## POTENSI ENERGI ARUS LAUT UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DI KAWASAN PESISIR FLORES TIMUR, NTT

## POTENTIAL ENERGY OF OCEAN CURRENT FOR ELECTRIC POWER GENERATIONIN COASTAL AREAS OF EAST FLORES, NTT

## Ai Yuningsih dan Achmad Masduki
Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan Jl. Dr. Junjunan No. 236 Bandung 40174, Fax. 022-601788 e-mail: yuningsih_ai@yahoo.com

## ABSTRACT
The  electrical  energy  is  one  of  the  important  needs  for  coastal  communities  particularly  in small  islands  that  has  not  reached  by  national  electricity  network.  In  order  to  fulfill  this particular  electricity  needs,  we  do  variety  diversification  efforts,  such  as  the  utilization  of  the ocean  currents.  The  purpose  of  this  survey  is  to  recognize  the  morphology  of  seafloor  and characteristic of hydro-oceanography as a fixed reference location in using the current energy. The study area is in the Larantuka Strait between Flores and Adonara islands which is part of the  Flores  Strait,  East  Nusatenggara  Province.  The  methods  of  this  study  are  current measurements,  tidal  and  meteorological  parameter  observations,  condition  of  coastal morphology  and  seafloor  of  the  study  area.  The  result  show  that,  the  location  for  turbine position is in area with relatively gentle slope morphology at a 20 meters water depth and it is close  to  local  community.  Based  on  the  analysis  of  ADCP  mobile  current  measurement,  the minimum current velocity is 0.004 m/sec and maximum  3.68 m/sec. Whereas, from the ADCP static  measurements  the  current  velocity  is  from  0.002  m/sec  to  2.83  m/sec.  This  condition  is closely related to the semi-diurnal tide type in the study area, with two pairs of flood and web events within 24 hours.  Therefore, the results of ocean current energy analysis indicate that the study area is very potential for using as a power plant location.
Keywords: potential energy of ocean currents, power plants, energy diversification, Larantuka Strait, East Flores

## ABSTRAK
Energi  listrik  merupakan  salah  satu  kebutuhan  penting  dalam  masyarakat  pesisir  terutama  di wilayah  pulau-pulau  kecil  yang  tidak  terjangkau  jaringan  listrik  nasional.  Untuk  memenuhi kebutuhan  tersebut  dilakukan  berbagai  upaya  diversifikasi  energi,  seperti  pemanfaatan  potensi energi arus laut.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui morfologi dasar laut dan sifat-sifat hidro-oseanografi sebagai referensi lokasi yang tepat dalam pemanfaatan energi arus laut.  Lokasi  penelitian  di  Selat  Larantuka  antara  Pulau  Flores  dan  Pulau  Adonara  –  Propinsi Nusa  Tenggara  Timur.  Metode  penelitian  berupa  pengukuran  arus,  pengamatan  pasang  surut, pengamatan  parameter  meteorologi  dan  kondisi  morfologi  pesisir  dan  dasar  laut  daerah penelitian. Penelitian menunjukkan lokasi penempatan turbin arus laut cukup memenuhi syarat dengan  morfologi  relatif  landai  pada  kedalaman  ±  20  meter  dan  dekat  dari  pemukiman penduduk.    Berdasarkan  hasil  analisis  pengukuran  arus  dengan  ADCP  bergerak  diperoleh distribusi kecepatan arus yang terendah adalah 0.004 m/det dan tertinggi 3.68 m/det. Sedangkan dari  hasil  pengukuran  arus  dengan  ADCP  stasioner  diperoleh  harga  kecepatan  arus  terendah adalah  0.002  m/det  dan  tertinggi  sekitar  2.83  m/det.  Kondisi  ini  erat  kaitannya  dengan  tipe pasang surut di daerah penelitian, yaitu tipe semi diurnal dengan dua kali kejadian pasang dan dua kali kejadian surut dalam waktu 24 jam. Jadi, hasil analisis energi arus ini sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik.
