## AUDIT ENERGI SEPINTAS (WALKTHROUGH ENERGY AUDIT/WTEA)

## PADA GEDUNG PT. BANK SUMSEL BABEL
(Cabang Pembantu PTC)

## DAENY SEPTI YANSURI
(sdaeny@yahoo.com)
Dosen Tetap Yayasan pada Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Palembang

## ABSTRAK
Pentingnya peranan energi listrik dalam kehidupan manusia mengakibatkan banyak kebutuhan beban  yang  harus  dilayani.  Dengan  demikian  perlu  adanya  usaha  untuk  memanfaatkan  pemakaian energi listrik sehemat mungkin. Oleh karena itu, agar pemakaian energi listrik di suatu industri harus dapat lebih optimal, khususnya pada bank Sumsel Babel, untuk itulah diperlukan adanya pelaksanaan manajemen listrik terpadu dengan menerapkan teknik Audit Energi Listrik secara terpadu pula.
Dengan  menggunakan  “ Audit  Energi  Sepintas  (Walkthrough  Energy  Audit  /  WTEA)  pada Gedung PT. Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu PTC “, maka diharapkan lebih optimal. Analissa yang  dilakuikan  dengan  meninjau  kapasitas  daya  dari  pembangkit  yang  digunakan  untuk berproduksinya  alat-alat  yang  ada  di  Bank  Sumsel  Babel  cabang  pembantu  PTC,  khususnya  yang dipakai pada peralatan operasional .
Setelah  diadakannya Audit  Energi  Sepintas  (Walkthrough  Energy  Audit  /  WTEA)  pada Gedung PT. Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu PTC secara terpadu melalui proses Audit Energi, maka  dapat  diperoleh  hasil  pada  PT.  Bank  Sumsel  Babel  Cabang  Pembantu  PTC  terdapat  adanya perbandingan  penghematan  antara  Luar  Waktu  Beban  Puncak  sebesar  Rp.  6.421.140,-/tahun  dan Waktu Beban Puncak sebesar Rp. 8.199.840,-/tahun.
Kata Kunci : Audit Energi Sepintas, Manajemen Energi Listrik Terpadu, Luar Waktu Beban Puncak, Waktu Beban Puncak,

## I. PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang [1], [5]
Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik/energi yang tersimpan dalam  arus  listrik  dengan  satuan  amper  (A)  dan  tegangan  listrik  dengan  satuan  volt  (V)  dengan ketentuan  kebutuhan  konsumsi  daya  listrik  dengan  satuan  Watt  (W)  untuk  menggerakkan  motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan atau menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk  menghasilkan bentuk energi yang lain. Energi listrik dihasilkan oleh berbagai energi potensial seperti energi fosil yakni batu bara, minyak bumi dan gas alam. Juga energi yang dapat diperbaharui seperti air, angin, matahari, panas bumi, dan lainnya.
Gedung PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Kantor Cabang Pembantu Palembang Trade Center (PTC) yang terletak di Jln. R Soekamto Rukan No  8i Komp PTC Mall berdiri sejak tahun 2010, atau lebih dikenal dengan Bank Sumsel Babel Capem PTC merupakan salah  satu  perusahaan  jasa  yang  dituntut  untuk  memenuhi  kebutuhan  nasabahnya.  Untuk  menunjang prasarana kantor tentunya semua peralatan kantor tidak lepas dari supply energi listrik yang  diterima dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Salah satu  cara  untuk  meminimalisir  penggunaan  energi  listrik  adalah  dengan cara  melakukan Audit  Energi  Sepintas  ( Walkthrough  Energy  Audit /WTEA)  yang  bertujuan  untuk  mengidentifikasi
peluang-peluang  konservasi  energi  yang  nyata  dimungkinkan  untuk  dapat  mengurangi  biaya  beban listrik di suatu gedung.
Namun  dampak  dari  banyaknya  alat  listrik  yang  digunakan,  maka  biaya  pemakaian  listrik  di gedung  Bank  Sumsel  Babel  Capem  PTC  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Peningkatan  yang  paling tinggi  adalah  pada  tahun  2017  dimana  selisih  peningkatan  tagihan  rekening  listrik  di  gedung  Bank Sumsel  Babel  Capem  PTC  dari  tahun  2010  sampai  tahun  2017  sebesar  RP.  313.831.344,-,  tentunya peningkatan  ini  sangat  membebani  biaya  operasional  Bank  Sumsel  Babel  Capem  PTC.  Peningkatan tagihan tersebut dapat dipengaruhi oleh  banyaknya penggunaan alat listrik kantor seperti penerangan kantor, pendingin ruangan,dan peralatan kantor yang lain.

