History: Received : 09 November 2023 Revised   : 10 Januari 2024 Accepted : 25 Januari 2024 Published: 26 Febuari 2024
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 1, (2024), Februari: 255 - 266 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i1.4018

## PENGENDALIAN KEHILANGAN AIR DMA 04 PUSAT PERUMDA AIR MINUM KOTA PADANG
Noviana Khairunisa Suharno 1) , Adhi Yuniarto 2) , Gabriel Novianus Rumambo Pandin 3) Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan Dan Kebumian Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia 1,2)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Indonesia 3)
Corresponding Author: adhy@its.ac.id 2)

## Abstrak
Pengendalian  kehilangan  air  melalui  pembentukan District  Metered  Area (DMA)  merupakan  salah  satu metode yang digunakan Perusahaan Umum Daerah  (Perumda) Air Minum Kota Padang dalam rangka meningkatkan kinerja operasional dan pelayanan. Non-Revenue Water (NRW) Perumda Air Minum Kota Padang dan DMA 04 Pusat sebesar 28,02% (Tahun 2022) dan 28,29% (Agustus 2023). Nilai tersebut di atas target  kehilangan  air  nasional  (25%).  DMA  04  Pusat  dilengkapi Inline  Booster  Pump (IBP)  untuk meningkatkan tekanan di wilayah pelayanan. Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis pengendalian kehilangan air fisik di DMA 04 Pusat sehingga dapat diusulkan strategi yang layak secara aspek teknis dan aspek  pelayanan.  Metode  yang  digunakan  meliputi  analisis  terhadap  kondisi  ekstisting  DMA,  analisis kehilangan  air,  pemodelan  jaringan  pipa,  analisis  kecepatan  putaran  pompa  dan  hubungan  tekanan dengan kehilangan air fisik. Kondisi DMA 04 Pusat memenuhi kriteria pembentukan DMA berdasarkan literatur  (jumlah  sambungan  rumah,  jumlah  inlet,  peralatan  pengukuran  debit  dan  tekanan,  variasi permukaan  tanah,  dan  batas  wilayah).  Kecepatan  putaran  pompa  eksisting  dapat  diturunkan  dengan mempertimbangkan tekanan minimal 5 m di pelanggan sehingga penurunan tekanan mencapai 41,12%. Kehilangan air fisik turun sebesar 11.415,59 m 3 /bulan (12,82%), maka potensi penambahan pelanggan yaitu 399 sambungan rumah (17,88%).
Kata Kunci: DMA, kehilangan air, pompa, tekanan, pelanggan

## Abstract
Water loss control through the establishment of District Metered Area (DMA) is one of the methods used by Perumda Air Minum Kota Padang in order to improve operational and service performance. Non-Revenue Water of Perumda Air Minum Kota Padang and DMA 04 Pusat is 28,02% (Year 2022) and 28,29% (August 2023). These values are above the national water loss target (25%). DMA 04 Pusat is equipped with an Inline Booster Pump (IBP) to increase pressure in the service area. This study aims to analyze physical water loss control in DMA 04 Pusat so that a feasible strategy can be proposed in technical and service aspects. The methods used include analysis of the existing conditions of the DMA, water loss analysis, pipe network modeling, pump rotation speed analysis and the relationship between pressure and physical water loss. The condition of DMA 04 Pusat meets the criteria for DMA formation based on the literature (number of house connections, number of inlets, discharge and pressure measurement equipment, ground surface variations, and boundaries). The  existing pump rotation speed can  be  reduced  by considering a minimum
pressure of 5 m at the customer so that the pressure drop reaches 41,12%. Physical water loss decreased by 11,415.59 m 3 /month (12,82%), then the potential for additional customers is 399 house connections (17,88%).
