## AUTOMATIC MAIN FAILURE PADA ATS DALAM MENJAGA KEANDALAN POWER SUPPLY YANG DICATU DARI PLN DAN GENSET
Miftahudi 1 , Tohari 2 , Sabari 3
D3Teknik Elektro Politeknik Harapan Bersama Jln. Mataram No.09 Tegal Telp/Fax (0283)352000

## ABSTRAK
Apabila dalam  menjalankan  aktifitas bisnis maupun produksi yang  hanya  mengandalkan pasokan listrik dari  satu sumber  listrik saja maka apabila ada pemadaman listrik akan mengakibatkan terhentinya aktifitas bisnis maupun produksinya,  oleh  karena    itu  dibuatlah    sumber  listrik  cadangan      yang  lain  yaitu  dengan  membangun  instalasi generator set (genset). Genset akan beroperasi jika suplai dari PLN padam dan genset merupakan  suatu mesin/alat yang  dapat  mengubah  energi mekanik menjadi energi listrik dengan diseting/dioperasikan secara otomatis melalui alat Automatic Transfer Switch (ATS).
Setelah  melakukan  perencanaan  dan  menganalisa  serta  praktek  membuat  alat  peraga  berupa  alat  ATS  maka diperoleh hasilnya adalah ATS adalah alat sistem otomatis yang berfungsi sebagai pemindah saluran daya listrik untuk menjaga keandalan sistem kelistrikkannya dimana saluran utama dari PLN dan saluran cadangan dari genset, rangkaian  ATS  tersusun  dari  rangkaian  AMF  dan  rangkaian  power  switching,rangkaian  AMF  berfungsi  untuk mengaktifkan dan nonaktifkan mesin genset, kapasitas ATS ditentukan dari power switchnya yang berupa magnet kontaktor
Kata kunci : automatc main failure, automatic transfer switch, genset.

## A. Pendahuluan
Penyediaan  energi    listrik    dari    PT.  PLN (Persero)  yang  merupakan  badan  usaha  milik negara  yang  sekarang  berupa  badan  pesero terbatas dan bertugas untuk menggelola dibidang ketenagalistrikan  di  Indonesia,  dimana  dalam pelayanan  energi  listriknya  ke  konsumen terkadang  tidak    selalu continue dalam penyalurannya  karena  pada  suatu  saat  pasti  akan terjadi  pemadaman  akibat  adanya  gangguan  pada jaringan listrik atau ada pemeliharaan pada sistem penyaluran energi listriknya.
Suplai    energi    listrik    sangat    diperlukan dengan  kontinuitas  yang  tinggi  terutama  untuk konsumen  atau  pemakai  tertentu,  misalnya rumah  sakit,  perkantoran,  bisnis  dan  industri- industri    dalam    menjalankan  roda  usahanya masing-masing.
Berdasarkan  hal  di  atas  supaya  konsumen listrik  tetap  mendapatkan  suplai  energi  listrik maka  biasanya  dibuatkan  suplai    cadangan yang  berupa  generator  set  (genset).  Suplai cadangan  energi  listrik  ini  merupakan  sebagai
back-up suplai  utama  yang  berasal  dari  jaringan PT. PLN.
Rangkaian  listrik  pada  umumnya  bekerja dalam  bentuk  rangkaian  tertutup,  mengingat permasalahan di atas dimana pemakai atau beban yang  akan  mendapatkan  suplai  energi  listrik  dari saluran utama PT. PLN dan dari saluran cadangan genset yang bekerjanya secara bergantian yaitu bila sumber  dari  PLN  padam  maka  beban  akan disambungkan ke sumber cadangan genset dengan memutuskan sambungan dari sumber utama PLN.
Proses untuk  memindahkan saluran suplai ke beban  dari  sumber  utama  atau  dari  sumber cadangan  genset  ini  adalah  menggunakan  alat listrik  yang  dinamakan automatic  transfer  switch (ATS) dan dibagian peralatan listrik ini yang akan dibahas pada tulisan ini.

