Abstrak—Air  lindi  yang  dihasilkan  dari  timbulan  sampah mengandung  berbagai  pencemar  berbahaya.  Lindi  yang dihasilkan  TPA  Gunung  Panggung  Tuban  tidak  semuanya masuk ke dalam unit instalasi peengolahan lindi (IPL) eksisting. Hal ini menyebabkan tergenangnya lindi yang tidak terolah di sekitar  unit  IPL  yang  menyebabkan  pencemaran  lingkungan. Metode perencanaan debit lindi dihitung menggunakan metode Thronwaite,  hasil  perhitungan  didapatkan  debit  lindi  sebesar 28,3 m 3 /hari. Kualitas lindi yang belum terolah yaitu nilai TSS (129,4mg/L), BOD5 (346,7 mg/L), COD (3021 mg/L), sedangkan lindi  yang  masuk  ke  IPL  didapatkan  nilai  TSS  (125,3  mg/L), BOD5 (1321 mg/L), COD (8204 mg/L). Hasil perencanaan unit instalsi  pengolahan  lindi  terdiri  dari  bangunan  koagulasi, flokulasi,  pengendap,  Anaerobik  Filter,  Constructed  Wetland. Nilai kualitas efluen IPL rencana parameter  BOD, COD, TSS, Total  N  masing-masing  adalah  8 mg/L, 55,2  mg/L, 2 mg/L, 13 mg/L dengan efisiensi penyisihan sebesar 98,8%, 98.9%, 97,9%, 89,5%. Biaya investasi yang dibutuhkan untuk konstruksi unit instalasi pengolahan lindi sebesar Rp 232.516.044.
Kata Kunci—Lindi, IPL, TPA, Constructed Wetland.

## I. PENDAHULUAN
INDI  adalah  cairan  yang  timbul  akibat  masuknya  air eksternal  ke  dalam  timbunan  sampah,  melarutkan  dan membilas  materi-materi  terlarut,  termasuk  materi  organik hasil proses dekomposisi secara biologi. Lindi TPA sebagai salah  satu  jenis  limbah  organik  yang  sangat  pekat, mengandung banyak polutan organik dan anorganik, seperti humus  (komponen  utama),  nitrogen  amonia,  logam  berat, garam anorganik, rasio BOD 5 /COD yang rendah, konsentrasi TDS yang tinggi, dan memiliki nilai pH sekitar 6  – 7 [1-2]. Kualitas  air  lindi  sendiri  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor yaitu  timbulan  dan  komposisi  sampah,  lama  penimbunan sampah, oksigen yang terkandung, iklim dan curah hujan di TPA, serta metode penimbunan [3].
Tempat  pemrosesan  akhir  sampah  yang  berada  di Kabupaten  Tuban  salah  satunya  adalah  TPA  Gunung Panggung  yang  menjangkau  25  kelurahan/desa  di  7 Kecamatan. TPA Gunung Panggung berlokasi di Gedongombo,  Kec.  Semanding,  Kabupaten  Tuban.  TPA Gunung  Panggung  masih  menggunakan  sistem Controlled Landfill . Jumlah timbulan sampah terangkut ke TPA kurang lebih  250  m 3 /hari  dengan  luas  lahan  TPA  sebesar  3,8  Ha kapasitas 147.000 m 3 , terdiri dari 6 zona.
Unit Instalasi eksisting saat ini hanya mampu menampung air lindi yang dihasilkan dari 3 zona pertama dengan debit 10 m 3 /hari.  IPL  terdiri  dari Anaerobic  Baffled  Reactor (ABR), kolam  fakultatif,  kolam  maturasi, wetland ,  dan  kolam resapan.  Hasil  pengolahan  unit  instalasi  eksisting  belum memenuhi  semua  baku  mutu  parameter  yang  ditetapkan. Dengan adanya permasalahan tersebut diperlukan bangunan
unit  pengolahan  air  lindi  baru  untuk  mengolah  semua  lindi yang dihasilkan oleh dapat memenuhi standar sehingga tidak mencemari lingkungan sekitarnya.

