Jurnal Qua Teknika, Vol. 6 No. 1 Maret 2016 p-ISSN:  2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id M. Nur Rois Zain. 2016. Sistem Pengaman Pendingin Udara Tiga Fasa Otomatis dalam Mengantisipasi Gangguan. Jurnal Qua Teknika , (2016), 6(1):1-15.

## SISTEM PENGAMAN PENDINGIN UDARA TIGA FASA OTOMATIS DALAM MENGANTISIPASI  GANGGUAN

## M.Nur Rois Zain
Universitas Brawijaya Jln. MT. Haryono, Malang
Penelitian dengan membuat alat pengaman air conditioning tiga fasa secara elektronik ini memiliki beberapa tujuan, antara lain :  Mengetahui  unjuk  kerja  alat pengaman air conditioning tiga fasa secara elektronik Terhadap Gangguan beban lebih (over load), Gangguan tegangan lebih (over  voltage),  Gangguan  tegangan  kurang  (under  voltage),  Gangguan  kegagalan  fasa  (phase failure), Gangguan fasa terbalik (reversing of phase),Serta Mengetahui Seberapa besar kepekaan alat dalam bekerja memutus tegangan sumber jika terjadi gangguan
Kata Kunci: Air Conditioner, Gangguan, Tegangan, tiga fasa

## 1.   PENDAHULUAN
Pada  sistem  tenaga  listrik  tiga  fasa,  daya  yang  dibangkitkan,  disalurkan  dan didistribusikan  menggunakan  sistem  yang  seimbang.  Jumlah  daya  yang  diserap  oleh  beban listrik tiga fasa diperoleh dengan menjumlahkan daya dari tiap – tiap fasanya. Pada sistem yang seimbang, daya total  tersebut  sama dengan tiga kali daya pada satu  fasanya, dengan asumsi daya pada tiap fasa sama, tapi itu berdasarkan teori, secara kenyataan mesin  – mesin listrik yang  mengkonsumsi  daya  berbeda  –  beda  tiap  fasanya  tergantung  pada  kondisi  dari  mesin listriknya.
Semakin  baik  mesin  listrik  tersebut  maka  konsumsi  daya  tiap  fasanya  hampir  sama sehingga mesin  listrik  tersebut  dapat  bekerja secara maksimal  tiap fasanya. Sebagai  contoh, mesin Air Conditioning tiga fasa menyerap arus pada fasa R = 20 A; S = 19,5 A; T = 20,25 A. Ini  menandakan  kondisi  mesin  masih  baik,  sehingga  menyerap  energi  listrik  yang  hampir seimbang, sehingga mesin bekerja secara optimal. Contoh lain, AC menyerap arus pada fasa R = 23A; S = 17 A; T = 19 A. Jelas terlihat bahwa selisih konsumsi arus sangat besar, sehingga ada  fasa  yang  sudah  bekerja  maksimal,  tapi  ada  fasa  yang  bekerja  kurang  optimal,  apabila dibebani yang lebih besar lagi maka fasa yang mengkonsumsi arus yang lebih besar, dan dapat membahayakan mesin tersebut.
Selain  gangguan  yang  berasal  dari  mesin,  terdapat  pula  gangguan  –  gangguan  yang berasal  dari  luar  yang  menyebabkan  sistem  tenaga  listrik  tiga  fasa  menjadi  terganggu. Gangguan  –  gangguan  tersebut  dapat  diakibatkan  oleh  hubung  singkat,  penghantar  – penghantar yang terbuka atau kegagalan fasa, perubahan suplai tegangan, dan perbedaan suplai tegangan tiap fasa. Dipandang dari sisi keselamatan kerja dan keandalan sistem pada peralatan yang  menggunakan  sistem  tenaga  listrik  tiga  fasa,  maka  sangat  diperlukan  pengamanan peralatan tiga fasa dari gangguan – gangguan tersebut.
Berkaitan  dengan  agar  peralatan air  conditioning tiga  fasa  dapat  bekerja  dengan optimal dan terlindung dari berbagai gangguan maka sangat diperlukan pengkajian suatu alat pengaman yang dapat mengkompensasi bahwa peralatan selalu mendapatkan suplai tegangan yang seimbang sekaligus mampu mengidentifikasi kondisi membahayakan dan mengamankan
Jurnal Qua Teknika, Vol. 6 No. 1 Maret 2016 p-ISSN:  2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id M. Nur Rois Zain. 2016. Sistem Pengaman Pendingin Udara Tiga Fasa Otomatis dalam Mengantisipasi Gangguan. Jurnal Qua Teknika , (2016), 6(1):1-15.
peralatan  yang  dilindunginya.  Pengkajian  ini  dipandang  perlu  karena  selama  ini  pengaman beban  tiga  fasa  yang  ada  hanya  mampu  mendeteksi  keseimbangan  suplai  tegangan,  dan mendeteksi arus lebih secara terpisah.
Penulis  merancang  sebuah  alat  pengaman  yang  mampu  mendeteksi  keseimbangan suplai tegangan, kegagalan fasa, ketidakseimbangan arus beban, arus lebih, tegangan lebih dan tegangan kurang. Prinsip alat pengaman ini adalah membandingkan besarnya arus beban yang mengalir pada tiap fasa.
Penelitian dengan membuat alat pengaman air conditioning tiga fasa secara elektronik ini memiliki beberapa tujuan, antara lain :
1. Mengetahui unjuk kerja alat pengaman air conditioning tiga fasa secara elektronik.
2. Untuk menciptakan  alat  –  alat baru berkaitan dengan proteksi  pada sistem tenaga listrik tiga fasa, dalam rangka peningkatan keamanan dan keandalan sistem.