## 1.2.  Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui lebih rinci tentang penggunaan energi khususnya untuk energi listrik pada Gedung Bank Sumsel Babel Capem PTC.
2. Untuk mengetahui dan mengimplementasikan (tindakan) peluang-peluang penghematan energi melalui Audit Energi Sepintas ( Walkthrough Energy Audit / WTEA )

## 1.3.  Manfaat Penelitian
Dengan melakukan penelitian ini, maka pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan  Bangka  Belitung  Kantor  Cabang  Pembantu Palembang  Trade  Center (PTC) dapat  mengetahui bagaimana  keadaan  kelistrikan  dan dengan  cara  melakukan  Audit  Energi  Sepintas  ( Walkthrough Energy Audit /WTEA) yang bertujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang konservasi energi yang nyata dimungkinkan untuk dapat mengurangi biaya beban listrik di suatu gedung.

## 1.4.  Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian  yang  dilakukan  adalah  tentang  kelistrikan yang  tersedia  dan  yang  terpakai  oleh  PT. Bank  Pembangunan  Daerah  Sumatera  Selatan  dan  Bangka  Belitung  Kantor  Cabang  Pembantu Palembang  Trade  Center (PTC) baik  yang  digunakan  untuk  penggunaan  alat  listrik  kantor  seperti penerangan kantor, pendingin ruangan,dan peralatan kantor yang lain

## 2. TINJAUAN PUSTAKA [1], [2], [3], [5]

## 2.1. Daya
Daya merupakan kecepatan melakukan kerja atau kecepatan energi berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Pada sistem arus bolak-balik (AC) terdapat 3 jenis daya listrik.
a. Daya Aktif (daya nyata/daya terpakai) (P)
Daya  yang  betul-betul  nyata  atau  ada,  yang  besarnya  dapat  dimanfaatkan  sepenuhnya  karena sudah melalui tahapan murni resistansi yang mana dipakai untuk menghasilkan tenaga putaran motor, nyala lampu, panas dan lain-lain yang terukur dalam satuan Watt atau kW.
Pada sistem 1 phasa :
P = V . I cos φ Pada sistem 3 phasa :
P = √ . V . I cos φ
Dengan ; cos φ =

## b. Daya reaktif (Q)
Daya  yang  dipakai  untuk  magnetisasi  atau  daya  pada  kumparan-kumparan  atau  daya  yang diperoleh dari harga/besaran reaktansi yang terukur dalam satuan VAr atau kVAr.
Pada sistem 1 phasa :
Q = V . I sin φ Pada sistem 3 phasa :
Q = √ . V . I sin φ Dengan ; sin φ =

## c. Daya Kompleks (Daya Terpasang/Daya Semu) (S)
Daya  total  yang  diserap  dan  merupakan  penggabungan  dari  daya  aktif  dan  daya  reaktif.  Daya nyata sering dipakai untuk menyatakan kapasitas dari peralatan pembangkit seperti trafo dan generator yang terukur dalam satuan VA atau kVA.
Pada sistem 1 phasa : S = V . I Pada sistem 3 phasa : S = √ . V. I

## 2.2. Elemen-Elemen Listrik
Model sistem listrik sederhana terdiri atas elemen Resistansi, Induktansi dan Kapasitansi.

## a. Resistansi
Resistansi adalah kumparan resistor untuk penghambat gerak lajunya arus listrik. Resistansi diukur dalam  satuan  Ohm.  Suatu  resistor  dikatakan  memiliki  hambatan  1  Ohm  apabila  resistor  tersebut menjembatani  beda  tegangan  sebesar  1  Volt  dan  arus  listrik  yang  timbul  akibat  tegangan  tersebut adalah  1  Ampare,  atau  sama  dengan  sebanyak  6,241.506  x    elektron  perdetik  mengalir  menghadap arah yang berlawanan dari arus.
b. Induktansi
Induktansi adalah sifat dari rangkaian listrik dimana mengubah medan magnetik yang tercipta dari electromotive force atau tegangan dalam rangkaian atau dekat rangkaian. c. Kapasitansi
Kapasitansi adalah kemampuan untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitansi diukur dalam satuan Farad  dimana  kapasitansi  1  Farad  akan  menahan  1  Coulumb  muatan  pada  tegangan  1  Volt.  Pada pemakaian  praktis,  1  Farad  ialah  sebuah  kapasitansi  yang  sangat  luar  biasa  besarnya,  umumnya kapasitor mempunyai nilai dalam microfarad atau pikofarad.