## II. URAIAN PENELITIAN

## A. Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  yang  terdiri  dari  data  primer  dan sekunder  dilakukan  sebagai  acuan  yang  akan  digunakan penulis dalam penentuan parameter perencanaan.

## 1) Data Primer
Data primer yang dibutuhkan dalam perencanaan ini antara lain dengan melakukan observasi lapangan mengenai kondisi eksisting  area  TPA  dan  unit  Instalasi  Pengolahan  Lindi TPA,data yang dibutuhkan adalah jumlah debit dan kualitas air lindi yang dihasilkan..
Pengambilan  sampel  dari  3  titik  berbeda  yaitu  1  sampel inlet IPL eksisting, 1 sampel outlet IPL eksisting, 1 sampel lindi  yang  tidak  terolah.  Analisis  laboratorium  yang dilakukan  yaitu  pengukuran  kualitas  air  dengan  parameter BOD 5 , COD, TSS, Total-N, dan pH.

## 2) Data Sekunder
Data  sekunder  yang  diperlukan  dalam  mendukung perencanaan ini antara lain data curah hujan dan suhu, desain IPL  eksisting,  denah  TPA,  baku  mutu  lindi,  dan  HSPK Kabupaten Tuban.
B. Pengolahan Data
Tahap pengolahan data dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan sudah terkumpul.

## Perencanaan Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Lindi (IPL) TPA Gunung Panggung, Kabupaten Tuban
Laili Zahratul Rizqia dan Agus Slamet Departemen Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) e-mail : agusslamet@enviro.its.ac.id
L
Gambar 1.  Diagram alir alternatif pengolahan 1.
Gambar 2.  Diagram alir alternatif pengolahan 2.
Metoda yang digunakan pada perhitungan debit lindi yang dihasilkan dari timbulan sampah adalah Metode Thornwaite. Metoda  ini  memprediksi  banyaknya  leachate  yang  timbul pada  saat  atau  setelah  pengoperasian  suatu  landfill  dan didasari  oleh  asumsi  bahwa  leachate  hanya  dihasilkan  dari curah  hujan  yang  berhasil  meresap  masuk  ke  timbunan sampah (perkolasi).

## 𝐿𝑒𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑒  =  𝑃𝐸𝑅𝐶  =  𝑃 –  𝑅/𝑂 –  𝐴𝐸𝑇  −  𝑆𝑇
Dalam  perencanaan  ini  terdapat  2  pemilihan  alternatif untuk mengolah air lindi hingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh PerMen LHK No. 59, Tahun 2016. Pemilihan alternatif  dengan  mempertimbangkan  efisiensi  penyisihan, kemudahan  operasional,  serta  biaya  yang  dibutuhkan. Diagram  alir  penelitian  dapat  dilihat  pada  Gambar  1  dan Gambar 2.

## III. PEMBAHASAN

## A. Perhitungan Debit Lindi
Jumlah  lindi  yang  dihasilkan  di  TPA  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor  antara  lain  kelembaban  yang  terkandung dalam  sampah,  air  yang  dihasilkan  dari  degradasi dekomposisi  sampah  yang  terjadi  di  landfill,  dan  juga percolasi air hujan yang masuk ke dalam timbulan sampah. Perhitungan  debit  lindi  menggunakan  metode  Thornwaite dipengaruhi  oleh  intensitas  hujan  dan  suhu, run-off  area, garis lintang lokasi TPA, Soil Moisture Storage (ST), Actual Evapotranpiration (AET).  Nilai  perkolasi  tertinggi  pada  1 bulan  dalam  setahun  dipilih  untuk  jumlah  debit  lindi maksimum yang dihasilkan,
PERC maks   = 78,4mm/bulan = 2,61x10 -3 m/hari Q Lindi maks  = PERC x Luas Landfill
Hasil yang didapatkan, jumlah debit lindi yang dihasilkan dari  3  zona  pertama  terolah  di  IPL  eksisting  sebesar  10 m 3 /hari, dan 3 zona lainnya sebesar 18,3 m 3 /hari.