Kata kunci: potensi  energi  arus  laut,  pembangkit  tenaga  listrik,  diversifikasi  energi,  Selat Larantuka, Flores Timur

## I. PENDAHULUAN
Permintaan energi di Indonesia cenderung  meningkat  pesat  sejalan  dengan pertumbuhan  ekonomi  dan  pertambahan penduduk. Berdasarkan data dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) permintaan akan energi listrik terus meningkat dari tahun ke  tahun.  Pada  tahun  2001,  terjadi  kenaikan permintaan listrik sebesar 6,4%, disusul tahun 2002  menjadi  12,8%.  Diprediksikan  sepuluh tahun kedepan, kenaikan permintaan menjadi 9% setiap tahunnya. Ironisnya, sumber energi konvensional  berupa  energi  fosil  yang merupakan sumber energi utama di Indonesia semakin terbatas cadangannya.
Sampai  tahun  2009,  sebagian  besar kebutuhan  tenaga  listrik  di  Indonesia  masih dipasok  dari  pembangkit  listrik  berbahan bakar  fosil.  Minyak  Bumi  masih  menduduki peringkat  tertinggi,  yaitu  51,66%.  Gas  alam menduduki  tingkat  kedua,  yakni  28,57%. Sisanya  dipasok  dari  energi  minyak  sebesar 15,34%  dan  energi  terbarukan  4,43%. Ketergantungan  terhadap  konsumsi  energi berbahan bakar fosil dan belum termanfaatkannya sumber energi baru terbarukan  merupakan  salah  satu  kelemahan dalam  menerapkan  pemerataan  kebijakan energi.
Langkah  yang  dilakukan  pemerintah untuk mengantisipasi kelangkaan/krisis energi  di  Indonesia  antara  lain  melalui Kebijakan  Energi  Nasional,  Cetak  Biru Pengelolaan  Energi  Nasional  2005  -  2025, Kebijakan  Strategis  Nasional  Pembangunan Iptek,  serta  Kebijakan  Nasional  Eksploitasi Laut  yang  menekankan  sustainabilitas  energi melalui  penciptaan  dan  pemanfaatan  sumber energi  terbarukan.    Pada  Blue  Print  Energy Management, manajemen energi akan dioptimalkan,  sehingga  pada  tahun  2025 komposisi  energi  diharapkan  menjadi  33% batubara,  30%  gas,  20%  minyak  bumi  dan 17% energi baru terbarukan.
Salah satu langkah kebijakan
Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  (KESDM)  dalam  menjawab  isu nasional mengenai energi dengan diversifikasi  energi  adalah  penganekaraga- man  penyediaan  dan  pemanfaatan  berbagai sumber  energi  baru,  salah  satunya  adalah sumber energi kelautan (DESDM, 2005).
Indonesia  dengan  total  luas  lautan hampir  8  juta  km 2 berusaha  untuk  mening- katkan  inventarisasi  sumberdaya  non  hayati dimana  salah  satunya  berupa  potensi  energi arus  laut.    Karena  lingkungan  tektoniknya yang spesifik, Indonesia memerlukan perhatian  khusus  dalam  mengkaji  kapasitas data  kelautannya.    Oleh  karena  itu  penelitian geosaintifik  kelautan  di  Indonesia  boleh dikatakan  masih  merupakan  hal  yang  baru. Pemerintah Indonesia beberapa tahun terakhir ini  mencanangkan  strategi  pembangunan yang  lebih  terfokus  di  Indonesia  bagian timur.    Strategi  ini  bertujuan  memperluas ragam aspek yang meliputi ekonomi, industri dan  sumberdaya  alam.  Penelitian  dan pemetaan potensi energi arus laut merupakan salah satu upaya penting dalam mengekplorasi sumber energi non konvesional  dari  laut. Energi  arus  laut sebagai energi terbarukan adalah energi  yang cukup  potensial  di  wilayah  pesisir  terutama pulau-pulau kecil di kawasan timur (Erwandi, 2006) .  Kawasan  timur  Indonesia  seperti Propinsi  Nusatenggara  Timur  umumnya berupa  selat-selat  sempit  diantara  dua gugusan  pulau,  serta  penduduknya  mayoritas hidup dari hasil laut yang memerlukan energi.