Keywords: DMA, water loss, pump, pressure, customer

## PENDAHULUAN
Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat  ini  dan  masa  yang  akan  datang.  Pada  sektor  lingkungan  hidup,  tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2030 yaitu memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020). Air Tak Berekening  atau Non-Revenue  Water (NRW)  menjadi  tantangan  dalam  Pembangunan Berkelanjutan  karena  air  dan  energi  yang  hilang  (Farouk  et  al.,  2021).  Permasalahan dalam  penyediaan  air  minum  pada  negara  berkembang  adalah  tingginya  tingkat kehilangan  air.  Berdasarkan  Buku  Kinerja  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  Air Minum  Tahun  2022  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR), tingkat kehilangan air di Indonesia mencapai 33,72%. Target nasional penurunan NRW dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2020-2024  adalah 25%.  Dalam  Lampiran  VII  Peraturan  Menteri  PUPR  Nomor  27/PRT/M/2016  tentang Penyelenggaraan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum  (SPAM),  target  kehilangan  air  yaitu 20%.  Tingkat  kehilangan  air  (NRW)  pada  Perusahaan  Umum  Daerah  (Perumda)  Air Minum Kota Padang Tahun 2021 dan Tahun 2022 adalah 28,95% (Kementerian PUPR, 2022) dan 28,02% (Perumda Air Minum Kota Padang, 2022). Oleh karena itu, diperlukan strategi penurunan kehilangan air di Perumda.
Salah  satu  metode  pengendalian  kehilangan  air  yang  digunakan  di  Perumda  Air Minum Kota Padang melalui pembentukan District Metered Area (DMA) (FATMA, 2021). DMA adalah area yang terisolasi yang memungkinkan untuk melakukan pemantauan jumlah  air  yang  masuk  dan  keluar  serta  tekanan  air  untuk  menganalisis  tingkat kehilangan air (Figueiredo et al., 2021). Monitoring kehilangan air menjadi lebih mudah dilakukan jika telah dibentuk DMA yang terisolasi. Dalam memilih metode penurunan kehilangan  air  perlu  diperhatikan  biaya  yang  diperlukan  dan  potensial  penurunan tingkat kehilangan air (Al-Washali et al., 2020). Instrumen pembentuk DMA yaitu meter air  induk,  katup  batas  dan  instrumen  kontrol.  DMA  juga  memberikan  manfaat  yaitu mempermudah  pencarian  kebocoran,  pemerataan  suplai  air  dan  tekanan, mempermudah  penjadwalan  penggantian  meter  dan  mempermudah  pelacakan sambungan liar (Kementerian PUPR, 2018). DMA adalah zona kecil yang biasanya terdiri atas 500 - 3.000 Sambungan Rumah (Farley & Trow, 2003). Kriteria pembentukan DMA meliputi jumlah sambungan pelanggan, jumlah inlet, peralatan pengukuran debit dan tekanan  (Kementerian  PUPR,  2018),  variasi  permukaan  tanah  (Permen  PUPR  No. 27/PRT/M/2016), dan batas wilayah (Farley et al., 2008).
Dalam  kegiatan  pengendalian  kehilangan  air,  terlebih  dahulu  dilakukan  audit  air melalui neraca air untuk mengetahui kehilangan air (Mustafidah, 2019). Pada dasarnya,
audit  air  terdiri  atas  3  (tiga)  langkah  yaitu  menghitung  semua  konsumsi  air  invididu, komponen  kehilangan  air  melalui  pengukuran  atau  estimasi  berbasis  komponen  serta melakukan perhitungan neraca air (Thornton et al., 2008). Standar international untuk perhitungan  neraca  air  dibentuk  oleh  IWA  ( International  Water  Association )  supaya terdapat  keseragaman  format  dan  definisi  (Farley  &  Trow,  2003).  Dalam  neraca  air tersebut,  volume  input  sistem  adalah  volume  air  yang  masuk  ke  dalam  jaringan penyediaan  air  minum  baik  air  yang  diproduksi  sendiri  maupun  air  yang  dibeli  oleh perusahaan  air  minum.  NRW  terdiri  dari  jumlah  konsumsi  resmi  tak  berekening  dan kehilangan  air  (kehilangan  air  non-fisik  dan  kehilangan  air  fisik).  Faktor  yang  dapat mempengaruhi  kehilangan  air  yaitu  kondisi  jaringan  pipa,  praktek  operasional perusahaan air minum, serta peralatan dan teknologi yang digunakan untuk mengontrol kehilangan  air  (Farley  &  Trow,  2003).  Kehilangan  fisik  mencerminkan  terjadinya pemborosan  sumber  daya,  membatasi  kuantitas  air  yang  dapat  diterima  pelanggan, meningkatkan  biaya  operasi,  serta  menyebabkan  perlunya  investasi  untuk meningkatkan kapasitas (Winarni, 2011).