## B. Kualitas Lindi TPA
Kualitas lindi TPA di dapatkan dari uji sampel pada 3 titik di lokasi pada Tabel 1.
Dari  data  analisis  karakteristik  lindi  di  didapatkan  nilai COD  terbesar  yaitu  4853,8  mg/L  dan  BOD 5 sebesar  691,2 mg/L yang mana termasuk cukup rendah. Hal ini dapat terjadi
karena air lindi yang dihasilkan berasal dari zona landfill tua. Landfill  tua  (>10  tahun)  timbulan  sampah  mengalami  fase metanogenetik,  yaitu  dimana  asam  lemak  volatil  (VFA) diubah  menjadi  biogas  (CH 4 dan  CO 2 ).  Pada  fase  ini  juga, senyawa  refaktori  (senyawa  yang  dapat  mempertahankan sifat-sifatnya  yang  berguna  dalam  temperatur  tinggi  dan kondisi yang berat serta kontak dengan bahan korosif) seperti zat humat yang mendominasi di kandungan organik lindi [4].
Rasio BOD/COD sangat kecil yaitu 0,1. Hal ini juga dapat disebabkan oleh kecilnya degradasi secara biologis di landfill ataupun  akibat  dari  iklim  di  Indonesia,  iklim  tropis  yang menyebabkan  peningkatan  aktivitas  mikrobiologi  dan stabilisasi  bahan  organik  menjadi  lebih  cepat  yang mengurangi  rasio  BOD/COD  [5].  Sebagian  besar  TKN adalah amonia, yang dapat berkisar antara 0,2 hingga 13.000 mg L − 1 N. Rasio BOD/COD menurun dengan cepat seiring
Tabel 1.

## Karakteristik lindi TPA gunung panggung
Keterangan Satuan Zona 1,2,3 Zona 4,5,6 Campuran Debit Lindi m 3 /hari 10 18,3 28,3 BOD mg/L 1321 346,7 691,2 COD mg/L 8204 3021 4853,8 pH - 8,78 8,78 8,78 TSS mg/L 32,5 129,4 95,1 Total N mg/L 102 133 122 Tabel 2. Hasil IPL rencana TPA gunung panggung Parameter Satuan Outlet Baku Mutu BOD mg/L 8,46 150 COD mg/L 55,18 300 TSS mg/L 1,97 100 TN mg/L 12,76 60 pH - 8,78 6-9
Gambar 3. IPL eksistingTPA gunung panggung.
Gambar 4. Diagram alir IPL rencana TPA gunung panggung.
(a) (b) (c) (d)
Gambar 5. DED unit koagulasi-flokulasi-sedimentasi.
bertambahnya usia penimbunan sampah di landfill dan NH 3 - N yang cukup tinggi [6].
Nilai data dari kandungan air lindi memiliki pH 8,78 dan TSS sebesar 129,4 mg/L yang tidak terlalu tinggi, hal ini bisa disebabkan dari proses pengambilan sampel inlet air lindi di genangan  (kolam  pengumpul)  yang  kondisi  alirannya tenangm  sehingga  memungkinkan  terjadinya  pengendapan bahan tersuspensi. Nilai pH lindi berada pada kisaran 5,8–8,5, yang  disebabkan  oleh  aktivitas  biologis  di  dalam  kolam pengumpul.
Air  lindi  yang  dihasilkan  oleh  TPA  Gunung  Panggung memiliki  warna  coklat-hitam  pekat.  Hal  ini  dapat mengindikasikan kandungan bahan organk alami yang sangat tinggi semperti Asam Humad, Asam Fulvic dan Humid [7].
C. Instalasi Pengolaghan Lindi (IPL) Eksisting
Instalasi  pengolahan  air  lindi  TPA  Gunung  Panggung Tuban  yang  saat  ini  berfungsi  antara  lain  unit  kolam stabilisasi yang terdiri dari Anaerobic Baffled Reactor (ABR) ukuran 12 m x 6 m x 4 m, kolam fakultatif ukuran 14 m x 7 m 1,8 m, dan kolam maturasi ukuran 12 m x 6 m x 0,7 m. IPL eksisting mampu mengolah debit air lindi sebesar 10 m 3 /hari dengan  efisiensi  removal  BOD,  COD,  TSS,  dan  Kadmium masing-masing sebesar 96%, 87%, 58%, 75%. Na mun, nilai
effluen  COD  masih  belum  memenuhi  baku  mutu  sehingga diperlukan  pengolahan  tambahan.  Gambar  detail  unit  IPL eksisting dapat dilihat pada Gambar 3.