## 2.3. Energi
Energi adalah besarnya daya berdasarkan waktu. Energi merupakan kuantitas scalar yang satuan internasionalnya  adalah  Joule  (J).  Energi  juga  dapat  diubah  dari  bentuk  yang  menjadi  bentuk  yang lain.  Salah  satu  bentuk  energi  yang  sering  digunakan  oleh  konsumen  dalam  menunjang  aktifitas kehidupan  sehari-hari  yaitu  energi  listrik.  Maka  pengertian  energi  listrik  adalah  kemampuan  untuk melakukan atau menghasilkan usaha listrik (kemampuan yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik yang lain). Pemakaian listrik ini di baca dengan satuan yang lebih besar yaitu, Watt hour atau kilo Watt hour.
Adapun hubungan antara Joule, Watt dan sekon dapat dilihat pada persamaan berikut ini:
P =
Watt=

## 2.4. Alat Ukur Pemakaian Listrik
Ada  beberapa  macam  alat  ukur  yang  dipasang  untuk  mengetahui  besarnya  pemakaian  listrik dalam waktu satu bulan. Tetapi karena disini sasaran utama yang akan diteliti adalah yang kelebihan pemakaian kVARh maka alat ukur yang dipasang yaitu :
a. KWH Meter Tarif Ganda
b. kVARh meter
2.5. Komponen Listrik Kantor
Adapun yang menjadi komponen listrik dalam kantor yakni terdiri dari :

## a. Lampu Penerangan
Tabel : Arus Cahaya Beberapa Sumber
b. Air Conditioner (AC) atau Pendingin Ruangan Tabel : Kapasitas Dasar AC dinyatakan dalam BTU/jam
c. Dispenser Air
Tabel : Nama dan Fungsi Komponen Dispenser

## d. Mesin Air
Secara daya, pompa air listrik terdiri dari beragam jenis mulai dari yang memiliki kemampuan sedot rendah sampai yang berdaya sedot sangat besar. Daya sedot ini mempengaruhi pemakaian daya listrik  pompa,  mulai  dari ½  Ampere  atau  100  watt  sampai  yang  membutuhkan  arus  listrik  sebesar  6 Ampere dengan daya listrik di atas 10 ribu watt.

## e. Kulkas
Secara  umum  kulkas  yang  biasa  digunakan  terdiri  atas  dua  jenis,  satu  pintu  dan  dua  pintu. Untuk  kulkas  1  pintu  daya  listriknya  sekitar  50  sampai  80  watt  sedangkan  untuk  yang  2  pintu  daya listriknya adalah 100 sampai 120 watt. Semakin besar kapasitas atau volume kulkas maka daya listrik yang diperlukan semakin besar juga.

## f. Komputer dan Laptop
Komputer dengan VGA lama DDR3, daya listrik yang terpakai mulai berkisar sekitar 270 watt. Untuk komputer PC yang dipasang dengan VGA keluaran terbaru maka daya listrik total PC bisa lebih dari 500 watt.
Untuk laptop, daya listrik saat dicolok ke sumber listrik, daya terpakainya bisa dilihat dari label di adaptor. Rata-rata pada label tertera output adalah 19 volt dan arus 4,7 A, jadi total dayanya adalah 19 x 4,7 = 89 VA atau sekitar 80 watt.

## g. Televisi (TV)
TV jenis LED merupakan TV yang butuh daya listrik kecil dibanding TV jenis lama, TV tabung dan  LCD.  Rata-rata  TV  LED  menggunakan  daya  listrik  sekitar  80  sampai  150  watt.  Yang  mesti diperhatikan  juga  adalah  durasi  pemakaian  TV  yang  menjadi  penyebab  pemakaian  daya  listrik  di perkantoran manjadi tinggi.

## h. Kompor Listrik dan Microwave
Kompor  listrik  memang  tidak  begitu  populer  saat  ini,  pemakaian  kompor  gas  masih  belum tergantikan.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  daya  listrik  yang  dibutuhkan  oleh  kompor  listrik  sangat besar. Kompor listrik membutuhkan daya listrik antra 850 s/d 2000 Watt.
Daya  listrik  yang  digunakan  microwave  oven  atau  pemanggang  microwave  adalah  berkisar  di atas 800 watt bahkan dalam pemakaian tertentu seperti untuk memanggang, kebutuhan daya listriknya jadi semakin besar.

## 3. METODE PENELITIAN [4]

## 3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  explorasi  dan  studi  literatur. Dalam proses penelitian ini meliputi adanya audit energi yaitu suatu metode untuk menghitung tingkat konsumsi  energi  suatu  gedung  atau  bangunan,  yang  mana  hasilnya  nanti  akan  dibandingkan  dengan standar  yang  ada  untuk  kemudian  dicari  solusi  penghematan  konsumsi  energi  jika  tingkat  konsumsi energinya melebihi standar baku yang ada.