Pengendalian kehilangan air fisik dapat dilakukan melalui kombinasi dari 4 (empat) komponen  utama  (pilar)  dalam  manajemen  kehilangan  fisik  (Lambert,  2002)  yaitu pengelolaan pipa dan aset, pengelolaan tekanan, kecepatan dan kualitas perbaikan serta pengendalian  kebocoran  aktif.  Pengendalian  tekanan  merupakan  alternatif  untuk menyelamatkan  air  yang  hilang.  Tingkat  kehilangan  air  mengalami  perubahan menyesuaikan  terhadap  besar  tekanan.  Hubungan  tekanan  dan  kehilangan  air  fisik dapat  dihitung  berdasarkan  metode Fixed  and  Variable  Area  Discharge (FAVAD) (Kementerian  PUPR,  2018).  Dalam  persamaan  FAVAD,  nilai  N1  dipengaruhi  oleh karakteristik  pipa  dan  jaringan.  Nilai  eksponen  rata-rata  berdasarkan  hasil  pengujian pada beberapa negara yang berbeda yaitu 1,14 (Thornton et al., 2008).
Persamaan FAVAD, yaitu:
𝑄𝑓 = 𝑃 𝑁1
𝑄 𝑓1 𝑄 𝑓0 = ( 𝑃 1 𝑃 0 ) 𝑁1
Keterangan:
𝑄 𝑓1 = debit air yang hilang (keluar) setelah perubahan tekanan 𝑄 𝑓0 = debit air yang hilang (keluar) sebelum perubahan tekanan 𝑃 1 = tekanan setelah dilakukan perubahan 𝑃 0 = tekanan sebelum dilakukan perubahan 𝑁 1 = eksponen kebocoran
DMA  04  Pusat  yang  terletak  di  Zona  Pelayanan  Pusat  memiliki  jumlah  pelanggan bulan Agustus 2023 sebanyak 2.231 SR dan NRW sebesar 28,29% (Perumda Air Minum Kota Padang, 2023). Pendistribusian air berasal dari IPA Gunung Pangilun yang berjarak 3,1  km  ke  input  DMA.  Pengaliran  air  selama  24  (dua  puluh  empat)  jam  dengan menggunakan Inline Booster Pump ( IBP). Penggunaan IBP bertujuan untuk meningkatkan
tekanan  di  wilayah  pelayanan.  Monitoring  debit  dan  tekanan  dapat  dilakukan  secara online karena terdapat sensor dan data logger di input DMA. Hal yang perlu diantisipasi yaitu  tekanan  yang  tinggi  dapat  mengakibatkan  pipa  menjadi  pecah  sehingga  terjadi kebocoran terutama pada pipa yang memiliki diameter kecil (Adedeji et al., 2017).
Pipa  distribusi  adalah  pipa  yang  dimulai  dari  reservoir  distribusi,  tower  distribusi, atau  pipa  distribusi  yang  mensuplai  air  minum  di  daerah  pelayanan  (Purwanto  dkk., 2009).  Pipa  tersebut  terdiri  atas  distribusi  jaringan  utama  dan  pipa  distribusi  yang merupakan  cabang  dari  pipa  utama  dan  menghubungkan  dengan  pipa  pelayanan. Kriteria  pipa  distribusi  diatur  dalam  Lampiran  III  Peraturan  Menteri  PUPR  Nomor 27/PRT/M/2016 antara lain kecepatan aliran air dalam pipa (0,3 m/det – 0,6 m/det) dan tekanan  minimum  pada  titik  jangkauan  pelayanan  terjauh  (0,5  atm – 1,0  atm).  Proses pemilihan  dalam  pemodelan  jaringan  pipa  untuk  mencantumkan  hanya  bagian  yang memiliki dampak signifikan pada sistem yaitu skeletonization (Methods et al., 2003). Peta jaringan pipa DMA 04 Pusat terdapat pada Gambar 1.