## D. Alternatif Pengolahan Air Lindi TPA
Pemilihan  alternatif  instalasi  pengolahan  lindi  TPA dipertimbangkan dari berbagai sudut pandang kelebihan dan kekurangan baik dalam aspek teknis maupun non teknis agar air  lindi  yang  dihasilkan  dapat  terolah  dengan  baik,  tidak mencemari  lingkungan  dengan  biaya  investasi,  operasi  dan perawatan  yang  paling  minimum.  Alternatif  terpilih  yang akan digunakan dalam perencanaan kali ini dapat dilihat pada Gambar 4.
Penambahan  unit  baru  diperlukan  untuk  memenuhi  baku mutu  yang  ditetapkan.  Bak  ekualisasi  direncanakan  untuk menampung  lindi  yang  dihasilkan  sebelum  diolah  pada bangunan koagulasi- flokulasi. Air lindi yang masuk ke bak ekualisasi adalah jumlah air dari semua zona di TPA, dengan debit  toatal  28,3  m 3 /hari.  Waktu  detensi  selama  6  jam, volume  bak  ekualisasi  yang  dibutuhkan  sebesar  7,1  m 3 . Ukuran bak ekualisasi adalah 2,17 m x 2,17 m x 1,5 m.
Selanjutunya,  air  limbah  mengalir  ke  bak  koagulasi- flokulasi.  Pemilihan  proses  pengolahan  lindi  menggunakan
(a)
(b) Gambar 6. DED anaerobik filter. (a) (b) Gambar 7. DED constructed wetland.
Gambar 8. Layout IPL TPA Gunung Panggung Tuban.
Gambar 9. Profil hidrolis IPL TPA Gunung Panggung Tuban.
proses  fisik-kimia  yaitu  koagulas-flokulasi  sebagai  pre- treatment.  Pemilihan  proses  ini  karena  karakteristik  lindi yang dihasilkan oleh TPA Gunung Panggung memiliki rasio BOD/COD yang rendah, sehingga proses pengolahan secara biologis tidak efisien. Koagulasi-flokulasi untuk pengolahan lindi  TPA,  yang  bertujuan  untuk  optimalisasi  kinerja, diperlukan pemilihan koagulan yang paling tepat, penentuan kondisi  eksperimental,  penilaian  efek  pH  dan  penyelidikan penambahan flokulan [8].
Koagulasi  didefinisikan  sebagai  proses  destabilisasi partikel koloid tersuspensi dengan bantuan bahan kimia yang disebut  sebagai  koagulan  [9].  Proses  pencampuran  bahan kimia koagulan dilakukan dengan kondisi aliran turbulen atau menggunakan pengadukan cepat mekanik. Kondisi turbulen akan  mempermudah  proses  pencampuran  polimer  dan  air limbah domestik yang akan diolah [10].
Flokulasi adalah proses penggabungan flok-flok kecil dari proses  koagulasi  menjadi  flok  besar  dengan  proses pengadukan  lambat  sebagai  lanjutan  dari  proses  koagulasi. Destabilisasi  agregat  dari  proses  koagulasi  dilakukan  untuk meningkatkan  ikatan  antar  partikel  sehingga  membentuk partikel dengan ukuran dan massa yang lebih besar dan lebih mudah  untuk  diendapkan  secara  gravitasi.  Flokulasi dilakukan dalam kecepatan aliran yang rendah menggunakan sistem  kanal  atau  saluran  terbuka  maupun  pengadukan mekanik.
Proses  koagulasi-flokulasi  dapat  digunakan  untuk mengolah  lindi  TPA  tua  yang  stabil  [11].  Biasanya,  proses koagulasi-flokulasi  digunakan  sebagai  proses  pre-treatment sebelum  tahap  biologis  atau  reverse  osmosis,  namun  juga dapat digunakan untuk pengolahan akhir dalam menghilangkan  bahan  organik non-biodegradable [4]. Pemilihan  dosis  koagulan  yaitu  dengan  mempertimbangkan karakteristik lindi, rasio BOD 5 /COD yang mana mengindikasikan biodegrability yang rendah, tanpa penyesuaian  pH,  dan  mampu  mereduksi  BOD.  Maka, koagulan  yang  digunakan  adalah Ferric  chloride (FeCl 3 ) dengan dosis 10 g/L [10].
Unit koagulasi-flokulasi-sedimentasi direncanakan beroperasi selama 6 jam dalam sehari. Sehingga debit olahan unit ini adalah 4,7 m 3 /jam. Unit koagulasi dijalankan secara mekanis,  dengan  waktu  tinggal  5  menit  sehingga  memiliki dimensi 0,6 m x 0,6 m x 1 m. Unit flokulasi secara hidrolis yang  terbagi menjadi 3 kompartemen  dengan baffle orifice . Waktu tinggal rencana adalah 5 menit di setiap kompartemen, sehingga dimensi unit flokulasi adalah 2,7 m x 0,9 m x 0,5 m.