Lokasi  penelitian  yang  dipilih  yaitu Selat  Larantuka  yaitu  selat  antara  Pulau Flores dengan Pulau Adonara yang merupakan  wilayah  Kabupaten  Flores  Timur –  Propinsi  Nusatenggara  Timur  (Gambar  1), karena berdasarkan  data  sekunder  dari  daftar arus  pasang  surut,  hasil  analisa  perbedaan waktu  pasang  surut,  batimetri  regional  dan pola arus lintas Indonesia regional (ARLINDO) di daerah ini dilalui arus dengan
kecepatan  yang  memenuhi  syarat  sebagai pembangkit  listrik  tenaga  arus  (Gordon, 2003).
Tujuan  dari  penelitian  adalah  untuk mengetahui  morfologi  dasar  laut  dan  sifat- sifat  hidro-oseanografi  sehingga  dari  data tersebut  dapat  diketahui  nilai  energi  kinetik arus laut yang dikonversikan ke dalam energi listrik  dan  referensi  lokasi  yang  memenuhi syarat yang dibutuhkan sebagai data masukan dasar  dalam  pemanfaatan  energi  arus  laut untuk  pembangkit  listrik  di  kawasan  pesisir Flores Timur, NTT.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  Potensi  Energi  Arus  Laut sebagai  Pembangkit  Energi  Listrik  bagi Masyarakat  Pesisir  di  Selat  Larantuka  – Kabupaten  Flores  Timur  berlangsung  dari tanggal  20  Juni  sampai  dengan  13  Juli  2009 (Yuningsih et al., 2009).
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal  maka  penelitian  ini  dilakukan dengan  beberapa  tahapan  pekerjaan  yang
meliputi  studi data sekunder dan pengukuran di lapangan.
Studi  data  sekunder  diperlukan  untuk pemahaman tentang kondisi daerah penelitian secara  regional  untuk  selanjutnya  menjadi acuan  dalam  kegiatan  lapangan . Data sekunder  yang  diperlukan  berupa  data batimetri  regional,  geologi  regional,  arus regional  dan  data  prediksi  pasang  surut  dari stasiun terdekat.
Untuk  mengetahui  posisi  pengambilan data  pada  saat  sounding,  pengukuran  arus, pengukuran pasang surut, pengukuran paramater klimatologi dan pemetaan karakteristik pantai dilakukan metode penentuan  posisi  meng-gunakan peralatan Global  Positioning  System (GPS  Receiver) tipe Trimble DSM132.
Pengukuran  arus  dimaksudkan  untuk mengetahui  pola  arus  yang  terjadi  di  daerah penelitian  yang sangat  erat  kaitannya dengan data  potensi  energi  listrik  yang  dapat dibangkitkan  dari  energi  arus.  Area  yang paling potensial untuk pengembangan pembangkit   listrik    tenaga   arus  laut  yang
Gambar 1.  Lokasi Penelitian
disarankan  Marine  Current  Turbine  Ltd. adalah  yang  mempunyai  nilai  kecepatan minimum  2m/detik  -  2,5  m/detik (Fraenkel, 1999). Metoda pengukuran dilakukan dengan dua  metode  yaitu  pengukuran  arus  bergerak menggunakan  ADCP (Acoutic  Doppler Current  Profiler) mobile  untuk  mendapatkan jangkauan lokasi yang luas untuk mengetahui lokasi  potensial  dengan  kecepatan  arus  yang memenuhi  syarat,  dipasang  di  kapal  dan dioperasikan  bersamaan  dengan  pengukuran batimetri.  Sedangkan  metode  pengukuran arus  stasioner  menggunakan  ADCP (Acoutic Doppler Current Profiler) statis merk Nortek Continental  di  satu  titik  dimaksudkan  untuk mendapatkan  data  arah  dan  kecepatan  arus absolut  baik  saat  kondisi  air  tunggang  kecil maupun saat kondisi air tunggang besar pada berbagai kedalaman.