## Gambar 1. Peta Jaringan Pipa DMA 04 Pusat
Berdasarkan  Modul  Air  Tak  Berekening,  DMA  bukan  satu-satunya  metode  untuk penurunan kehilangan air, tetapi melalui metode ini dapat diketahui kehilangan air fisik dan  non-fisik  (Kementerian  PUPR,  2018).  Walaupun  demikian,  masih  terdapat  DMA yang memiliki NRW di atas 25%. Oleh karena itu, DMA yang memiliki NRW tinggi perlu dilakukan  optimalisasi  untuk  menurunkan  kehilangan  air.  Potensi  penambahan pelanggan  lebih  besar  diperoleh  dari  penanganan  kehilangan  air  fisik  dibandingkan penanganan  kehilangan  air  non-fisik  (el-Ahmady  &  Sembiring,  2014).  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  pengendalian  kehilangan  air  fisik  di  DMA  04  Pusat sehingga dapat diusulkan strategi yang layak secara aspek teknis dan aspek pelayanan. Berdasarkan  jumlah  air  yang  dapat  diselamatkan,  maka  dapat  diketahui  potensi penambahan pelanggan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dan  kuantitatif.  Metode  kualitatif dilakukan melalui observasi sehingga diperoleh data sesuai dengan kondisi lapangan. Metode  kuantitatif  digunakan  untuk  meneliti  permasalahan  di  lapangan  yang  bisa
diukur  dengan  angka.  Pemilihan  lokasi  penelitian  menggunakan purposive  sampling . Pertimbangan yang digunakan dalam purposive sampling yaitu DMA dengan NRW di atas 25% di Zona Pelayanan Pusat. Penelitian dilakukan di bulan Agustus 2023 pada DMA 04 Pusat Perumda Air Minum Kota Padang.

## 1. Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan meliputi pola pemakaian air, tekanan di input  DMA,  serta  operasional  pompa  dan Variable  Speed  Drive (VSD).  Data  sekunder diperoleh dari Perumda Air Minum Kota Padang terdiri atas:
a. Neraca Air DMA;
b. Data pelanggan (jumlah dan lokasi pelanggan);
c. Data konsumsi air DMA;
d. Peta jaringan pipa distribusi (jenis, panjang dan diameter);
e. Spesifikasi pompa dan VSD.
Data sekunder lainnya yaitu Buku Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2022 dan peta elevasi (DEMNAS).

## 2. Analisis Data
Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Analisis data kualitatif yaitu observasi  lapangan.  Analisis  data  kuantitatif  meliputi  analisis  kehilangan  air,  analisis hidrolis menggunakan software Epanet 2.2 dan analisis potensi penambahan pelanggan.
a. Analisis DMA eksisting berdasarkan kriteria pembentukan DMA;
b. Analisis kehilangan air berdasarkan neraca air;
c. Analisis hidrolis menggunakan software Epanet 2.2; Analisis hidrolis memerlukan pemodelan  jaringan.  Pemodelan  jaringan  distribusi  eksisting  dengan  cara menggambar  jaringan  DMA  04  Pusat  di software QGIS  melalui plugin QEpanet berdasarkan data aset pipa milik Perumda Air Minum Kota Padang.
d. Analisis  potensi  penambahan  pelanggan  dengan  mempertimbangkan  jumlah  air yang dapat diselamatkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
DMA  04  Pusat  sudah  terisolasi  sempurna  melalui  uji  isolasi  atau Zero  Pressure  Test (ZPT) yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Kota Padang. Pada bulan Agustus 2023, terdapat  pelanggan  sebesar  2.231  SR.  Jumlah  inlet  yang  dimiliki  hanya  1  (satu)  untuk mempermudah  pemantauan.  Pada  inlet  terdapat  alat  pengukuran  debit  dan  tekanan yang  dilengkapi data  logger sehingga  monitoring  dapat  dilakukan  secara real  time dan jarak jauh. Meter induk yang digunakan yaitu electromagnetic flow meter . Elevasi tertinggi 7,65 m, sedangkan elevasi terendah 0,17 m. DMA dibatasi oleh jalan. Berdasarkan kriteria pembentukan DMA, kondisi eksisting DMA 04 memenuhi kondisi ideal (Tabel 1).