Bak  pengendap  berfungsi  untuk  memisahkan  padatan tersuspensi dengan cara gravitasi. Proses pengendapan yang didahului  dengan  proses  koagulasi  dan  flokulasi  dapat mengurangi  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  mengendapan padatan  tersuspensi.  Bak  pengendap  diletakkan  setelah bangunan  koagulasi  dan  flokulasi  bertujuan  untuk mengendapkan  flok-flok  yang  terbentuk  akibat  proses tersebut.  Efektivitas  proses  sedimentasi  dalam  memisahkan partikel padatan dipengaruhi oleh bilangan Reynold maupun bilangan  Froude  [10].  Gambar  unit  koagulasi-flokulasi- sedimentasi dapat dilihat pada Gambar 5.
Bak  pembagi  digunakan  untuk  membagi  debit  dari  bak pngendap ke unit IPL eksisting (kolam stabilisasi) dan ke IPL baru (anaerobik filter) dengan pompa. Dimensi bak pembagi adalah 1,1 m x 1,1 m x 1 m.
Anaerobik  filter  adalah  pengolahan  air  limbah  secara anaerobik atau tanpa supplai udara (oksigen) dengan prinsip biofiltrasi  menggunakan  media  filter.  Media  filter  atau penyangga  digunakan  sebagai  tempat  tumbuh  atau melekatnya  mikroba  anaerobik  untuk  menyaring  pencemar yang terkandung dalam air. Semakin besar surface area filter maka  semakin  banyak  mikroba  yang  berkembang  untuk mengolah air limbah [12].
Anaerobik filter biasa digunakan untuk air limbah dengan persentase  suspended  solid  yang  rendah  (setelah primary treatment )  dan  rasio  BOD/COD  kecil,  mampu  untuk meremoval pencemar secara efisien dengan mempertimbangkan  waktu  tinggal  hidrolik  yang  cukup singkat [12].
Faktor  yang  mempengaruhi  laju  removal  pencemar  yang terkandung dalam lindi, khususnya COD dalam air antara lain yaitu  suhu, wastewater  strength (kualitas  air  limbah), Hidroulic Retention Time (HRT), dan luas permukaan media filter. Direncanakan waktu tinggal selama 40 jam, suhu dalam anaerobik 28 0 C, dengan media filter sarang tawon seluas 150 m 2 /m 3 , sehingga menghasilkan efisiesi removal COD sebesar 87% dan removal BOD sebesar 90%. Dimensi unit Anaerobik Filter dengan 3 kompartemen masing-masing 2,5 m x 2,25 m x  2,5  m.  Gambar  unit  anaerobik  filter  dapat  dilihat  pada Gambar 6.
Constructed  Wetland merupakan  sistem  yang  termasuk pengolahan  alami,  dimana  terjadi  aktivitas  pengolahan sedimentasi,  filtrasi,  transfer  gas,  adsorpsi,  pengolahan kimiawi  dan  biologis,  karena  aktivitas  mikroorganisme dalam  tanah  dan  aktivitas  tanaman  [13].  Kolam  wetland dengan sistem aliran yang rendah dapat berupa biofilter yang dapat meremoval sediment dan polutan seperti logam berat. Wetland  memanfaatkan  spesies  tumbuhan  tertentu  yang toleran  dan  merupakan  tumbuhan  lokal  dengan  biaya  yang minimal. Dalam pengolahan limbah/lindi secara alami terjadi proses  diantaranya  penyerapan  kontaminan  oleh  tumbuhan (fitoremediasi).  Fitoremediasi  merupakan  teknologi  yang menggunakan  tanaman  untuk  membersihkan  daerah  yang terkontaminasi. Penerapan fitoremediasi dapat diklasifikasikan  menjadi  proses  degradasi,  ekstraksi, penahanan atau kombinasi ketiganya [14]
Constructed  wetland  eksisting  perlu  direncanakan  ulang karena  luas  permukaannya  yang  terlalu  kecil.  Perencanaan wetland  kali  ini  menggabungkan  effluent  IPL  eksisting dengan  Effluent  IPL  baru.  Pada  perencanaan  ini  tanaman yang akan digunakan pada constructed wetland adalah Typha angustifolia karena  tanaman  ini  mampu  menyisihkan pencemar dengan baik, mampu hidup di tanah yang lembab dan mampu menyisihkan logam berat dengan baik [15]. Debit total  yang  masuk  ke  unit constructed  wetland sebesar  28,3 m 3 /hari.  Nilai  kandungan  pencemar  campuran  dihitung dengan menggunakan mass balance dari kedua effluen. Dimensi  yang  dibutuhkan  untuk  pengolahan  air  lindi dengan waktu tinggal selama 2 hari  adalah 28 m x 7,5 m x 1,45 m. Gambar detail constructed wetland dapat dilihat pada Gambar 7.
Hasil  dari  efluent  instalasi  pengolahan  rencana  akan memiliki efisiensi removal BOD, COD, TSS, dan Kadmium masing-masing sebesar 98,8%, 98,9%, 97,9%, 89,5%. Hasil outlet IPL rencana dapat dilihat pada Tabel 2. Dari Tabel 2 dapat  diketahui  bahwa  hasil  effluent  telah  memenuhi  baku
mutu yang ditetapkan oleh PerMen LHK No. 59, Tahun 2016 Tentang  Baku  Lindi  TPA.  Sehingga  air  lindi  sudah  aman dibuang ke lingkungan (Gambar 7).