Pengukuran  batimetri  detail  skala  1  : 10.000  menggunakan Echosounder  200  KHz Single  Beam tipe  Reson    Navisound  210 untuk  mengetahui  morfologi  dasar  laut sehingga  didapat  lokasi  yang  representatif untuk  menempatkan  alat  pembangkit  listrik tenaga  arus,  karena  berdasarkan  penelitian terdahulu  alat  pembangkit  harus  dipasang pada  daerah  dengan  morfologi  landai  agar kuat  menanam  penyangga  turbin  arus (Suprijo dalam Nagara,  2006).
Pengukuran  pasang  surut  dilakukan selama 15 hari menggunakan Automatic Tide Gauge  Valeport  740  sebagai  koreksi  harian serta penentuan konstanta harmonis. Sedangkan  pengukuran  kecepatan  angin dengan Weather  Station  II dilakukan  untuk mengetahui  kecepatan  angin  pada  saat pengambilan  data  arus    dan  pasang  surut. Data  ini  juga  dapat  digunakan  untuk mendapatkan  pola  angin  beserta  besaran gelombang  yang  berpotensi  di  daerah penelitian.
Pengamatan  kondisi  geologi  berupa pengamatan karakteristik pantai untuk mengetahui  kondisi  morfologi  pantai  pada
lokasi yang akan digunakan untuk menempatkan turbin pembangkit.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Kondisi Pasang Surut
Berdasarkan  tipe  pasang  surutnya  pola arus pasang surut di perairan Selat Larantuka terjadi  dua  arah  aliran  berbeda  sebanyak  dua kali  dalam  waktu  24  jam,  yaitu  pada  saat surut pola aliran arus ke arah utara sedangkan pada  saat  pasang  pola  aliran  ke  arah  selatan. Berdasarkan  lama  waktunya  posisi  air  saat akan  pasang  hingga  pasang  maksimum berkisar  antara  7  –  8  jam,  sedangkan  lama waktu  posisi  air  saat  akan  surut  hingga  surut minimum  berkisar  antara  5  –  6  jam. Kedudukan air tertinggi pada saat pengamatan pasang surut adalah sebesar 4.02 m  pada  bacaan  rambu  dan  kedudukan  air terendah  adalah  sebesar  0.62  m  pada  bacaan rambu.  Kedudukan air ini  jika direferensikan terhadap  kedudukan  muka  air  laut  rata-rata (MSL  =  2.16)  maka  kedudukan  air  tertinggi saat  pengamatan  adalah  sebesar  1.86  m  di atas  duduk  tengah,  sedangkan  kedudukan  air terendah  adalah  sebesar  1.34  m  di  bawah duduk  tengah.  Kedudukan  muka  air  tersebut menunjukkan  pergerakkan  volume  air  saat pasang  lebih  besar  daripada  pergerakkan volume air saat surut.

## 3.2. Kondisi morfologi
Peta  batimetri  dengan  penarikan  garis kontur  selang  5  meter  pada  kisaran kedalaman  0  –  150  meter  memberikan gambaran  pola  kontur  kedalaman  laut umumnya  sejajar  dengan  alur  selat  dan  garis pantai (Gambar 2 dan Gambar 3).
Pada  bagian  utara  Selat  Larantuka  dari muara  selat  sampai  ke  pelabuhan  Tanah Merah  memperlihatkan  kerapatan  kontur yang  relatif  jarang,  menunjukkan  morfologi rata  dengan  kemiringan  yang  landai  dengan kedalaman  5  sampai  15  meter.  Pada  bagian selat paling sempit memperlihatkan
morfologi  agak  curam  ditunjukkan  kontur yang  rapat  di  bagian  kiri  dan  kanan  selat sedangkan bagian tengah selat morfologi rata dengan kedalaman sampai 25 meter.