Tabel 1. Perbandingan Kondisi Eksisting DMA 04 Pusat terhadap Kondisi Ideal Berdasarkan Literatur
No. Kriteria DMA Kondisi Ideal Kondisi Eksisting Keterangan 1 Jumlah SR 500 – 3.000 SR (Farley & Trow, 2003). 2.231 SR. Memenuhi 2 Jumlah inlet DMA dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu DMA single inlet, DMA multi inlet dan cascading
DMA. DMA single inlet merupakan sistem ideal yang paling untuk dilakukan pemantauan (Kementerian PUPR, 2018) Single inlet. Memenuhi 3 Peralatan pengukuran debit dan tekanan Terdapat alat pengukur debit dan tekanan di inlet (Kementerian PUPR, 2018) Alat pengukur debit dan tekanan di inlet dilengkapi data logger dan sensor. Memenuhi 4 Variasi permukaan tanah Sebaiknya < 40 m (Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan SPAM) Elevasi tertinggi 7,65 m, sedangkan elevasi terendah 0,17 m. Memenuhi 5 Batas wilayah Menggunakan ciri topografis yaitu jalan raya, sungai, dll (Farley et al., 2008). DMA dibatasi oleh jalan. Memenuhi
Berdasarkan perhitungan data input neraca air DMA 04 Pusat menggunakan software WB-EasyCalc, konsumsi tak bermeter tak berekening terdiri atas perbaikan kebocoran dan  penertiban  jaringan.  Tidak  terdapat  data  untuk  perhitungan  konsumsi  tak  resmi. Konsumsi resmi berekening diasumsikan sebanyak 10% dari volume konsumsi bermeter berekening.  Perhitungan  kecurangan  pembacaan  meter  sebanyak  1%  dari  volume konsumsi  bermeter  berekening.  Kehilangan  air  di  DMA  04  Pusat  didominasi  oleh kehilangan air fisik (Gambar 2). Hal ini dapat disebabkan oleh kebocoran pipa distribusi dan  sambungan  pipa  pelanggan.  Berdasarkan  hasil  pencarian  kebocoran  di  lapangan, kebocoran  paling  banyak  ditemukan  di  sambungan  pipa.  Oleh  karena  itu,  perlu dilakukan perbaikan dalam pemilihan bahan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Kehilangan air non fisik di DMA 04 Pusat antara lain disebabkan oleh ketidakakuratan meter,  meter  melebihi  usia  teknis,  periode  pembacaan  meter  dan  sambungan  ilegal. Meter  pelanggan  tidak  dilakukan  kalibrasi,  tetapi  jika  ditemukan  meter  rusak  maka diganti meter baru.
Gambar 2. Neraca Air DMA 04 Pusat Bulan Agustus 2023
Sumber: Perumda Air Minum Kota Padang, 2023
27,9 28,2 19,3
Data debit dan tekanan setiap hari selama bulan Agustus 2023 dilakukan perhitungan untuk  memperoleh  debit  dan  tekanan  rata-rata  selama  1  (satu)  bulan.  Berdasarkan Gambar 3, dapat diketahui bahwa debit maksimum terdapat pada jam 13.00 - 14.00 WIB (33,98  L/det)  dengan peak  factor sebesar  1,02.  Debit  minimum  terjadi  pada  jam  03.00 – 04.00 WIB (31,97 L/det) dengan minimum factor 0,96. Pada jam 08.00 – 10.00 WIB terjadi tekanan mininum (8,97 m), sedangkan tekanan maksimum berada pada jam 02.00 – 03.00 WIB  (15,91  m).  Indikasi  kebocoran  pipa  yaitu  ketika  tekanan  maksimum,  tetapi  debit minimum.
Volume air input dan volume air terjual di DMA 04 Pusat pada bulan Agustus 2023 yaitu 89.019 m 3 /bulan dan 63.838 m 3 /bulan. Nilai NRW merupakan selisih antara volume air input dengan volume air terjual. Oleh karena itu, nilai NRW bulan Agustus DMA 04 Pusat  yaitu  25.181  m 3 /bulan  (28,28%).  Dalam  analisis  hidrolis,  nilai  kehilangan  air ditambahkan  ke  dalam demand  multiplier sebesar  1,28.  Perhitungan base  demand dalam masing-masing node dihitung dari jumlah Sambungan Rumah (SR) yang dilayani. Data titik pelanggan pada peta QGIS dibagi dengan mempertimbangkan node terdekat yang memungkinkan  untuk  dilakukan tapping .  Jumlah  sambungan  rumah  per node dikali dengan  nilai  rata-rata  pemakaian  pelanggan  bulan  Agustus  2023  (0,0058  L/det).  Nilai debit setiap jam dibagi dengan debit rata-rata selama 24 (dua puluh empat) jam. Hasil perhitungan tersebut diinput ke dalam Epanet 2.2 sebagai demand pattern .