## 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian
a. Tempat Penelitian
Seluruh  perlakuan  dalam  pelaksanaan  penelitian  ini  dilaksanakan  di  Bank  Sumsel  Babel  Cabang PTC Palembang.
b. Waktu Penelitian
Pengambilan data dalam penelitian ini akan mulai dilakukan sejak bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2018.

## 3.3 Variabel Penelitian
Variabel penelitian meliputi jumlah pemakaian energi berdasarkan audit energi awal dan audit energi rinci serta peluang penghematan berdasarkan kondisi di lapangan. Pada audit energi awal akan dihitung  besarnya  Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE)  tiap  satuan  luas  yang  dikondisikan  (net  area) sesuai pemakaian berdasarkan data historis kantor.

## 4. PERHITUNGAN DAN ANALISA
4.1. Energi  Spesifik  Peralatan  Pengguna  Listrik  Di  Gedung  PT.  Bank  Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Kantor Cabang Pembantu PT [4],
[6], [7]
Tabel  :  Energi  Spesifik  Peralatan  Pengguna  Listrik  Di  Gedung  PT.  Bank  Pembangunan  Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Kantor Cabang Pembantu PTC
NO Peralatan Daya Total (Watt) Satu Mingg Energi (kWh) Satu Bln Energi (kWh) Satu Thn Energi (kWh) Luas Lantai Daya Spesifik (W/M2) Satu Mingg Energi Spesifik (kWh/M2) Satu Bln Energi Spesifik (kWh/M2) Satu Thn Energi Spesifik (kWh/M2) 1 Penerangan 17.947 901 3.604 43.248 1.290 16.01 0.69 2.79 33.60 2 Peralatan AC 62.000 3.580 14.320 171.840 1.173 75.02 3.05 12.20 146.49 3 Peralatan Kantor 39.040 2.431 9.724 116.688 1.173 48.20 2.09 8.39 100.76 TOTAL 118987 6.912 27.648 331.776 1.290 139.23 5.83 23.38 280.85

## 4.2. Program Aksi Audit Energi Sepintas ( WTEA ) [4]
Sasaran program aksi Audit Energi Sepintas (WTEA) ini ditunjukkan pada sistem penerangan, peralatan AC dan peralatan kantor yang digunakan di gedung PT. Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu PTC.
A. Audit Energi Sepintas (WTEA) terhadap Penerangan