Di  sisi  kanan  selat  sekitar  daerah Tanjung Gonsales, Tanjung Udang sampai ke Tabiloto  morfologi  agak  curam  ditunjukkan pola  kontur  agak  rapat  di  sisi  kanan  dengan kedalaman sekitar 0  – 25 meter dan semakin jarang  kearah  tengah  selat  menunjukkan morfologi  landai  dengan  kedalaman  25  –  40 meter,  sampai  ke  sisi  kiri  sekitar  pelabuhan PPI  Amaragapati  dan  Pelabuhan  Postoh dengan kedalaman 0 – 25 meter.
Daerah  pesisir  sebelah  selatan  Tabiloto yang  merupakan  lereng  bukit  yang  cukup tinggi memperlihatkan morfologi yang sangat curam  yang  ditunjukkan  dengan  kontur  yang
sangat  rapat  dengan  kedalaman  0  –  100 meter.  Morfologi  yang  sangat  curam  juga dijumpai  di  daerah  pesisir  selatan  Kota Larantuka yang merupakan lereng gunung Ile mandiri.
Morfologi  rata  dengan  kemiringan landai  hanya  sedikit  dijumpai  di  beberapa bagian pesisir Selat Larantuka yang dijadikan tempat  sandar  perahu  penyeberangan  dari Flores Timur  ke Pulau Adonara.
Morfologi  dasar  laut  di  bagian  Selatan Selat Flores relatif  curam dengan pola kontur yang  sangat  rapat  sejajar  garis  pantai  dan semakin  dalam  ke  bagian  tengah  selat membentuk    morfologi  lembah  curam mencapai  kedalaman  150  meter  sampai  ke selatan.
Gambar 2. Peta batimetri daerah penelitian
Gambar 3. Visualisasi Morfologi 3D daerah Selat Larantuka dari arah barat daya
Selat  Larantuka  yang  memanjang  berarah timur  laut  sampai  barat  daya  memisahkan Pulau  Flores  dan  Pulau  Adonara.  Secara umum morfologi kawasan pesisir timur Pulau Flores dan pesisir barat Pulau Adonara adalah pantai bertebing (Gambar 4), karakter pantai ini menempati hampir 50 % wilayah tersebut. Pantai  type  ini  banyak  tersebar  di  kawasan pesisir  selatan  Larantuka  yang  merupakan lereng  gunungapi  Ile  Mandiri  hingga  lereng gunungapi  Lewotobi  Perempuan.  Pantai bertebing  berbatu  tersebut  juga  tersebar  di pantai  baratdaya  dan  pantai  timurlaut  pulau Adonara.  Khusus  untuk  pantai  utara  pulau Adonara  tersingkap  batu  gamping  terumbu yang  membentuk  bukit  diantara  pedataran pasir.  Bukit  gamping  terumbu  tersebut  pada garis  pantai  membentuk  tebing  yang  curam serta rongga-rongga akibat erosi gelombang. Pada  bagian  baratlaut  pulau  Adonara  sebuah bukit  yang  cukup  tinggi  yang  merupakan bagian  dari  Formasi  Kiro  juga  membentuk tebing  yang  sangat  curam  dan  pada  garis pantainya  terdapat  boulder-boulder  batuan basaltik (Koesoemadinata dan Noya, 1989).