Gambar 3. Fluktuasi Debit dan Tekanan Bulan Agustus 2023 Berdasarkan Data Logger di Input DMA 04 Pusat
Spesifikasi IBP yang digunakan yaitu jenis submersible deepwell pump dengan debit 25 L/det, head 63 m dan rotasi 2880 rpm. Kecepatan putaran motor pompa diatur dengan menggunakan  VSD.  Jika  tekanan  sudah  memenuhi  titik  tertinggi  sesuai  kebutuhan ( setting  point ),  maka  putaran  pompa  akan  melambat  sehingga  debit  menjadi  turun. Pengaturan  kecepatan  relatif  dari  pompa  yaitu  0.99.  Dalam  simulasi  hidrolis
- 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 30.50 31.00 31.50 32.00 32.50 33.00 33.50 34.00 34.50 00 .0 0 - 01 .0 0 01 .0 0 - 02 .0 0 02 .0 0 - 03 .0 0 03 .0 0 - 04 .0 0 04 .0 0 - 05 .0 0 05 .0 0 - 06 .0 0 06 .0 0 - 07 .0 0 07 .0 0 - 08 .0 0 08 .0 0 - 09 .0 0 09 .0 0 - 10 .0 0 10 .0 0 - 11 .0 0 11 .0 0 - 12 .0 0 12 .0 0 - 1 3.0 0 13 .0 0 - 14 .0 0 14 .0 0 - 15 .0 0 15 .0 0 - 1 6.0 0 16 .0 0 - 17 .0 0 17 .0 0 - 18 .0 0 18 .0 0 - 19 .0 0 19 .0 0 - 20 .0 0 20 .0 0 - 21 .0 0 21 .0 0 - 22 .0 0 22 .0 0 - 23 .0 0 23 .0 0 - 24 .0 0 Tek ana n (ba r) Debi t (L/ det) Debit Rata-Rata (L/det)
Tekanan Rata-Rata (bar)
menggunakan  Epanet,  penggunaan  VSD  digambarkan  melalui pattern pompa  pada properties pompa. Pattern pompa di Epanet diperoleh dengan beberapa kali percobaan untuk  memperoleh pattern yang  mendekati  pola  tekanan  di  kondisi  eksisting.  Hasil simulasi DMA 04 Pusat pada jam puncak dan jam minimum (kondisi eksisting) terdapat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Simulasi DMA 04 Pusat pada Jam Puncak dan Jam Minimum
Permen PUPR No. 27 Tahun 2016 SNI 7509:2011 Hasil Simulasi Jam Puncak (13.00 – 14.00) Hasil Simulasi Jam Minimum (03.00 – 04.00) Tekanan (atm) Kecepatan (m/s) Headloss (m/km) Tekanan (atm) Kecepatan (m/s) Headloss (m/km) Tekanan (atm) Kecepatan (m/s) Headloss (m/km) 0,5 - 8 0,3 – 4,5 < 10 0,82 – 1,74 0,01 – 1,00 0,01 -9,48 1,13 – 2,06 0,01 – 0,99 0,01 – 9,31
Tekanan  rata-rata  ketika  jam  puncak  pada  kondisi  eksisting  yaitu  14,31  m.  Baik tekanan  maupun headloss pada  jam  puncak  memenuhi  kriteria.  Oleh  karena  itu,  salah satu  cara  untuk  pengendalian  kehilangan  air  yaitu  manajemen  tekanan  melalui pengaturan  VSD  yang  terhubung  dengan  IBP.  Pengurangan  kelebihan  tekanan  juga dapat  mengurangi  biaya  energi.  Simulasi  pengaturan  kecepatan  pompa  dilakukan dengan menurunkan koefisien pattern di Epanet, tetapi tetap memenuhi kriteria minimal tekanan. Penyesuaian tersebut dilakukan per jam selama 24 (dua puluh empat) jam. Hasil simulasi  DMA  04  Pusat  pada  jam  puncak  dan  jam  minimum  setelah  penyesuaian kecepatan pompa terdapat pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Simulasi DMA 04 Pusat pada Jam Puncak dan Jam Minimum Setelah Penyesuaian
Kecepatan Pompa Permen PUPR No. 27 Tahun 2016 SNI 7509:2011 Hasil Simulasi Jam Puncak (13.00 – 14.00) Hasil Simulasi Jam Minimum (03.00 – 04.00) Tekanan (atm) Kecepatan (m/s) Headloss (m/km) Tekanan (atm) Kecepatan (m/s) Headloss (m/km) Tekanan (atm) Kecepatan (m/s) Headloss (m/km) 0,5 - 8 0,3 – 4,5 < 10 0,51 – 1,42 0,01 – 1,01 0,01 -9,65 0,55 – 1,49 0,01 – 0,95 0,01 – 8,63
Berdasarkan simulasi di Epanet dapat diketahui tekanan rata-rata atas rekomendasi yang diberikan. Hubungan tekanan dengan kehilangan air berbanding lurus. Semakin besar tekanan, maka semakin besar kehilangan air. Tekanan rata-rata eksisting DMA 04 Pusat yaitu 10,48 m, sedangkan tekanan rekomendasi yaitu 6,17 m. Penurunan tekanan sebesar 41,12%. Debit air yang hilang sebelum perubahan tekanan yaitu 25.181 m 3 /bulan. Hubungan pengendalian tekanan dan penurunan kehilangan air fisik dihitung dengan menggunakan metode FAVAD, yaitu sebagai berikut:
𝑄 𝑓1 = ( 6,17 𝑚 10,48 𝑚 ) 1,14 x 25.181 m 3 /bulan 𝑄 𝑓1 = 13.765,31 m 3 /bulan Debit kebocoran DMA 04 Pusat yang semula 25.181 m 3 /bulan turun menjadi 13.765,31 m 3 /bulan sehingga kehilangan air fisik turun sebesar 11.415,59 m 3 /bulan (12,82%).