## 2.  METODE
Metode penelitian ini adalah eksperimen,  yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu perencanaan  dan  membuat  suatu  alat.  Sasaran  penelitian  ini  adalah  pada  perencanaan  dan pembuatan  alat  pengaman air  conditioning tiga  fasa  secara  elektronik.  Selanjutnya  hasil rancangan diuji coba dengan alat – alat laboratorium.
Salah satu langkah yang terpenting dalam penelitian adalah alat pengumpul data. Alat pengumpul data sering disebut dengan instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini berguna untuk  memperoleh  data  dengan  jalan  melakukan  pengukuran.  Adapun  peralatan  yang digunakan  sebagai  alat  instrumen  dalam  penelitian  ini  antara  lain  multimeter  SANWA YX360TRF, digital AC clamp meter KYORITSU model 2007A dengan akurasi pada 400 A ± 1,5% rdg ± 4dgt, dan second meter.
Data dalam penelitian ini diperoleh dengan metode eksperimen terhadap subyek yang diteliti. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan pengamatan langsung dengan alat ukur (instrumen  penelitian).  Pengamatan  merupakan  pengukuran  secara  langsung  terhadap  suatu besaran  dengan  menggunakan  alat  ukur.  Hasil  pengukuran  inilah  yang  kemudian  diambil sebagai data dalam penelitian.
Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Tabel – tabel dalam penelitian ini dibuat ke dalam beberapa bentuk, seperti ditunjukkan pada tabel 1, 2, 3, 4, dan 5. pengukuran dilakukan pada beban 0,89 ampere, 1,27 ampere, 1,73 ampere dan 2,1 ampere.
Pengambilan data untuk setiap percobaan dilakukan selama lima kali ( replikasi ), untuk kemudian diambil nilai rata – ratanya dengan persamaan 32.

