Volume 6 Nomor 2, Desember 2023 e-ISSN : 2614-1574 p-ISSN : 2621-3249

## PERANCANGAN PROTEKSI KEBAKARAN SISTEM HYDRANT MENURUT STANDAR NFPA 14 DAN 20 PADA GEDUNG CAK DURASIM UPT. TAMAN BUDAYA JAWA TIMUR

## DESIGN OF FIRE PROTECTION HYDRANT SYSTEM COMPATIBLE TO NFPA 14 AND 20 STANDARDS IN CAK DURASIM BUILDING UPT. TAMAN BUDAYA JAWA TIMUR
Afrigh Fajar Rosyidiin 1 , Febrian Puji Lestari 2 , Wulan Septia 3 , Mahya Indra Tama 4 1,2,3,4 Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya afrighfajar@untag-sby.ac.id, 1412100016@surel.untag-sby.ac.id, 1412100056@surel.untag- sby.ac.id, mahyaindra@untag-sby.ac.id

## ABSTRACT
The  Cak  Durasim  building  is  the  building  at  UPT.  East  Java  Cultural  Park  which  has  facilities  as  an  art performance. The building has 2 floors, the two floors are connected at the back of the stage. Therefore, it is necessary to have a fire extinguishing system on every floor in the Cak Durasim Building. This research begins with the collection and collection of data in the form of projections of the floor plan of the Cak Durasim Building and the conditions of the building and other technical data. The data processing refers to the NFPA 14 and NFPA 20  standards,  which  include  point  determination  hydrant,  designing  the  pump  room,  designing  the  reservoir, calculating head total, calculating hydrostatic pressure, and calculating frictional losses. Design hydrant it takes 2 points is hydrant pillar (outside the building) and hydrant box (inside the building), the required pump room area  is  48  m2,  Long  fire  hose  that  is  30  m,  the  water  requirement  for  fire  fighting  for  1.5  hours  is  252  m3, hydrostatic pressure and water pressure at the pump of 2 bar, and friction losses due to the pump hydrant that is equal to 8.75 psi/f or 0.13 bar/minute (in SI units).
Keyword: System Hydrant, NFPA 14, NFPA 20, Reservoir and the Cak Durasim Building

## ABSTRAK
Gedung Cak Durasim yaitu salah satu Gedung di lingkungan UPT. Taman Budaya Jawa Timur yang memiliki fasilitas sebagai ruang pertunjukan seni. Gedung Cak Durasim ini memiliki 2 lantai, pada lantai satu dan lantai dua menyambung pada bagian belakang panggung. Maka dari itu, perlu adanya sistem pemadam kebakaran di setiap lantai atau titik ruangan yang beresiko tinggi pada kebakaran di Gedung Cak Durasim. Penelitian ini diawali dengan  pengambilan  dan  pengumpulan  data  berupa  proyeksi  denah  Gedung  Cak  Durasim  dan  kondisi  pada bangunan serta data-data teknis lain yang diperlukan. Pada pengolahan data tersebut mengacu pada standar NFPA 14  dan  standar  NFPA  20,  yang  meliputi  penentuan  titik  hydrant,  perancangan  ruang  pompa,  perancangan reservoir,  menghitung  head  total,  menghitung  tekanan  hidrostatis,  dan  menghitung  kerugian  gesekan. Perancangan hydrant di Gedung Cak Durasim dibutuhkan 2 titik yaitu hydrant pillar (di luar Gedung) dan hydrant box  (di  dalam  Gedung),  luas  ruang  pompa  yang  dibutuhkan  sebesar  48  m2,  Panjang  fire  hose  yaitu  30  m, kebutuhan air untuk pemadam kebakaran selama 1,5 jam yaitu 252 m3, tekanan hidrostatis dan tekanan air pada pompa sebesar 2 bar, dan kerugian gesekan akibat pompa hydrant yaitu sebesar 8,75 psi/f atau 0,13 bar/menit (dalam satuan SI).
Kata kunci: Sistem Hydrant, NFPA 14, NFPA 20, Reservoir dan Gedung Cak Durasim