Sedangkan  kawasan Pantai  berpasir dengan  morfologi  landai  banyak  dijumpai  di sekitar  Larantuka  hingga  sedikit  diutara  kota ini.  Kawasan  pesisir  utara  dan  selatan  pulau Adonara  juga  memiliki  type  pantai  berpasir yang  sangat  luas,  bahkan  hampir  50  % kawasan  pesisir  di  pulau  Adonara  ini merupakan  type  pantai  berpasir  ini.  Pantai berpasir juga berada pada teluk diantara type pantai  bertebing.  Pantai  berpasir  memiliki morfologi  landai,  dengan  kemiringan  lereng antara  2º  hingga  4º  dan  berasosiasi  dengan tumbuhan  bakau.  Bentuk  kawasan  pantai dengan morfologi landai dimanfaatkan masyarakat sebagai kawasan pemukiman dan perkebunan. Sedangkan daerah yang mempunyai  kemiringan  lereng  terjal  dengan kemiringan  hingga  70 ⁰ umumnya  tidak dijadikan daerah hunian.
Berdasarkan  kondisi  morfologi  pesisir dan  dasar  laut  daerah  penelitian  maka pemilihan  lokasi  penempatan  turbin
Gambar 4. Peta karakteristik wilayah pesisir
Tabel 1. Data kecepatan arus  dengan ADCP mobile
Kedalaman (m) Kecepatan arus min (m/s) Kecepatan arus maks (m/s) 3 0.011 3.436 5 0.004 3.676 7 0.011 3.531 9 0.016 3.462 11 0.015 3.441 13 0.014 3.505 15 0.026 3.527 17 0.014 3.350 19 0.014 3.283 21 0.006 3.087 23 0.010 3.105 25 0.019 2.928 27 0.015 2.381
arus  pada  lokasi  sekitar  Pelabuhan  Tanah Merah  sampai  ke  Tanjung  Gonsales  cukup memenuhi  syarat  karena  morfologi  relatif landai    dengan  kedalaman    berkisar  15  -  25 meter,  jarak  dari  lokasi  ke  perumahan penduduk tidak terlalu jauh.

## 3.3. Kondisi Arus
Data  hasil  pengukuran  arus  dengan ADCP  mobile  di  lapangan  ditunjukkan  pada Tabel  1  dan  ditampilkan  dalam  bentuk  peta distribusi  kecepatan  arus  untuk  masing- masing  lapisan  kolom  air,  yaitu  kedalaman
kolom  air  3  meter  sampai  27  meter  dengan interval 2 meter pada berbagai kondisi air.
Dari  Tabel  1  di  atas  dapat  dilihat kecepatan  arus  di  Selat  Larantuka  relatif besar,  yaitu  pada  kedalaman  3  meter  sampai dengan 22 meter kecepatan arus di atas 3 m/s. Sedangkan untuk kedalaman 25 meter sampai dengan 27 meter, kecepatan maksimumnya di atas  2  m/s.  Sedangkan  kecepatan  terbesar pada kedalaman 5m. Kecepatan arus berkisar 0.004  –  3.676  m/s  dengan  kecepatan maksimum pada kedalaman 5 m dengan arah dominan  saat  surut  Barat  Daya/relatif  ke selatan (Gambar 5) dan saat pasang ke Timur Laut/  relatif  ke  utara  (Gambar  6).  Kecepatan arus  pada  saat  pasang  lebih  besar  dari  pada kecepatan  arus  pada  saat  surut,  karena berdasarkan analisis pasang surut menunjukkan  pergerakkan  volume  air  saat pasang  lebih  besar  daripada  pergerakkan volume air saat surut.
Dari  data  distribusi  arus  ini  serta dengan  melakukan  pengukuran  arus  jangka panjang  secara  kontinu  bisa  diperkirakan posisi dan kedalaman terbaik untuk penempatan  alat/turbin  pembangkit  listrik tenaga arus.
Gambar 7
dan Gambar 8
memperlihatkan  distribusi  kecepatan  arus  di Selat  Larantuka  yang  ditunjukkan  oleh gradasi  warna  dari  biru  (kecepatan  arus terkecil)  sampai  dengan  merah  (kecepatan arus terbesar) dan grafik kecepatan arus pada kedalaman kolom air 5 meter.