## …………………………………… (32)
Ket : X = Nilai rata – rata X = Nilai pengukuran ke – n n = Jumlah pengukuran
Analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif.  Analisis  deskriptif  adalah analisis data dengan cara mendeskriptifkan atau  menggambarkan data  yang telah terkumpul
Jurnal Qua Teknika, Vol. 6 No. 1 Maret 2016 p-ISSN:  2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id M. Nur Rois Zain. 2016. Sistem Pengaman Pendingin Udara Tiga Fasa Otomatis dalam Mengantisipasi Gangguan. Jurnal Qua Teknika , (2016), 6(1):1-15.
sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.
Deskriptis  adalah  metode  menjelaskan  data  dengan  cara  merangkum  dan  meringkas yang disajikan dalam bentuk tabel data, gambar grafik dan distribusi frekwensi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Seperti  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya  bahwa  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui unjuk kerja alat pengaman air conditioning tiga fasa secara elektronis. Obyek  dalam  penelitian  ini  adalah  alat  pengaman air  conditioning tiga  fasa  secara elektronis. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara percobaan – percobaan, dari setiap percobaan  dilakukan  pengukuran  –  pengukuran.  Percobaan  yang  dilakukan  adalah memberikan  beberapa  jenis  gangguan  pada  alat  pengaman  tersebut.  Hasil  pengukuran selengkapnya dapat dilihat pada tabel data terlampir.
Deskripsi data berikut ini akan menyajikan data hasil pengukuran pada masing – masing percobaan dalam bentuk tabel. Percobaan tersebut terdiri atas percobaan gangguan arus lebih, gangguan percobaan tegangan lebih, percobaan gangguan tegangan kurang, percobaan gangguan kegagalan fasa, percobaan gangguan fasa terbalik, percobaan respon waktu alat pengaman terhadap masing – masing gangguan diatas.

## 1. Gangguan arus lebih ( overload fault )
Percobaan yang dilakukan dengan memberikan gangguan berupa perubahan arus beban pada salah satu fasanya, pada kedua fasanya dan pada ketiga fasanya. Arus gangguan diatur dengan menambah beban pada fasa yang mendapat gangguan sehingga arus beban pada fasa yang di tambah menjadi lebih besar dibandingkan dengan fasa yang lainnya. Data hasil  pengukuran  dapat  dilihat  seperti  pada  tabel.  Pengukuran  dilakukan  pada  sistem tegangan tiga fasa 220 / 380 volt. Alat ini mendeteksi besarnya arus yang mengalir, untuk itu saat pengukuran dipasang beban tiga fasa seimbang. Beban terpasang saat pengukuran adalah 1 ampere, 2 ampere, dan 3 ampere. Hasil percobaan ditunjukkan pada tabel IV.1, IV.2 dan IV.3.
Tabel IV.1. Data hasil unjuk kerja alat terhadap gangguan arus lebih pada salah satu fasa
Jurnal Qua Teknika, Vol. 6 No. 1 Maret 2016 p-ISSN:  2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id M. Nur Rois Zain. 2016. Sistem Pengaman Pendingin Udara Tiga Fasa Otomatis dalam Mengantisipasi Gangguan. Jurnal Qua Teknika , (2016), 6(1):1-15.
Tabel IV.2. Data hasil unjuk kerja alat terhadap gangguan arus lebih pada kedua fasa
Tabel IV.3. Data hasil unjuk kerja alat terhadap gangguan arus lebih pada ketiga fasa
Jurnal Qua Teknika, Vol. 6 No. 1 Maret 2016 p-ISSN:  2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id M. Nur Rois Zain. 2016. Sistem Pengaman Pendingin Udara Tiga Fasa Otomatis dalam Mengantisipasi Gangguan. Jurnal Qua Teknika , (2016), 6(1):1-15.

## 2. Gangguan tegangan lebih ( overvoltage fault)
Variasi  tegangan  line  yang  masih  diperbolehkan  harus  kurang  10%,  selebihnya  sudah merupakan  gangguan  dan  harus  diproteksi  (Andrew  D.  Thouse  1975:259).  Berdasarkan pernyataan diatas, tegangan lebih yang harus diamankan adalah 110% tegangan line normal, yaitu 220 x 1,1 = 242 volt. Apabila variasi tegangan + 10% maka arus motor beban penuh akan turun  7%  (Handbook  of  AC  system  design  1965:847).  Percobaan  gangguan  tegangan  lebih dilakukan dengan memberikan pengurangan arus pada fasa terganggu sebesar 7 %. Data hasil percobaan ditunjukkan pada tabel berikut.
Tabel IV.4. Data hasil unjuk kerja alat terhadap gangguan tegangan lebih
Jurnal Qua Teknika, Vol. 6 No. 1 Maret 2016 p-ISSN:  2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id M. Nur Rois Zain. 2016. Sistem Pengaman Pendingin Udara Tiga Fasa Otomatis dalam Mengantisipasi Gangguan. Jurnal Qua Teknika , (2016), 6(1):1-15.