## PENDAHULUAN
Sistem  proteksi  kebakaran  atau  fire fighting system harus disediakan di Gedung sebagai  pencegahan  (preventif)  terjadinya kebakaran  baik  manual  ataupun  otomatis (Kowara,  2017).  Sistem  ini  terdiri  dari sistem  pemadam  kebakaran  berbasis  air seperti sprinkler, sistem hydrant dan sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia
seperti  alat  pemadam  api  ringan  (APAR) atau  fire  extinguisher  sebagai  upaya mencegah  terjadinya  kebakaran  atau meluasnya  kebakaran  ke  ruangan-ruangan ataupun lantai-lantai bangunan. Kebakaran sering terjadi tanpa diperkirakan dan dapat terjadi sewaktu- waktu yang menimbulkan banyak kerugian material, korban jiwa dan kerusakan  lingkungan  (Marfuah  et  al.,
2020).  Oleh  karena  itu,  diperlukan  sarana pemadam kebakaran yang dapat menghambat  dan  memadamkan  api  agar tidak menyebar.
UPT.  Taman  Budaya  Jawa  Timur adalah  salah  satu  instansi  pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang berfungsi untuk Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan Kesenian  di  Jawa  Timur  pada  umumnya. Taman  Budaya  Jawa  Timur  (TBJT)  yang dikenal  selama  ini  adalah  sebagai  ruang publik  bagi  berlangsungnya  kegiatan  seni dan  budaya.  UPT.  Taman  Budaya  Jawa Timur berlokasi di Jl. Genteng Kali No.85, Genteng,  Kecamatan  Genteng,  Kota
Surabaya, Provinsi Jawa Timur
(Resmawati  &  Alrianingrum,  2014).
Gedung  Cak  Durasim  yaitu  salah  satu
Gedung  di  lingkungan  UPT.  Taman Budaya Jawa Timur yang memiliki fasilitas sebagai  ruang  pertunjukan  seni.  Gedung Cak  Durasim  diresmikan  pada  tanggal  20 Mei  1978  dan  peresmian  mengenai perluasan teater tertutup yaitu pada tanggal 2  Mei  1990.  Gedung  Cak  Durasim  ini memiliki 2 lantai, pada lantai satu dan lantai dua  menyambung  pada  bagian  belakang panggung.  Lantai  dua  digunakan  untuk penyusunan kursi bagian atas dan ruangan operator.
Pada  lingkungan  UPT.  Taman Budaya  Jawa  Timur  terdapat  salah  satu Gedung yang tidak lengkap untuk fasilitas proteksi  kebakaran  seperti  sistem  hydrant dan  sprinkler  yaitu  Gedung  Cak  Durasim. Namun  untuk  sistem  pemadam  kebakaran berbasis bahan kimia seperti alat pemadam api  ringan  (APAR)  atau  fire    extinguisher sudah lengkap di setiap sudut ruangan dan lantai  pada  Gedung  Cak  Durasim.  Sistem Hydrant  merupakan  adalah  suatu  sistem pemadam  api  yang  dioperasikan  secara manual oleh operator atau manusia dengan menggunakan media pemadamnya air dan disepanjang instalasi perpipaannya terdapat air  bertekanan  didalamnya  (Anwar  et  al., 2020).  Adapun  komponen  sistem  hydrant antara lain pipa, fitting (elbow, reducer, tee, flange,  dll),  pressure  gauge,  valve,  pillar dan hose reel (Yuniarto & Bhiwara, 2017).
Maka  dari  itu,  perlu  adanya  sistem pemadam  kebakaran  di  setiap  lantai  atau titik  ruangan  yang  beresiko  tinggi  pada kebakaran  di  Gedung  Cak  Durasim.  Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan  penelitian  yang  berjudul “Perancangan  Proteksi  Kebakaran  Sistem Hydrant Menurut Standar NFPA 14 Dan 20 Pada  Gedung  Cak  Durasim  UPT.    Taman Budaya  Jawa  Timur”.  Pada  penelitian  ini penulis  akan  membuat  perencanaan  dan perancangan  sistem  pemadam  kebakaran berupa  sistem  hydrant  di  Gedung  Cak Durasim, yaitu:
•  Penggambaran  proyeksi  denah  Gedung Cak Durasim beserta titik hydrant.
•  Perancangan  komponen  sistem  hydrant sesuai  dengan  standart  NFPA  14  dan NFPA 20.
•  Perencanaan  anggaran  biaya  pada pemasangan  sistem  hydrant  di  Gedung Cak Durasim.