Konsumsi air rata-rata di DMA 04 Pusat diperoleh dengan membagi volume air terjual terhadap jumlah pelanggan aktif. Konsumsi air rata-rata pada bulan Agustus 2023, yaitu:
Konsumsi air rata-rata = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑖𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑗𝑢𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑅 = 63.838 𝑚3/𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 2.231 𝑆𝑅 = 28,61 m 3 /SR/bulan
Konsumsi  air  di  DMA  04  Pusat  sebanyak  28,61  m 3 /SR/bulan.  Berdasarkan  Buku Kinerja BUMD Tahun 2022, nilai tersebut di atas konsumsi domestik pelanggan Perumda Air Minum Kota Padang Tahun 2021 (20,14 m 3 /SR/bulan). Hal ini menunjukkan bahwa pemakaian  air  di  DMA  04  Pusat  lebih  tinggi  dibandingkan  rata-rata  pemakaian  air pelanggan di wilayah lainnya di Kota Padang. Faktor yang dapat mempengaruhi jumlah konsumsi  air  tersebut  yaitu  tidak  terdapat  sumber  air  lainnya  yang  digunakan  oleh pelanggan karena lokasi DMA ini berada di dekat pantai.
Potensi penambahan SR adalah jumlah air yang diselamatkan dibandingkan dengan konsumsi  air  rata-rata.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  kehilangan  air  fisik  setelah dilakukan manajemen tekanan, dapat diketahui potensi penambahan SR dari air yang diselamatkan pada DMA 04 Pusat, yaitu:
Potensi Penambahan SR = 𝑎𝑖𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙𝑎𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝑎𝑖𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 = 11.415,59 𝑚3/𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 28,61 𝑚3 𝑆𝑅 /𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 = 399 SR Persentase pertumbuhan pelanggan = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑅 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑙𝑎𝑛 𝐴𝑔𝑢𝑠𝑡𝑢𝑠 2023 𝑥 100% = 399 𝑆𝑅 2.231 𝑆𝑅 𝑥 100% = 17,88%
Jika  jumlah  air  yang  diselamatkan  sebanyak  11.415,59  m 3 /bulan,  maka  potensi penambahan SR di DMA 04 Pusat yaitu 399 SR atau 17,88%.

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  terhadap  pengendalian  kehilangan  air  fisik  di  DMA  04  Pusat, maka  penurunan  kehilangan  air  fisik  dapat  dicapai  dengan  melakukan  manajemen tekanan.  Manajemen  tekanan  berupa  penyesuaian  (penurunan)  kecepatan  putaran pompa melalui VSD dengan tetap memperhatikan tekanan minimal di pelanggan yaitu 5  m.  Tekanan  rata-rata  eksisting  DMA  04  Pusat  yaitu  10,48  m,  sedangkan  tekanan rekomendasi yaitu 6,17 m sehingga penurunan tekanan mencapai 41,12%. Kehilangan air fisik  turun  sebesar  11.415,59  m 3 /bulan  (12,82%),  maka  potensi  penambahan  pelanggan yaitu 399 SR (17,88%).

## DAFTAR PUSTAKA
Adedeji,  K.,  Hamam,  Y.,  Abe,  B.,  &  Abu- Mahfouz,  A.  (2017),  “Pressure  Management Strategies  for  Water  Loss  Reduction  in  Large-Scale  Water  Piping  Networks:  A Review”, SimHydro 2017: Choosing the right model in applied hydraulics, 14 -16 June 2017, Sophia Antipolis.