Gambar 5. Arah arus pada saat surut
Gambar 6. Arah arus pada saat pasang
Gambar  7.  Peta  distribusi  kecepatan  arus pada kedalaman 5m
Gambar 8.  Grafik kecepatan arus keda-laman 5 m
Berdasarkan distribusi harga kecepatan arus dari hasil pengukuran arus mobile maka lokasi yang paling representatif  untuk  rencana  pemasangan pembangkit  listrik  tenaga  arus  adalah  di sekitar  daerah  Tanjung  Gonsales  sampai Tanjung  Udang  di  sisi  timur  selat  dan daerah  pesisir  kota  Larantuka  sampai daerah  Kotarawido  di  sisi  barat  Selat Larantuka.    Adapun  untuk  lokasi  di bagian utara, walaupun kondisi karakteristik  pantai  dan  morfologi  dasar lautnya cukup refresentatif untuk membangun  suatu  pembangkit  listrik tenaga  arus  di  lokasi  ini  namun  harga distribusi  kecepatan  arus  yang  kurang memenuhi syarat.
Data  hasil  pengukuran  arus  denga ADCP  stasioner  di  lokasi  yang  dipilih pada koordinat 123 o 01’ 36,25” BT – 08 o 18’ 55’49” LS (Pelabuhan Tanah Merah) ditunjukkan  pada  Tabel  2.  Kecepatan arus  antara  0,014  –  2,83  m/detik  dan distribusi  kecepatan  arus  pada  setiap kedalaman  kolom  air  juga  sangat fluktuatif (Gambar 9).
Berdasarkan  data  pengamatan  arus statis  yang  diukur  dengan  menggunakan peralatan ADCP Nortek, memperlihatkan bahwa  pola  aliran  arus  secara  umum  di wilayah perairan Selat Larantuka
tergantung pada kondisi pasang surutnya.
Oleh karena itu di perairan ini terjadi dua arah  aliran  arus,  yaitu  pada  saat  kondisi pasang  arah  arus  berarah  ke  utara sedangkan  pada  saat  kondisi  surut  arah arus berarah ke selatan.

## 3.4. Model Hidrodinamika
Untuk mengetahui distribusi
kecepatan  aliran  arus  di  sepanjang perairan  Selat  Larantuka  dan  hubungan dengan  perhitungan  distribusi  rapat  daya listrik  yang  dihasilkan  juga  dilakukan dengan menggunakan pemodelan hidrodinamik. Dengan bantuan model hidrodinamika 2D
dengan gaya
pembangkit  ( generating  force )  pasang surut,  dapat  diketahui  seberapa  besar magnitude  arus  yang  terjadi  pada  Selat Larantuka.
Pada  kondisi  surut  arah  aliran  arus secara  umum  berarah  ke  selatan  dengan distribusi  kecepatan  arus  berkisar  antara 0.5  m/s  –  2.1  m/s  dan  distribusi  rapat daya  berkisar  antara  0.2  –  0.6  kW (Gambar  10).    Distribusi  kecepatan  arus terbesar terdapat di perairan sebelah utara Selat  Larantuka  atau  tepatnya  di  muara Selat  larantuka,  yaitu  dengan  kecepatan antara  1  m/s  –  2.1  m/s  dan  di  sebelah selatan perairan Larantuka dengan
distribusi  kecepatan  arus  berkisar  antara 1 m/s – 2.1 m/s.  Distribusi rapat daya di kedua  perairan  tersebut  berkisar  antara 0.1  –  0.2  kW  (Gambar  11).  Di  wilayah tengah  perairan  Selat  larantuka  atau tepatnya mulai dari dermaga penyeberangan hingga Pelabuhan
Larantuka  distribusi  kecepatan  arus  rata- rata berkisar antara kecepatan 0.5 m/s – 1 m/s dengan distribusi rapat daya berkisar antara  0.2  –  0.4  kW.  Berdasarkan distribusi  harga  rapat  daya  di  sekitar perairan  Selat  Larantuka  lokasi  yang mempunyai  distribusi  rapat  daya  yang paling  besar  adalah  di  sekitar  lokasi selatan  lereng  Gunung  Ile  Mandiri dengan  harga  rapat  daya  berkisar  antara 0.3 – 0.4 kW.