## Definisi NFPA
Sesuai  keputusan  Menteri  Tenaga Kerja  No.  KEP.186/MEN/1999  tentang unit  penanggulan  kebakaran  di  tempat kerja,  klasifikasi  tingkat  potensi  bahaya kebakaran terbagi menjadi 5 yaitu:
a. Klasifikasi  tingkat  resiko  bahaya kebakaran sedang I.
Tempat  kerja  yang  mempunyai  jumlah dan  kemudahan  terbakar  sedang, menimbun  bahan  dengan  tinggi  tidak lebih  dari  2,5  meter  dan  apabila kebakaran melepaskan panas sedang.
b. Klasifikasi  tingkat  resiko  bahaya kebakaran sedang II.
Tempat  kerja  yang  mempunyai  jumlah dan  kemudahan  kebakaran  sedang, menimbun  bahan  dengan  tinggi  lebih dari  4  meter  dan  apabila  terjadi kebakaran  melepaskan  panas  sedang sehingga menjalarnya api sedang.
c. Bahaya kebakaran sedang III. Tempat  kerja  yang  mempunyai  jumlah dan  kemudahan  kebakaran  tinggi,  dan apabila  terjadi  kebakaran  melepaskan panas  tinggi,  sehingga  menjalarnya  api cepat.
d. Bahaya kebakaran berat.
Tempat  kerja  yang  mempunyai  jumlah dan  kemudahan  kebakaran  tinggi, menyimpan bahan cair.
Membahas  mengenai  klasifikasi kebakaran  maka  tidak  lepas  dari  National Fire  Protection  Association  (NFPA). Pengertian  dari  NFPA  yaitu  organisasi teknik  dan  pendidikan  internasional  yang memajukan ilmu pengetahuan dan metoda pencegahan  maupun  proteksi  kebakaran. Standar  dari  NFPA  digunakan  secara  luas di  dunia  tidak  hanya  sebagai  standar penanggulangan  kebakaran  namun  juga dapat  untuk  penanggulangan  kelistrikan, gas,  dan  peralatan  penunjang  bangunan (Maulana & Handayani, 2022).