## Pengaturan Waktu Nyala Lampu
Dalam  program  aksi  Audit  Energi  Sepintas (WTEA) listrik  ini,  difokuskan  juga  pada pengaturan sistem penerangan. Dimana pengaturan sistem penerangan ini dilihat dari lamanya waktu kerja nyala lampu. Dengan nyala lampu yang tidak terpakai di suatu ruangan merupakan pemborosan energi.  Untuk  itu  penulis  mencoba  membagi  bagian-bagian  unit  kerja  atau  tempat  dimana  suatu penerangan  tidak  diperlukan  lagi  sehingga  nyala  lampu  tersebut  dapat  dimatikan  (non-aktif)  dalam waktu tertentu.
Jam  operasional/nyala  lampu  berdasarkan  hasil  survey  adalah  rata-rata  9  jam/hari. Penghematan di dapat atas pemadaman lampu antara 1 s/d 2 jam. Pemadaman ini tidak mengganggu pekerjaan karyawan karena sudah memiliki saklar/pembagi nyala lampu yang terpisah.
B. Penghematan pada Pemakaian Peralatan Kantor
Penghematan  pada  pemakaian  kantor  yang  menggunakan  listrik  juga  sangat  membantu program  Audit  Energi  Sepintas (WTEA) .  Karyawan  dapat  memanfaatkan  jam  istirahatnya  selama  1 jam untuk menghemat beberapa alat kantor.
Tabel : Jumlah Pemakaian Peralatan Kantor yang Dapat Dipadamkan pada Waktu Istirahat [6], [7]
NO LANTAI LETAK RUANG Jenis Peralatan DAYA (Watt) JUMLAH (Unit) DAYA TOTAL (Watt) 5 HARI KERJA JAM OPERASI 5 HARI KERJA
ENERGI (Kwh) KET 1 LANTAI 1 RUANG LOBBY
TV 32 Inc
450
1 450 5 2.5 Penghematan 1 jam istirahat DISPENSER 300 1 300 5 1.5 Penghematan 1 jam istirahat RUANG OPERATION MESIN FAX 300 1 300 5 1.5 Penghematan 1 jam istirahat DISPENSER 300 1 300 5 1.5 Penghematan 1 jam istirahat MESIN FOTOCOPY 1540 1 1540 5 8 Penghematan 1 jam istirahat
2 LANTAI 2
DISPENSER 300 1 300 5 1.5 Penghematan 1 jam istirahat RUANG SERVICE (RLS) TV 32 Inc 450 1 450 5 2.5 Penghematan 1 jam istirahat DISPENSER 300 1 450 5 1.5 Penghematan 1 jam istirahat 3 LANTAI 3 Ruang Accounting DISPENSER 300 1 300 5 1.5 Penghematan 1 jam istirahat RUANG ARSIP 300 1 300 5 1.5 Penghematan 1 jam istirahat
Dari  tabel  tersebut  dan  dengan  mengetahui  Biaya  harga  listrik  Rp/kWh  untuk  konsumen  tipe Bisnis adalah dengan rincian :
LWBP (Luar Waktu Beban Puncak) sebesar : Rp 1.035/kWh WBP (Waktu Beban Puncak) sebesar : Rp. 1.553/kWh (sumber:www.plnmobile.com)
Maka  besar  penghematan  biaya  listrik  dibeberapa  bagian/unit  kerja  digedung  Bank  Sumsel  Babel Cabang Pembantu PTC adalah sebesar :
WAKTU PENGHEMATAN kWh Penghematan Daya Luar Waktu Beban Puncak (LWBP) 5 Hari Kerja 23.5 Penghematan Daya Pada Waktu Beban Puncak (WBP) 5 Hari Kerja 2.004 TOTAL 25.504
dapat  kita  lihat  besar  biaya  penghematan  peralatan  kantor  di  gedung  Bank  Sumsel  Babel  Cabang Pembantu PTC selama 1 jam pada saat karyawan istirahat siang adalah sebagai berikut : Untuk Penghematan Luar Waktu Beban Puncak (LWBP) :
= (23,5 kWh x 1 jam x 22 hari) x Rp. 1035/kWh = 517 kWh x Rp 1035 = Rp. 535,095,-/bln Atau = Rp.6.421.140,-/thn
Untuk Penghematan Waktu Beban Puncak (WBP) : = (2004 kWh x 1 jam x 22 hari) x Rp. 1553/kWh = 440 kWh x Rp 1553 = Rp. 683.320,-/bln Atau = Rp.8.199.840,-/thn

## 5. PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari analisa dan pengukuran yang telah dilakukan di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Kantor Cabang Pembantu PTC, maka apabila di Audit Energi Sepintas (WTEA) ini dapat diterapkan akan didapatkan hasil sebagai berikut :
1. Penghematan  yang  didapat  untuk  Penghematan  Waktu  Beban  Puncak  pada  waktu  tertentu selama 1 s/d 5 hari dalam sebulan adalah 20.04 kWh. Besar biaya yang dapat dihemat atas pemadaman lampu ini adalah sebesar Rp. 683.320,-/bln atau Rp. 8.199.840,-/thn.
2. Penghematan  yang  didapat  untuk  Penghematan  Luar  Waktu  Beban  Puncak  pada  waktu tertentu selama 1 s/d 5 hari dalam sebulan adalah 23.5 kWh. Besar biaya yang dapat dihemat atas pemadaman lampu ini adalah sebesar Rp. 535.095,-/bln atau Rp. 6.421.140,-/thn.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]. P. Van Herten & Ir. Erick  Setiawan. “Teknik Instalasi Arus Kuat Jilid 2”, Banacipta, Jakarta, 1980
[2]. F. Suryatmo, 1981. “Teknik Listrik Instalasi Penerangan” , Alumni Bandung
[3]. Zam-Scbotsman,  1973. “Instalasi” ,  Alih  Bahasa  :  E  Diraatmadja,  cetakan  kedua,  Erlangga, Jakarta
[4]. SNI 03-6197-2000 “Konservasi Energi Pada Sistem Pencayaan” , BSN, Jakarta
[5]. Ir. H. Hazairin Samaulah, M.Engg, 2002. “Teknik Instalasi Tenaga Listrik ”, UNSRI
[6]. Laporan Akhir Study, 2010. “Konservasi Energi Listrik pada Gedung Graha PT. Exelcomindo Pratama Tbk Palembang”
[7]. Laporan  Hasil  Audit,  2012. “Audit  Energi  Sepintas Di  Kantor  Pemerintah  Daerah  &  Kantor Gubernur Sumatera Selatan