## 3. Gangguan tegangan kurang ( undervoltage fault)
Toleransi variasi tegangan kurang harus dibawah 10%, tegangan turun 10% dan lebih dari itu harus diproteksi. Penurunan tegangan 10% menyebabkan arus motor beban penuh naik 11% (Handbook  of  AC  system  design  1965:847).  Tegangan  line  minimal  yang  harus  diproteksi adalah  220  x  0,9  =  198  volt.  Percobaan  gangguan  tegangan  kurang  dilakukan  dengan memberikan  penambahan  arus  pada  fasa  terganggu  sebesar  11  %.  Data  hasil  percobaan ditunjukkan pada tabel berikut.
Tabel IV.5. Data hasil unjuk kerja alat terhadap gangguan tegangan kurang
Jurnal Qua Teknika, Vol. 6 No. 1 Maret 2016 p-ISSN:  2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id M. Nur Rois Zain. 2016. Sistem Pengaman Pendingin Udara Tiga Fasa Otomatis dalam Mengantisipasi Gangguan. Jurnal Qua Teknika , (2016), 6(1):1-15.
4. Gangguan kegagalan fasa ( phase failure )
Percobaan  dilakukan  dengan  memberikan  gangguan  putus  saluran  salah  satu  fasa. Pengukuran  dilakukan  pada  sistem  tegangan  tiga  fasa  220  /  380  volt.  Beban  terpasang  saat pengukuran adalah beban seimbang 0,89 ampere, 1,27 ampere, 1,73 ampere dan 2,1 ampere. Setelah dilakukan percobaan, maka hasil percobaan dicatat. Data hasil percobaan ditunjukkan pada tabel IV.6.

## 5. Gangguan Fasa Terbalik ( reversing of phase )
Percobaan dilakukan dengan membalik urutan fasa ke beban, dari urutan fasa normal    R – S – T. Pengukuran dilakukan pada sistem tegangan tiga fasa 220 / 380 volt. Beban terpasang saat  pengukuran  adalah  beban  seimbang  0,89  ampere,  1,27  ampere,  1,73  ampere  dan  2,1 ampere untuk tiap pengukuran. Berikut ini pada tabel 9 ditunjukkan unjuk kerja alat terhadap gangguan fasa terbalik.
Tabel IV.6. Data hasil unjuk kerja alat terhadap gangguan kegagalan fasa
Jurnal Qua Teknika, Vol. 6 No. 1 Maret 2016 p-ISSN:  2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id M. Nur Rois Zain. 2016. Sistem Pengaman Pendingin Udara Tiga Fasa Otomatis dalam Mengantisipasi Gangguan. Jurnal Qua Teknika , (2016), 6(1):1-15.
Tabel IV.7. Data hasil unjuk kerja alat terhadap gangguan fasa terbalik

## 6. Respon waktu alat pengaman
a. Overload protection
Percobaan  dilakukan  dengan  memberikan  variasi  arus  pada  beban  tetap. Pengukuran dilakukan pada tegangan tiga fasa 220 / 380 volt. Setelah dilakukan pengukuran sebanyak lima kali untuk setiap pengukuran, maka hasil pengukuran tersebut dicatat dalam tabel,  seperti  ditunjukkan  pada  lampiran.  Berikut  ini  pada  tabel  10  ditunjukkan  nilai reratanya
Tabel IV.8. Rerata respon waktu alat pengaman terhadap beban lebih
Jurnal Qua Teknika, Vol. 6 No. 1 Maret 2016 p-ISSN:  2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id M. Nur Rois Zain. 2016. Sistem Pengaman Pendingin Udara Tiga Fasa Otomatis dalam Mengantisipasi Gangguan. Jurnal Qua Teknika , (2016), 6(1):1-15.
b. Overvoltage protection
Percobaan  dilakukan  dengan  memberikan  pengurangan  arus  sebesar  7%  dari  arus beban. Pengukuran dilakukan pada tegangan tiga fasa 220 /  380 volt. Setelah dilakukan pengukuran sebanyak lima kali untuk setiap pengukuran, maka hasil pengukuran tersebut dicatat  dalam  tabel,  seperti  ditunjukkan  pada  lampiran.  Berikut  ini  pada  tabel  IV.9 ditunjukkan nilai reratanya.
Tabel IV.9. Rerata respon waktu alat pengaman terhadap over voltage