## NFPA 14 (Standar for the Installation of Standpipe and Hose Systems 2019)
Standar  NFPA  14  dibuat  dari  tahun 1912,  dan  banyak  mengalami  banyak perubahan  seiring  dengan  berjalannya zaman. Sampai pada NFPA 14 Edisi 2019 memasukkan  persyaratan  untuk  hydrant, rumah  selang,  dan  aliran  utama  yang sebelumnya  terdapat  dalam  NFPA  24, Standar  Pemasangan  Pipa  Layanan Pemadam
Kebakaran Pribadi dan Perlengkapannya.  Juga  termasuk  dalam revisi ini adalah prosedur pengujian untuk pengujian  ulang  dan  penandaan  hydrant yang  sebelumnya  terdapat  dalam  NFPA 291, Praktik yang Direkomendasikan untuk Pengujian  Aliran  Api  dan  Penandaan Hydrant (Stephen M. Leyton, 2019).
NFPA 20 (Standar for the Installation of Stasionary Pumps for Fire Protection)
Standar Asosiasi Perlindungan
Kebakaran  Nasional  pertama  untuk penyiram  otomatis  diterbitkan  pada  tahun 1896 dan berisi paragraf tentang pompa uap dan  putar.  Pompa  ulang  awal  hanyalah suplai  sekunder  untuk  alat  penyiram,  pipa tegak,  dan  hydrant  dan  dimulai  secara manual.  Saat  ini,  pompa  ulang  telah meningkat  pesat  dalam  jumlah  dan aplikasinya, banyak di antaranya merupakan  pasokan  air  utama  atau  satu-
satunya,  dan  hampir  semuanya  dimulai secara  otomatis.  Pompa  awal  biasanya menyedot dengan mengangkat dari pasokan air  berdiri  atau  mengalir  karena  Pompa Kebakaran  Uap  Standar  Nasional  yang terkenal dan tipe putar cocok untuk layanan itu. Kekuasaan pompa sentrifugal menghasilkan suplai head positif ke pompa poros horizontal dari pasokan air publik dan tangki di atas tanah.
Kemudian, pompa jenis turbin poros vertikal diturunkan ke dalam sumur atau ke lubang basah yang disuplai dari kolam atau sumber  air  bawah  tanah  lainnya.  Proteksi kebakaran  sekarang  membutuhkan  pompa yang lebih besar, tekanan yang lebih tinggi, dan  unit  yang  lebih  bervariasi  untuk berbagai sistem yang melindungi kehidupan  dan  properti.  Alat  penyiram yang  dihitung  dan  dirancang  secara hidraulik  serta  sistem  perlindungan  ulang khusus telah sepenuhnya mengubah konsep pasokan  air.  Setiap  edisi  NFPA  20  Edisi 2019  telah  memasukkan  sesuai  ketentuan untuk  menutupi  perkembangan  baru  dan telah  menghilangkan  ketentuan  using (Gayle Pennel, 2019).
Berikut  adalah  rumus  persamaan matematika  untuk  menentukan  tekanan pada pompa hydrant, antara lain:
𝑃 ℎ = 𝜌 . 𝑔 . ℎ Keterangan: 𝜌 = massa jenis air (kg/ 𝑚 3) g = gravitasi (m/ 𝑠 2) h = tinggi gedung (m)
Total Head = Total Lantai Bangunan x Tinggi Lantai Tinggi Per Lantai Berikut  adalah  rumus  persamaan matematika  untuk  menentukan  kerugian gesekan  pada  pompa  hydrant  (Hazen- Williams), antara lain:
Total Head = 4.52𝑄 >.?@
𝐶 >.?@ 𝑑 .?C
Dimana:
P = frictional resistence (psi/ft of pipe) Q = flow (gpm)
C = friction loss coefficient d = actual internal diameter of pipe (in)
Untuk  nilai  C  Hazen-Williams  pada rumus, dapat dilihat nilainya pada tabel di bawah, sebagai berikut:
Tabel 1. Nilai C Hazen-Williams
Sedangkan,  pada  rumus  persamaan matematika  untuk  menentukan  kerugian gesekan pada pompa hydrant dalam satuan SI, antara lain:
pm = 6.05 ( 𝑄 I >.?@ 𝐶 >.?@ 𝑑 I J.?C )10 @
Dimana  : Pm = frictional resistence (bar/m of pipe) Q = flow (L/min) C = friction loss coefficient d = actual internal diameter (mm)
METODE Penelitian  ini  menggunakan  metode kuantitatif yakni pengukuran yang memakai meteran dan perhitungannya yang memakai rumus sistematis, Latar belakang dilakukannya perancangan proteksi kebakaran  ini  berdasarkan  standar  NFPA (National  Fire  Protection  Association) sesuai  dengan  jenis  proteksi  kebakaran yang dimaksud berupa Hydrant. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, pendekatan kuantitatif merujuk kepada kata “kuantitas”  itu  sendiri.  Kuantitas  berarti jumlah  atau  banyaknya  sesuatu  hal. Pendekatan  kuantitatif  berarti  pendekatan yang bersifat “menjumlahkan atau mengumpulkan”.  Dalam  penelitian  sosial, metode  statistik  merupakan  representasi metode kuantitatif yang paling jelas, karena di  dalam  metode  ini  ada  proses “kuantifikasi”, yaitu proses memberi angka
terhadap  “kualitas”  (Syahrum  &  Salim, 2012).
Untuk  objek  penelitian  kuantitatif dilakukan  dengan  pengumpulan  data  di Gedung  Cak  Durasim  Surabaya  UPT. Taman Budaya Jawa Timur, Jalan Genteng Kali No. 85, Kota Surabaya, Provinsi Jawa timur, sebagai berikut:
a. Melalui  tahap  observasi,  kelompok dapat  menggali  data  mengenai  Gedung Cak  Durasim  yang  akan  digunakan dalam perhitungan yang memakai rumus sistematis.
b. Melalui  teknik  dokumentasi,  kelompok berupaya  untuk  mencari  data  dari  hasil sumber  tertulis,  melalui  dokumen  atau apa  saja  yang  memiliki  relevansi sehingga  dapat  melengkapi  data  yang diperoleh  di  lapangan.  Data  yang dikumpulkan  melalui  tahap  ini  adalah meliputi:
1. Profil lengkap lokasi penelitian.
2. Dokumentasi  pelaksanaan  penelitian yang  terkait  dengan  pengumpulan data tentang pengukuran luas tempat di Gedung Cak Durasim.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  dari  konservasi  Gedung  Cak Durasim  penulis  dapat  menggambarkan bangunan tersebut dengan layout bangunan yang telah dibuat. Gedung Cak Durasim ini memiliki 2 lantai, pada lantai satu dan lantai dua  menyambung  pada  bagian  belakang panggung.  Pada  bangunan  ini  terdapat ruang  pertunjukan  dengan  panggung proscenium dan loby.  Layout dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.
No Pipe or Tube C Value 1  Uniled cast or ductile-iron 100 2  Black Steel (dry) 100 3  Black Steel (wet) 120 4  Galvanized (wet) 120 5  Galvanized (dry) 100 6  Plastic (listed all) 150 7  Cement-lined cast or ductile- iron 140 8    Copper tube or stainless steel 150