## B. Landasan Teori

## Sumber Tenaga Listrik Konvensional
Sumber tenaga listrik konvensional merupakan  pusat  pembangkit  listrik  arus  bolak balik  (AC)  yang  pada  umumnya  diperoleh  dari pusat-pusat  pembangkit  listrik  yang  dikelola oleh  PT.  PLN  (Persero)  dan  pada  sisi  pemakai
energi  listrik  (konsumen)  maka  sumber  tenaga listrik ini pada umumnya dipakai sebagai saluran ( circuit ) utama untuk mensuplai energi listriknya, sedangkan saluran cadangan diperoleh  dari  instalasi  genset  atau  dari  baterai dengan inverter.
a. Jenis-jenis Pembangkit Listrik Konvensional 1) Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU)
2) Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG)
3) Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
4) Pusat Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU)
5) Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
6) Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
b. Automatic Transfer Switch
Automatic transfer switch atau ATS merupakan  alat  yang  berfungsi  menurunkan down  time dan  untuk  meningkatkan  keandalan sistem  catu  daya  listrik.  Konstruksi  ATS dibangun  dari  dua  buah  blok  fungsional    yaitu blok sistem kendali dan blok sistem switching.
Bagian  blok  sistem  kendali  yang  sering disebut  dengan  nama automatic  main  failure atau  AMF  dan  bagian system  switching dinamakan  juga  sebagai power  switching atau saklar  daya  yang  masing-masing  bagian beroperasi secara otomatis serta bersinambungan.
Automatic  main  failure berfungsi  untuk mengendalikan Circuit  Breaker (CB)  atau kontaktor  dari  catu  daya  utama  (PLN)  ke  catu daya  cadangan  (Genset)  dan  sebaliknya. Automatic  Main  Failure merupakan  alat pendukung dari kinerja ATS dan bekerja secara bersama-sama.

## C. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, wawancara, praktek dan studi pustaka.

## D. Hasil dan Analisa
Kontruksi AMF tersusun dari dua buah relay ac  dan  dua  buah  relay  timer.  Relay  berfungsi untuk  mendeteksi  nilai  tegangan  dari  kedua sumber daya yang dihubungkannya dimana bila nilai  tegangan  sumber  kondisi  normal  maka
relay  akan  bekerja  untuk  memberi  perintah kepada relay timer untuk bekerja.
Relay  timer  setelah  mendapat  perintah  dari relay  maka  relay  timer  akan  mulai  bekerja dengan membaca detak pada rangkaian multivibratornya  yang  terdapat  pada  rangkaian timernya. Setelah nilai seting waktu delay pada relay  timer  sudah  terlampaui  maka  relay  timer akan  bekerja  untuk  memberi  perintah  kepada power  switch untuk  bekerja  dirangkaian berikutnya.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa  ATS  adalah  alat  sistem otomatis  yang  berfungsi  sebagai  pemindah saluran  daya  listrik  untuk  menjaga  keandalan sistem  kelistrikkannya  dimana  saluran  utama PLN dan saluran cadangan dari genset.
Rangkaian  ATS  tersusun  dari  rangkaian AMF dan rangkaian power switching . Kapasitas ATS  ditentukan  oleh power  swith nya  yang berupa  magnet  kontraktor.  Rangkaian  AMF berfungsi  untuk  mengaktifkan  dan  nonaktifkan mesin genset.
Rangkaian AMF disusun dari dua buah relay dan  dua  relay  timer  yang  berfungsi  untuk mengendalikan  genset  dan power  switch pada ATS. Jarak tenggang waktu antara perpindahan saluran suplai ditentukan dari seting waktu pada timer pada tombol yang berjarum merah. Seting waktu pada timer AMF berdasarkan pada kinerja dari  waktu  kerja  rekloser  pada  sistem  jaringan PT. PLN (Persero).

## Daftar Pustaka
[1] Daklan, Samsudin., Modul Mengoperasikan Motor  Listrik, Tegal:  Politeknik  Harapan Bersama, 2008.
[2]  LA.  Bryan,  EA.  Bryan., Progammable Controllers  Theory  and  Implementation Second  Edition, United  States  of  America: Industrial Company, 1997.
[3]  Muslim,Supari., Teknik Pembangkit Tenaga Listrik  1, Jakarta:  Departemen  Pendidikan Nasional, 2008.
[4]  ML, Gupta., Workshop Practice in
Electrical  Engineering,  6 th Edition, New Delhi: Metropolitan Book, 1984.
[5]  Nasar,  SA., Electomechanics  and  Electric Machines, Canada:  Jhon  Wiley  and  Sons,
1983.
[6]  PT PLN JASDIKLAT., Generator, Canada,
1997.
[7]  PT  PLN  JASDIKLAT., Pengoperasian Mesin Diesel, Canada, 1997.