## c. Undervoltage protection
Percobaan  dilakukan  dengan  memberikan  penambahan  arus  sebesar  %  dari  arus beban. Pengukuran dilakukan pada tegangan tiga fasa 220 /  380 volt. Setelah dilakukan pengukuran sebanyak lima kali untuk setiap pengukuran, maka hasil pengukuran tersebut dicatat  dalam  tabel,  seperti  ditunjukkan  pada  lampiran.  Berikut  ini  pada  tabel  IV.10 ditunjukkan nilai reratanya.
Tabel IV.10. Rerata respon waktu alat pengaman terhadap under voltage
Jurnal Qua Teknika, Vol. 6 No. 1 Maret 2016 p-ISSN:  2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id M. Nur Rois Zain. 2016. Sistem Pengaman Pendingin Udara Tiga Fasa Otomatis dalam Mengantisipasi Gangguan. Jurnal Qua Teknika , (2016), 6(1):1-15.
d. Phase failure protection
Percobaan dilakukan dengan memberikan gangguan putus saluran salah satu fasa.  Pengukuran  dilakukan  pada  sistem  tegangan  tiga  fasa  220  /  380  volt.  Beban terpasang  saat  pengukuran  adalah  beban  seimbang  0,89  ampere,  1,27  ampere,  1,73 ampere dan 2,1 ampere. Setelah dilakukan percobaan, maka hasil percobaan dicatat. Data hasil percobaan ditunjukkan pada tabel IV.11.
Tabel IV.11. Rerata respon waktu alat pengaman terhadap gangguan kegagalan fasa
Berdasarkan kajian teoritik, diharapkan alat akan bekerja jika terjadi  gangguan berupa arus lebih, tegangan lebih, tegangan kurang, kegagalan fasa, fasa terbalik.

## 1. Gangguan arus lebih
Sebuah pengaman arus lebih harus dapat menjamin tidak memutuskan suplai ke beban bila arus yang mengalir masih berada pada kondisi normal, tetapi pengaman harus mampu mengamankan atau memutus suplai apabila arus yang mengalir sudah naik melebihi 25% (Andrew D. Thouse 1975:259) Dari hasil pengujian seperti terlihat pada tabel IV.1, IV.2, dan  IV.3  menunjukan  bahwa  alat  mampu  melindungi  beban  dari  gangguan  arus  lebih dengan kenaikan 25% dari beban terpasang. Gangguan arus lebih menyebabkan arus pada fasa  yang  terganggu  menjadi  naik,  alat  mendeteksi  adanya  kenaikan  arus  yang  melebihi batas setting alat pengaman, sehingga alat akan memproteksi.
2. Gangguan tegangan lebih ( overvoltage fault )
Jurnal Qua Teknika, Vol. 6 No. 1 Maret 2016 p-ISSN:  2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id M. Nur Rois Zain. 2016. Sistem Pengaman Pendingin Udara Tiga Fasa Otomatis dalam Mengantisipasi Gangguan. Jurnal Qua Teknika , (2016), 6(1):1-15.
Perubahan  tegangan  line  pada  motor  induksi  mempengaruhi  perubahan  arus  beban (Handbook of AC system design 1965:846). Pada air conditioning motor kompresor harus selalu dijaga pada kondisi beban penuh, peningkatan tegangan line akan menyebabkan arus motor beban penuh mengalami penurunan. Variasi tegangan line yang masih diperbolehkan harus kurang 10%, selebihnya sudah merupakan gangguan dan harus diproteksi (Andrew D.  Thouse  1975:259).  Kenaikan  tegangan  mulai  10%  dari  tegangan  kerja  harus  segera diproteksi  karena  arus  beban  penuh  pada  motor  kompresor air  conditioning akan  turun sebesar  7%.  Dengan  penurunan  arus  sebesar  ini  akan  menyebabkan  beban  menjadi  tidak terjaga  pada  beban  penuh  sehingga  tekanan  refrigerant  akan  berubah  seiring  dengan perubahan beban tersebut. Keadaan ini akan merusak sistem kerja air conditioning , karena bila tekanan refrigerant tidak sesuai dengan ketentuan maka sistem menjadi tidak berfungsi. Alat  pengaman  diberi  penurunan  arus  sebesar  7%  dari  arus  beban  penuh  mampu memproteksi  beban, sehingga alat  mampu pula memproteksi tegangan  yang naik  sebesar 10% dari tegangan kerja.