## Perhitungan Hydrant
Gedung  Cak  Durasim  merupakan tempat yang digunakan untuk pertunjukan pentas seni dengan luas bangunan 20 meter x 68 meter. Penentuan kebutuhan kapasitas hydrant  di  Gedung  Cak  Durasim  dapat ditentukan  dengan  rumus  matematis, sebagai berikut:
Jumlah Hydrant = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐺𝑒𝑑𝑢𝑛𝑔
1000 V 𝑚 = 20𝑚 𝑥 68𝑚 1000 V 𝑚 = 2
Dari  penentuan  kapasitas  hydrant dengan  rumus  matematis  di  atas,  maka dapat  diperoleh  bahwa  Gedung  Cak Durasim  membutuhkan  kapasitas  hydrant sebanyak 2 unit

## Perancangan Pompa Hydrant
Ruang  pompa  memiliki  ukuran Panjang sebesar 4 meter dan lebar sebesar 2,5 meter yang berisi mesin utama instalasi hydrant  yaitu  pompa  hydrant  dan  panel pengendali sistem hydrant. Di dalam ruang pompa terdapat beberapa komponen, yaitu: Pompa  hydrant  (Jockey  Pump,  Electric Pump,  dan  Diesel  pump),  Panel  control, Header, Suction (pipa hisap), dan Pressure tank.
Gambar 2. Instalasi Pompa Rumus  untuk  menghitung  tekanan hidrostatis  dan  tekanan  air  pada  pompa hydrant:
Ph   = 𝜌 x g x h = 1.000 x 9,8 x 20 = 196.000 pa = 1,96 k. pa = 2 bar
Jumlah  lantai  pada  bangunan  =  2  lantai Tinggi/ lantai = 10 meter
Total Head = 2 𝑥 10 10 = 20 10 = 2
Dari perhitungan di atas, maka dapat diperoleh tekanan air untuk pompa hydrant adalah sebesar 2 Bar.

## Perhitungan  kerugian  gesekan  Hazen- Williams dan satuan SI
Rumus menghitung kerugian gesekan Hazen-William sebagai berikut Diketahui: Q = 750 gpm C = 100 d = 4 inch
𝑃 = 4,52 𝑥 750 100 𝑥 4 = 3390 400 = 8,475 𝑝𝑠𝑖/𝑓
Diperoleh  kerugian  gesekan  pada tekanan pompa hydrant yaitu sebesar 8,475 psi/ft.
Diketahui: Qin = 2800 L/min C = 100 din = 108 mm
𝑃𝑖𝑛 = 6,05  a 2800 100 𝑥 108 b 10
= 6,05 x 0,259 x 10 = 15,6695
= 0,1316238 bar/menit
Dari perhitungan di atas, maka dapat diperoleh  kerugian  gesekan  pada  tekanan pompa  hydrant  dalam  satuan  SI  yaitu sebesar 0,1316238 bar/menit.

## Perhitungan Kebutuhan Air
Untuk  penentuan  volume  air  hidran box  digunakan  kapasitas  aliran  400 liter/menit, waktu operasional 30 menit dan hidran  pillar  digunakan  kapasitas  aliran 2400  liter/menit,  waktu  operasional  45 menit.  Kebutuhan  penanganan  maksimum 1,5 jam, dengan asumsi bahwa setelah 1,5 jam  petugas  pemadam  kebakaran  harus sudah  memadamkan  api.  Maka  kebutuhan air nya adalah:
• Volume air = 1 hydrant box + 1 hydrant pillar
= 400 L/menit + 2400 L/menit
= 2800 L/menit
• Kebutuhan air selama 1.5 jam = =2800 L/menit x 90 menit = 252.000 L = 252 m 3
Sedangkan  untuk  reservoir  atau  bak  air tidak boleh diisi dengan penuh karena dari hasil  volume  air  yang  dibutuhkan  dalam menjaga  faktor  keamanannya,  dapat ditentukan  konstruksi  dimensi  reservoir yaitu :
• Panjang= 8m; Lebar= 4m; Tinggi= 8 m
• V(Bak air) = Panjang x Lebar x Tinggi = 8 m x 4 m x 8 m = 256 m 3
• Selisih volume 𝛥𝑉 =(Reservoir) – 𝑉 ( 𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢 ℎ 𝑎𝑛 𝑎𝑖𝑟 ) = 256 𝑚 3 – 252 𝑚 3 = 4 𝑚 3