## E. Layout dan Profil Hidrolis IPL TPA
Bangunan unit instalasi pengolahan lindi akan dibangun di lahan  yang  tersedia  di  TPA  dan  berkesinambungan  dengan unit IPL eksisting. Gambar rencana layout IPL TPA Gunung Panggung Tuban dapat dilihat pada Gambar 8.
Profil  hidrolis  merupakan  gambaran  level  muka  air  yang ada  pada  bangunan  pengolahan  lindi.  Profil  hidrolis ditentukan  berdasarkan  penurunan  level  muka  air  yang diakibatkan  dari  kehilangan  tekanan  ( headloss )  pada bangunan  pengolahan.  Kehilangan  tekan  terdapat  pada perpipaan maupun aksesoris yang didapat di unit pengolahan. Profil hidrolis penting untuk memastikan aliran air pada tiap unit bagian dapat mengalir. Gambar profil hidrolis IPL TPA Gunung Panggung Tuban dapat dilihat pada Gambar 9.

## F. Bill of Quantity (BOQ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Perhitungan volume pekerjaan dan rencana anggaran biaya pada desain IPAL mengacu pada SNI DT-91-xxx-2007 series tentang  pekerjaan  bangunan  dan  HSPK  Kabupaten  Tuban Tahun  2020.  Selain  menghitung  RAB  konstruksi  dalam desain juga dihitung RAB saat operasi dan perawatan.
BOQ  diperlukan  untuk  mempermudah  perhitungan anggaran  biaya.  Dalam  analisis  harga  satuan  ini  dihitung masing-masing  kebutuhan  per  satuan  (baik  luas,  panjang, berat,  maupun  lainnya)  sebelum  dikalikan  dengan  total volume masing-masing unit pada rencana anggaran biayanya.
Jumlah  rencana  anggaran  biaya  yang  dibutuhkan  untuk pembangunan  unit  pengolahan  dengan  uraian  pekerjaan mulai  dari  penggalian  tanah  untuk  konstruksi,  pekerjaan lantai  kerja,  pekerjaan  bekisting  lantai,  pekerjaan  dinding beton  bertulang  dan  pemasangan  aksesoris  seperti  pipa. Anggaran disesuaikan dengan HSPK yang telah ditetapkan.
Adapun  rencana  anggaran  biaya  konstruksi  IPL  yang dibutuhkan berupa 1 unit bak koagulasi, 1 bak flokulasi, 1 bak pengendap, 1 anaerobik filter, 1 constructed wetland sebesar Rp 232.516.044. Nilai RAB tersebut tidak termasuk anggaran penyediaan lahan untuk pembangunan IPL karena pengelola telah menyediakan lahan untuk pembangunan.
Dalam  perencanaan  kali  ini  dihitung  pula  RAB  untuk kegiatan  operasi  dan  perawatan.  Jumlah  rencana  anggaran biaya yang dibutuhkan untuk proses pengoperasian IPL per tahunnya  sebesar  Rp  1.217.160  dan  biaya  pemeliharaan sebesar Rp 4.100.000.