## 3. Gangguan tegangan kurang ( undervoltage fault )
Petir,  gangguan  hubung  singkat  dan  gangguan  arus  lebih  merupakan  penyebab terjadinya gangguan tegangan kurang. Gangguan tegangan kurang dapat bersifat sementara dan juga bisa permanen tergantung penyebabnya. Dip tegangan kurang dari 10% dan variasi frekwensi kurang dari 5% masih diperbolehkan, jika variasi yang melebihi ketentuan diatas akan  memungkinkan  motor  kompresor  menjadi overheat sehingga  menyebabkan  motor tersebut berhenti (Handbook of AC system design 1965:842). Variasi tegangan line yang masih diperbolehkan harus kurang 10%, selebihnya sudah merupakan gangguan dan harus diproteksi  (Andrew  D.  Thouse  1975:259)  Berdasarkan  pernyataan  diatas,  alat  pengaman tegangan  kurang  harus  mampu  memproteksi  beban  bila  tegangan  kerja  turun  10%.  Bila tegangan kerja turun 10% maka arus motor beban penuh akan naik sebesar 11% (Handbook of  AC  system  design  1965:847).  Pada  percobaan  alat  diberi  kenaikan  arus  beban  penuh sebesar  11%  dan  berdasarkan  tabel  IV.5  alat  mampu  memproteksi  beban.  Jadi  apabila tegangan kerja turun sebesar 10% alat mampu memproteksi beban.
4. Gangguan kegagalan fasa ( phase failure fault )
Kegagalan fasa pada sistem tenaga listrik fasa banyak harus dicegah. Kegagalan fasa mungkin terjadi karena seting peralatan dalam keadaan yang berbeda – beda, sekring pada line power suply atau pada branch circuit putus, kegagalan pada salah satu kontak atau line rusak (Handbook of AC system design 1965:842). Berdasarkan tabel IV.6. alat pengaman mampu  memproteksi  beban  jika  terjadi  kegagalan  fasa,  arus  pada  fasa  yang  terjadi kegagalan adalah nol, sensor membaca arus yang tidak sama dengan fasa yang lain sehingga alat akan memproteksi. Pengaman ini mendeteksi ketidakseimbangan arus yang mengalir, terputusnya  salah  satu  fasa  menyebabkan  arus  pada  saluran  terganggu  sama  dengan  nol. Dengan  kata  lain  sistem  tidak  seimbang  lagi.  Pengujian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui apakah alat akan bekerja jika salah satu fasanya terputus.
5. Gangguan fasa terbalik ( reversing of phase )
Jurnal Qua Teknika, Vol. 6 No. 1 Maret 2016 p-ISSN:  2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id M. Nur Rois Zain. 2016. Sistem Pengaman Pendingin Udara Tiga Fasa Otomatis dalam Mengantisipasi Gangguan. Jurnal Qua Teknika , (2016), 6(1):1-15.
Fasa  yang  terbalik  akan  membuat  arah  putaran  dari  motor  kompresor  akan  berbalik arah, hal ini akan menyebabkan aliran refrigerant juga berubah. (Handbook of AC system design 1965:842). Berdasarkan tabel IV.7, alat mampu memproteksi beban yang mendapat catu daya yang terbalik fasanya. Alat mampu memproteksi beban bila beban mendapat catu daya dengan urutan S-R-T, T-S-R, R-T-S. Alat akan terus memproteksi bila beban masih mendapatkan  catu  daya  dengan  urutan  terbalik,  apabila  urutan  telah  sesuai  maka  dalam selang waktu 24 detik alat akan kembali ke posisi normal.