Al-Washali, T., Sharma, S., Lupoja, R., Al-Nozaily, F., Haidera, M., & Kennedy, M. (2020), “Assessment  of  Water  Losses  in  Distribution  Networks:  Methods,  Applications, Uncertainties, and Implications in Intermittent Supply”, Resource, Conservation & Recycling, Vol. 152, No. 104515.
Badan Standardisasi Nasional (2011), SNI 7509:2011 tentang Tata Cara Perencanaan Teknik Jaringan Distribusi dan Unit Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum , Jakarta. Divisi Distribusi (2023). Laporan Bulan Agustus 2023 Divisi Distribusi . Padang: Perumda Air Minum Kota Padang.
El- Ahmady, I. I. & Sembiring, E. (2014), “Pemilihan Program Pengendalian Kehilangan Air serta Pengaruh Implementasinya terhadap Peningkatan Pendapatan PDAM”, Jurnal Teknik Lingkungan, Vol. 20, No.  2, hal. 142 – 151.
Farley, M., Wyeth, G., Ghazali, Z. B. M., Istandar, A., & Sigh, S, (2008), The Manager’s Non-Revenue  Water  Handbook.  In  A  Guide  to  Understanding  Water  Losses, Ranhill Utilities Bernhad and USAID, Malaysia.
Farouk, A. M., Rahman, R. A., & Romali, N. S., (2021), “Non -Revenue Water Reduction Strategies: A Systematic Review”, Smart and Sustainable Built Environment, Vol. 12, No. 1, Hal. 181-199.
FATMA,  L.  (2021). Analisis  Kandungan  Sisa  Klor  Dan  Escherichia  Coli  Dalam  Jaringan Distribusi  Di  District Meter  Area  (DMA)  2  Zona  Bukit  Surungan  Perusahaan  Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Kota Padang Panjang . Universitas Andalas. Figueiredo, I., Esteves, P., & Cabrita, P., (2021), “Water Wise – A Digital Water Solution for Smart Cities and Water Management Entities”, Procedia Computer Science, Vol. 181, hal. 897-904.
Kedeputian  Bidang  Kemaritiman  dan  Sumber  Daya  Alam  (2020). Metadata  Indikator Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB)  /  Sustainable  Development  Goals  (SDGs) Indonesia . Jakarta Pusat: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (2016). Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  27/PRT/M/2016  tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum . Jakarta.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2018). Modul Air Tak Berekening .
Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2022). Kinerja Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Tahun 2022 . Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Lambert,  A.O,  (2002),  International  Report  on  Water  Losses  Management  and Techniques:  Report  to  IWA  Berlin  Congress,  October  2001.  Water  Science  and Technology: Water Supply, Vol 2 No 4.
Malcolm, F., & Trow, S. (2003), Losses in Water Distribution Networks, IWA Publishing,
United Kingdom.
Methods, H., Walski, T., Chase, D., Savic, D., Grayman, W., Beckwith, S., Koelle, E. (2003),
Advanced Water Distribution Modeling and Management. Haestad Press, USA. Mustafidah,  H.  (2019).  Optimalisasi  Tingkat  Kehilangan  Air  PDAM  Kota  Mojokerto Dengan Penerapan Sistem Distric Meter Area (DMA) Ditinjau Dari Aspek Teknis, Kelembagaan  Dan  Finansial. Surabaya:  Tesis  Jurusan  Teknik  Lingkungan  Institut Sepuluh Nopember .
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Padang (2022). Company Profile Perumda Air Minum Kota Padang Tahun 2022 . Padang.
Purwanto,  B.,  Amelia,  E.,  Elizabeth,  S.,  Leli,  M.,  Trijoko,  &  Loisa,  E.  (2009),  Pedoman Operasi  dan  Pemeliharaan  Unit  Distribusi,  Badan  Pendukung  Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
Sekretariat Kabinet (2020). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  Tahun  2020-2024. Jakarta.
Thornton,  J.,  Sturm,  R.,  &  Kunkel,  G.  (2008),  Water  Loss  Control,  The  McGraw-Hill Companies, United States of America.
Winarni  (2011), Manajemen  Pengendalian  Kehilangan  Air,  Penerbit  Universitas  Trisakti . Jakarta: Universitas Trisakti.