## G. Sistem Kelembagaan TPA Gunung Panggung Tuban
Pengelolaan  persampahan  di  Kota  Tuban  dilakukan  oleh Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Dinas  Perumahan  Rakyat Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban. Pada kondisi saat ini,  TPA  Gunung  Panggung  memiliki  1  penanggung  jawab TPA,  1  operator  jembatan  timbang,  dan  3  pegawai pengolahan kompos.
Dengan adanya penambahan unit IPL baru yang terdiri dari unit  koagulasi,  flokulasi,  sedimentasi,  bak  pembagi, anaerobik  filter, dan constructed  wetland diperlukan  tenaga kerja tambahan. Berdasarkan Permen PU No.3 Tahun 2013 Lampiran  IV  disebutkan  bahwa  unit  instalasi  pengolahan lindi  yang  berada  di  kawasan  SPA  dengan  unit  koagulasi-
flokulasi-sedimenasi  diperlukan  2  orang  sebagai  personil pengoperasian serta pemeliharaan.
Tugas dan kewajiban dari personil lindi antara lain adalah melakukan  pemantauan  dari  proses  terkumpunya  lindi, jumlah debit lindi yang dihasilkan, pipa saluran penyalurl air lindi, komtroling kualitas debit lindi pada inlet dan outlet IPL untuk penyesuaian dosis koagulan yang dibutuhkan maupun pemenuhan nilai baku mutu, kontroling volume lumpur yang dihasilkan dan pengurasan lumpur unit IPL.