## 6. Respon waktu alat pengaman
Pasal 316.A.1 PUIL 1987 menambahkan bahwa pengaman pendeteksi kebocoran arus akibat kegagalan isolasi, harus dapat memutuskan rangkaian dalam waktu tidak lebih dari 0,2  detik.  Respon  waktu  untuk  masing  –  masing  gangguan  sangat  dipengaruhi  oleh konstanta waktu pengisian kapasitor pada rangkaian penyearah (gambar II.19). Perubahan arus memberikan pengaruh pada keluaran trafo arus dengan respon waktu yang sangat cepat. Perubahan  masukan  pada  rangkaian  penyearah  (gambar  II.19)  tidak  menyebabkan perubahan dengan cepat pada keluarannya. Kapasitor masih menyimpan energi pada saat terjadi penurunan tegangan masukan. Saat salah satu fasa terputus, maka keluaran dari trafo arus sama dengan nol. Saat masukan rangkaian penyearah dengan cepat berubah menjadi nol, maka keluaran rangkaian secara perlahan menjadi nol. Dari hasil pengujian menunjukan bahwa sensitifitas alat ditunjukkan seperti pada grafik IV.1, IV.2, IV.3, dan IV.4.
Grafik IV.1. Respon waktu alat terhadap beban lebih
Jurnal Qua Teknika, Vol. 6 No. 1 Maret 2016 p-ISSN:  2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id M. Nur Rois Zain. 2016. Sistem Pengaman Pendingin Udara Tiga Fasa Otomatis dalam Mengantisipasi Gangguan. Jurnal Qua Teknika , (2016), 6(1):1-15.
Grafik IV.2. Respon waktu alat terhadap tegangan line naik 10%
Grafik IV.3. Respon waktu alat terhadap tegangan line turun 10%
Grafik IV.4. Respon waktu alat terhadap kegagalan fasa
4. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan
Jurnal Qua Teknika, Vol. 6 No. 1 Maret 2016 p-ISSN:  2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id M. Nur Rois Zain. 2016. Sistem Pengaman Pendingin Udara Tiga Fasa Otomatis dalam Mengantisipasi Gangguan. Jurnal Qua Teknika , (2016), 6(1):1-15.
Dari hasil pengamatan dan data yang diperoleh sesuai tujuan yang telah dirumuskan, dapat disimpulkan
1. Alat pengaman air conditioning tiga fasa akan bekerja jika terjadi :
a. Gangguan beban lebih ( over load) .
b. Gangguan tegangan lebih ( over voltage ).
c. Gangguan tegangan kurang ( under voltage ).
d. Gangguan kegagalan fasa ( phase failure ).
e. Gangguan fasa terbalik ( reversing of phase ).
2. Tingkat kepekaan alat dalam bekerja memutus tegangan sumber adalah :
a. Untuk gangguan beban lebih 25 % = 82 ms  b Untuk gangguan tegangan lebih 10% = 407 ms.
c.Untuk gangguan tegangan kurang 10% = 300,5 ms.
d.Untuk gangguan kegagalan fasa = 34,25 ms.

## 4.2. Keterbatasan Alat
Berdasarkan deskripsi data dan penjelasan dapat  disimpulkan beberapa keterbatasan  alat, antara lain :
1. Alat  tidak bisa digunakan pada jaringan dengan  KVA beban  yang berubah  – ubah lebih dari 10%.
2. Tidak  adanya  perlindungan  pada  masukan  rangkaian  pembanding  terhadap lonjakan tegangan.

