server.  Oleh  karena  itu,  sebuah  server  tidak  boleh  mengalami gangguan.  Maka  dari  itu  alat  ini  dibuat  untuk  mengatasi  permasalahan tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN 2.1. Metode Penelitian
Metode-metode  yang  dipakai  oleh  penulis  pada    penelitian  kali  ini adalah sebagain berikut :
a. Studi pustaka Dalam  proses  penelitian  ini  penulis  menggnakan  referensi-referensi  dari berbagai  sumber  seperti  buku,  jurnal,  ensiklopedia,  internet  dan  lainnya untuk  mendapatkan  data  yang  relevan  agar  dapat  menunjang  proses penelitian.
b. Konsultasi dan diskusi
Untuk  mendapatkan  informasi,  teori-teori  sebagai  pendukung  penelitian terkadang  mencari  dan  membaca  karya  ilmiah  tidaklah  cukup dikarenakan  ada  beberapa  yang  tidak  dimengerti.  Oleh  karena  itu, berkonsultasi kepada  dosen   diperlukan agar lebih memahami referensi- referensi  yang  telah  dibaca  sebelumnya.  Berdiskusi  kepada  teman  juga penulis  lakukan  untuk  memperoleh  informasi  dan  pendapat  yang  dapat mendukung proses penelitian.
c. Rancang Bangun Alat
Setelah mengumpulkan referensi dan informasi yang cukup penulis mulai melakukan perancangan pada alat yang akan dibuat. Perancangan terbagi menjadi  dua  bagian,  yaitu  perancangan  perangkat  keras  ( hardware )  dan perancangan  perangkat  lunak  ( software ).  Dalam  proses  perancangan diperlukan  ketelitian  dan    kesesuai  urutan  agar  tidak  terjadi  kesalahan saat  dalam  proses  perancangan.  Adapun  untuk  memahami  prinsip  kerja dari alat yang akan dibuat maka dibuatlah diagram rangkian seperti yang terlihat dibawah ini.
Sensor suhu Arduino Uno Ethernet Shield Power Sistem pendingin Cloud IoT android suhu
Gambar 1. Diagram Rangkain
Jurnal Sains Komputer & Informatika (J-SAKTI) Volume 3 Nomor 2 September 2019, pp. 178-182 ISSN:2548-9771/EISSN:2549-7200 http://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti
Mulai Sensor mendeteksi Input masuk arduino 21°C Mengatur suhu Menampilkan notif selesai No Yes
Gambar 2. Flowchart
d. Pengujian Alat
Setelah  melalui  proses  pengumpulan  data,  perancangan  alat,  sampai pembuatan  alat  maka  tibalah  saatnya  untuk  menguji  alat  yang  telah dibuat.  Pengujian  ini  untuk  mengetahui  bahwa  alat  dapat  bekerja. Pengujian memakai tiga kondisi yaitu yang pertama saat kondisi normal, kedua  saat  kondisi  kotak  simulasi  ruangan  panas,  dan  saat  dinetralkan oleh pendingin
Tabel 1 . Kondisi saat pengujian Kondisi Menit Suhu °C dan Kelembaban % Ket Suhu Normal 1-5 28,7 dan 87 Tanpa pendingin dan pemanas Suhu Panas 5-10 33 dan 74 Tanpa pendingin Suhu dinetralkan 10-30 27,4 dan 67 Diberi pendingin
Jurnal Sains Komputer & Informatika (J-SAKTI) Volume 3 Nomor 2 September 2019, pp. 178-182 ISSN:2548-9771/EISSN:2549-7200 http://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Pembahasan
Pada saat pengujian data yang diambil memiliki 3 kondisi yang diantaranya :
a) Pada saat suhu normal dan didapatkan hasil baca dari sensor 28,7°C dan 87%, pengujian dilakukan selama 5 menit tanpa diberi pemanas dan pendingin.
b) Pada saat Suhu panas dan didapatkan hasil baca dari sensor 33°C dan 74%,  pengujian  dilakukan  selama  5  menit  diberi  pemanas  yang berasal  dari  air  panas  yang  diletakkan  dalam  kotak,  uap  yang dihasilkan  dari  air  panas  menaikan  suhu  didalam  kotak  sekitar  5°C dan menurunkan kelembaban sekitar 14%
c) Suhu  saat  dinetralkan    mendapatkan  pembacaan  dari  sensor  27,4°C dan 66%, pengujian dilakukan selama 20 menit dan diberi pendingin untuk  mendapatkan  titik  suhu  terendah  saat  menetralkan  kembali suhu.
d) Secara  umum  dari  hasil  pengujian  alat  ini  berfungsi  dengan  baik karena terbukti mampu mendinginkan atau menurunkan suhu sekitar 6°C.  Panas  yang  dihasilkan  dari  pemanas    33°C  dapat  turun  sampai 27,4°C dan kelembaban yang semula tinggi turun hingga 66%.

## 3.2. Hasil Perangkat
Hasil  yang  didapatkan  terhadap  penelitian  ini  berupa  alat  pengatur suhu  dan  kelembaban  ruangan.  Alat  ini  bekerja  pada  suhu  panas  yang melewati batas yang telah ditentukan dan mengirimkan notif ke smartphone. Alat ini sangat berguna untuk operator dan maintenance ruang server.
Gambar 3. Alat pengatur suhu dan kelembaban ruangan

## 4. SIMPULAN
Adapun simpulan dari penelitian yang dilakukan adalah:
a. Dari  percobaan  yang  dilakukan  sensor  suhu  bekerja  dengan  baik  , pengukuran  yang  dilakukan  dengan  tiga  kondisi  yaitu  kondisi  normal saat    tidak  diberi  pendingin  atau  pemanas,  kondisi  suhu  panas  saat diberi  pemanas  dan  tidak  di  beri  pendingin,  kondisi  netral  yaitu  saat
Jurnal Sains Komputer & Informatika (J-SAKTI) Volume 3 Nomor 2 September 2019, pp. 178-182 ISSN:2548-9771/EISSN:2549-7200 http://tunasbangsa.ac.id/ejurnal/index.php/jsakti
diberi pendingin. Alat bekerja dengan baik karena sudah terbukti dapat mendinginkan dan tidak terjadi masalah yang berarti
b. Aplikasi  di  android  juga  tidak  terdapat  masalah  saat  dilakukan pengujian hanya saja jika sinyal pada operator buruk maka nilai yang dikirimkan dari sensor sedikit terlambat sampai.
c. Dari hasil pengujian, alat dapat bekerja dan menurunkan suhu panas didalam kotak sekitar 6°C. Suhu panas yang semula 33°C dapat turun hingga 27,4°C.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] P.  Classification,  “(12)  Patent  Application  Publication  (  10  )  Pub  .  No  .:  US 2006 / 0287107 A1,” vol. 1, no. 19, 2006.
[2] J.  Eisenburg,  “Zur  Rehabilitationsbehandlung  bei  gastroenterologischen Erkrankungen.,” Ther. Ggw. , vol. 109, no. 12, p. 1739–1742 passim, 1970.
[3] Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI  No.  1405/MENKES/SK/XI/2002  tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri
[4] Kontributor  Wikipedia.  "Sensor  suhu." Wikipedia,  Ensiklopedia  Bebas . Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, 25 Okt. 2018. Web. 25 Okt. 2018.
[5] M.  F.  Awaj,  A.  F.  Rochim,  and  E.  D.  Widianto,  “Sistem  Pengukur  Suhu  dan Kelembaban  Ruang  Server,” J.  Teknol.  dan  Sist.  Komput. ,  vol.  2,  no.  1,  p.  40, 2014.