## Gambar 3. Konstruksi Reservoir

## Instalasi Sistem Hydrant
Berikut
merupakan gambar perancangan instalasi sistem Hydrant pada
Gedung Cak Durasim, yakni:
Jarak  pipa  dari  ruang  pompa  menuju hydrant  pillar  Gedung  Cak  Durasim berjarak  3063  cm  atau  30,63  m  dan  Jarak pipa dari ruang pompa menuju hydrant box Gedung  Cak  Durasim  berjarak  7206  cm atau 72,06 m.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dari  perencanaan dan perancangan sistem pemadam kebakaran Hydrant di Gedung Cak Durasim UPT.  Taman  Budaya  Jawa  Timur  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
• Didapat  1  buah  hidran  box  dan  1  buah hidran halaman (pillar).
• Total  head  untuk  tekanan  air  untuk pompa hydrant adalah sebesar 2 Bar.
• Kapasitas air total 2,800 liter/menit dan volume air yang dibutuhkan adalah 252 m3  untuk  kebutuhan  penanganan maksimum 1,5 jam.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  K.,  Firman,  M.,  &  Irfansyah,  M. (2020). Perencanaan Sistem Instalasi Hidrant  Pada  Universitas  Islam Kalimantan. Al-Jazari  Jurnal  Ilmiah Teknik Mesin , 4 (2), 81–84. https://doi.org/10.31602/al- jazari.v4i2.2642 Gayle Pennel. (2019). NFPA 20 Installation of  Stationary  Pumps  for  Fire Protection. 2019 Edition.
Kementerian  Tenaga  Kerja.  (1999).
Kepmenaker 186/1999 Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja. Kepmenaker , 186 , 1– 15.
Kowara,  R.  A.  (2017).  Analisis  Sistem
Proteksi  Kebakaran  Sebagai  Upaya Pencegahan  Dan  Penanggulangan Kebakaran. Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr. Soetomo , 3 (1), 69. https://doi.org/10.29241/jmk.v3i1.90 Marfuah, U., Sunardi, D., Casban, & Dewi,
A.  P.  (2020).  Pelatihan  Pencegahan dan  Penanganan  Kebakaran  Untuk Warga  RT  08  RW  09  Kelurahan
Kebon  Pala  Kecamatan  Makasar
Jakarta  Timur. Jurnal  Pengabdian Masyarakat Teknik , 7–16. https://doi.org/10.24853/jpmt.3.1.7-
16 Maulana,  R.,  &  Handayani,  P.  (2022).
Gambaran Umum Kesesuaian Sistem Proteksi Aktif Berdasarkan National Fire Protection Association ( NFPA ) di  PT  Chandra  Asri  Site  Office Cilegon  in  2022  Overview  of  Active
Protection System Conformity Based On National Fire Protection Association ( NFPA ) . 1 (2), 1–9. Resmawati,  W.  I.,  &  Alrianingrum,  S.
(2014).  Fungsi  Gedung  Taman
Budaya Jawa Timur Sebagai Wadah Aktivitas  Seni  Tradisional  Jawa Timur Tahun 1978-1988. AVATARA, Pendidikan Sejarah , 2 (3), 292–303. Stephen  M.  Leyton.  (2019). NFPA  14 Standard  for  the  Installation  of Standpipe  and  Hose  Systems.  2019 Edition. Syahrum,  &  Salim.  (2012). Metodologi Penelitian  Kuantitatif (p.  Bandung : Cipustaka Media). Yuniarto,  H.,  &  Bhiwara,  W.  .  (2017).
Perancangan  Jalur  Hidran  Pada Gudang Persediaan Materiil BEKMATPUS LANUD Halim Perdanakusuma. Teknik  Industri , 6 (2),
75–91. https://journal.universitassuryadarma .ac.id/index.php/jtin/article/downloa d/221/198