## 4.3. Implikasi
Pengaman air  conditioning tiga  fasa  secara  elektronis,  memberikan  manfaat  untuk mengamankan air conditioning  dari  kondisi  sistem  yang  tidak  layak  pakai.  Dengan menggunakan satu alat pengaman sudah dapat memproteksi dari lima kondisi gangguan yang dapat membahayakan air conditioning . Selama ini pengaman air conditioning didesain secara terpisah  sesuai  jenis  gangguan.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  efisiensi  pada  sistem  proteksi, khususnya dunia industri.
Hasil  penelitian  dengan  karya  nyata  sebuah  pengaman  padat  memberikan  tambahan kajian  dalam  dunia  pendidikan  khususnya  pada  kajian  sistem  proteksi.  Kaitannya  dengan menambah wawasan dalam dunia pendidikan.

## 4.4. Saran
Diharapkan bagi para pembaca dapat menyempurnakan alat ini dengan memperbaiki respon waktu kerja. Respon kerja alat pengaman ini sangat dipengaruhi oleh sistem konversi arus bolak – balik ke tegangan searah.
Pengaman op-amp  terhadap lonjakan tegangan  masukan  yang terlampau besar dapat dilakukan dengan merancang kapasitor pada terminal masukan op – amp.
Ketelitian alat dapat ditingkatkan dengan memperkuat rangkaian pembanding. Untuk dapat mengatasi keseimbangan alat sebaiknya op – amp komponen dengan toleransi yang lebih kecil dan gunakan op – amp dengan pengaturan offset nul.
Jurnal Qua Teknika, Vol. 6 No. 1 Maret 2016 p-ISSN:  2088-2424; e-ISSN: 2527-3892 UNISBA Blitar, Http://qua.unisbablitar.ejournal.web.id M. Nur Rois Zain. 2016. Sistem Pengaman Pendingin Udara Tiga Fasa Otomatis dalam Mengantisipasi Gangguan. Jurnal Qua Teknika , (2016), 6(1):1-15.

## DAFTAR PUSTAKA
Althouse D. Andrew, 1975. Modern Refrigeration and Air Conditioning . South Holland : The Goodheart-willcox company, inc.
Coughlin, Robert.F, dan Driscoll, Frederick.F. 1985. Penguat Operasional dan rangkaian Terpadu Linier , Jakarta : Erlangga.
Kenneth C. S., 1987. Microelectronic Circuit . Toronto : CBS College.
Malvino, dan Donald P. Leach, 1992. Alih Bahasa : Irwan Wijaya. Prinsip-Prinsip Dan Penerapan Digital .
Jakarta : Erlangga. Marston,R.M., 1989. Op-Amp and OTA Circuits Manual . Thowbridge : NEWNES. Millman, Jacob, Ph. D, 1993. MikroElektronika, Sistem Digital dan rangkaian Analog. Terjemahan : Ir. Sutanto, M.Sc. Jakarta : Erlangga. Sunomo, 1992. Elektronika II. Yogyakarta : IKIP Yogyakarta Sulasno, 1993. Analisa Sistem Tenaga Listrik . Semarang : Satya Wacana.
Wasito, S. 1996. Data Sheet Book I , Jakarta : Gramedia. William D. Stevenson, 1982. Elements of Power System Analysis . (Erlangga. Terjemahan). Karolina : McGraw-Hill, Inc.
_________, 1965. Handbook of Air Conditioning System Design . Newyork : McGraw-Hill Book Company.
_________, 1996. Data dan Persamaan Transistor. Jakarta : PT Elex Media Komputindo. _________, 1985. Data Sheet Book I . Netherlands : Elektuur.
_________, 1999. Katalog Produk 1999 – 2000 . _____ : PT. Schneider Indonesia. _________, 1987. Peraturan Umum Instalasi Listrik. Jakarta : LIPI.