## IV. KESIMPULAN/RINGKASAN
Kesimpulan dari perencanaam pengolahan air lindi di TPA adalah  sebagai  berikut:  (1)  Sistem  instalasi  pengolahan  air lindi TPA Gunung Panggung eksisting mampu mengolah air lindi  dari  zona  1,  2,  3  dengan  debit  10  m3/dtk  efisiensi penyisihan BOD5 96%, COD 87%, TSS 58%, Total-N 47%. Constructed  wetland  tidak  berfungsi.  Namun  nilai CODeffluen  belum  memenuhi  baku  mutu,  sehingga dibutuhkan  pengolahan  lanjutan.  (2)  Perencanaan  unit  IPL baru  untuk  mengolah  semua  lindi  yang  di  hasilkan  dengan debit campuran yaitu 28,3 m3/dtk. Unit instalsi pengolahan lindi  direncanakan  terdiri  dari  1  unit  bak  ekualisasi  dengan ukuran 2,17 m; 2,17 m; 1,5m, 1 unit bangunan koagulasi 0,6 m; 0,6 m; 1 m, 1 unit bak pelarut koagulan ukuran 0,8 m; 0,8 m;  1 m, bangunan  flokulasi  dengan  3 kompartemen  ukuran 2,7 m; 0,9 m; 0,5 m, bak pengendap ukuran 2,5 m; 1,5 m; 2 m, bak pembagi ukuran 1,1 m; 1,1 m; 1m. Anaerobik Filter 8,75 m; 2,25 m; 2,5m, Constructed Wetland 28 m; 7,5 m; 1,45 m  dengan  efisiensi  removal  BOD,  COD,  TSS,  Total  N masing-masing  adalah  98.8%.,  98.9%,  97  ,9%,89,5%. mampu  memenuhi  baku  mutu  yang  ditetapkan.  Rencana Anggaran  Biaya  bangunan  IPL  sebesar  Rp  232.516.044. RAB pengoperasian dan perawatan sebesar Rp 5.317.160.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  H. A. Aziz and S. F. Ramli, “Recent development in sanitary landfilling and landfill leachate treatment in Malaysia,” Int. J. Environ. Eng. , vol. 9, no. 3–4, pp. 201–229, 2018.
[2]  C. Wu, W. Chen, Z. Gu, and Q. Li, “A review of the characteristics of Fenton and ozonation systems in landfill leachate treatment,” Sci. Total Environ. , p. 66, 2020, doi:
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143131.
[3]  F.  Moradian,  B.  Ramavandi,  N.  Jaafarzadeh,  and  E.  Kouhgardi, “Effective  treatment  of  high-salinity  landfill  leachate  using ultraviolet/ultrasonication/peroxymonosulfate system,” Waste Manag. ,
vol. 118, pp. 591–599, 2020, doi: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.09.018.
[4]  S. Renou, J. G. Givaudan, S. Poulain, F. Dirassouyan, and P. Moulin, “Landfill  leachate  treatment:  Review  and  opportunity,” J.  Hazard. Mater. , vol. 150, pp. 468–493, 2008.
[5]  Y. A. R. Lebron et al. , “A survey on experiences in leachate treatment: Common practices, differences worldwide and future perspectives,” J. Environ. Manage. , vol. 288, p. 112475, 2021.
[6]  E. S. Chian and F. B. DeWalle, “Sanitary landfill leachates and their treatment,” J. Environ. Eng. Div. , vol. 102, no. 2, pp. 411–431, 1976.
[7]  A. Zularisam, A. Ismail, and R. Salim, “Behaviours of natural organic matter  in  membrane  filtration  for  surface  water  treatment,” Desalination , vol. 194, no. 1–3, pp. 211–231, 2006.
[8]  R. S. Sletten, M. M. Benjamin, H. J.J., and J. F. Ferguson, “Physical- chemical treatment of landfill leachate for metals removal,” Water Res. , vol. 29, pp. 2376–2386, 1995.
[9]  Kementerian Pekerjaan Umum, “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga.”  Kementerian  Pekerjaan  Umum, Jakarta, 2013.
[10]  Asmadi and Suharno, Dasar-Dasar Teknologi Pengolahan Air Limbah ,
1st ed. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012.
[11]  I.  Monje-Ramirez  and  M.  O.  De  Velasquez,  “Removal  and transformation  of  recalcitrant  organic  matter  from  stabilized  saline landfill  leachates  by  coagulation–ozonation  coupling  processes.,” Water Res. , vol. 38, no. 9, pp. 2359–2367, 2004.
[12]  M. Hadiwidodo and W. Oktiawan, “Pengolahan air lindi dengan proses kombinasi biofilter anaerob-aerob dan wetland.,” J. Presipitasi Media Komun. dan Pengemb. Tek. Lingkung. , vol. 9, no. 2, pp. 84–95, 2012.
[13]  Metcalf and Eddy, Wastewater Engineering Treatment and Reuse , 1st
ed. New York: Mc Graw Hill Company, 2003.
[14]  E. Sarwono, W. A. Azis, and B. N. Widarti, “Pengaruh variasi waktu tinggal terhadap kadar bod, cod, dan tss pada pengolahan lindi tpa bukit pinang  samarinda  menggunakan  sistem  aerasi  bertingkat  dan sedimentasi,” J. Environ. Technol. , vol. 1, no. 2, 2017.
[15]  S. Usman and I. Santosa, “Pengolahan air limbah sampah (lindi) dari tempat  Pembuangan  Akhir  Sampah  (TPA)  menggunakan  metoda constructed wetland,” 2016 , vol. 5, no. 2.