Tabel 2. Distribusi kecepatan arus dengan ADCP stasioner Kedalaman (m) Kec. arus min (m/s) Kec. arus maks (m/s) 3 0,014 1,852 5 0,018 1,715 7 0,03 1,50 9 0,002 1,43 11 0,018 2,04 13 0,005 1,72 15 0,019 1,56 17 0,05 1,815 19 0,028 2,83
Pada  kondisi  pasang  arah  aliran arus  secara  umum  berarah  ke  utara dengan distribusi kecepatan arus berkisar antara  0.5  m/s  –  2.55  m/s  dan  distribusi rapat  daya  berkisar  antara  0.3  –  7.0  kW. Pada  kondisi  ini  terjadi  peningkatan kecepatan  arus  dan  besarnya  rapat  daya listrik  yang  sangat  signifikan  di  sekitar perairan  Tanjung  Gonsales,  dimana kecepatan  arus  di  lokasi  ini  mencapai kecepatan antara 1.5 – 2.55 m/s dan rapat daya  listrik  sebesar  3.0  –  7.0  kW. Sedangkan  disebelah  utara  dan  selatan perairan Selat larantuka distribusi
kecepatan  arus  berkisar  antara  0.5  –  1.5 m/s  dengan  harga  distribusi  rapat  daya berkisar  antara  0.1  –  0.5  kW  di  sebelah utara dan 0.5 – 2.0 kW di sebelah selatan. Berdasarkan  distribusi  harga  rapat  daya di sekitar perairan Selat Larantuka lokasi yang  mempunyai  distribusi  rapat  daya yang paling besar adalah di sekitar lokasi Tanjung  Gonsales  dengan  harga  rapat daya berkisar antara 3.0 – 7.0 kW.
Gambar 9.  Grafik  kecepatan  arus  pada Kedalaman  9,  11,  dan  13 meter
Gambar 10.Vektor  kecepatan  arus  pada saat surut
Gambar 11. Rapat daya pada saat surut
Gambar 12.Vektor  kecepatan  arus  pada saat pasang
Gambar 13. Rapat daya pada saat pasang
Berdasarkan hasil perhitungan daya selama  surut,  surut  menuju  pasang, pasang  dan  pasang  menuju  surut  selama satu  hari,  di  dapatkan  daerah  yang berpotensi
untuk penempatan Pembangkit  Listrik  Tenaga  Arus adalah pada  posisi  123.010  BT  dan  -  8.325  LS yang  berjarak  sekitar  ±190.05  meter  dari pantai  atau  tepatnya  sekitar  Tanjung Gonsales (Gambar 14), penduduk setempat  biasa  menyebut  daerah  tersebut
Selat Gonsales. Karena tingginya kecepa-
tan arus di lokasi ini, maka menimbulkan berbagai  mitos  yang  berkembang  di kalangan  penduduk setempat, yang semuanya bertujuan agar siapa saja  yang berlayar  di  daerah  ini  lebih  berhati-hati. Hal ini berpengaruh juga pada pemilihan lokasi  penempatan  alat  pengukur  arus statis  yang  pemasangannya  dibantu penyelam  alam  tenaga    lokal,  mereka tidak  berani  melakukan  pemasangan  di lokasi  ini  sehingga  dipilih  lokasi  di sekitar  pelabuhan  Tanah  Merah  yang masih  memenuhi  syarat  baik  morfologi maupun  kecepatan  arusnya.  Dari  hasil analisis  data  di  lokasi  yang  dipilih    ini ternyata  kecepatan  arus  yang  didapat berkisar  antara  0,002  m/s  –  2.83  m/s, tetapi dengan harga yang sangat fluktuatif  dan  tidak  sesuai  pola  pasang surut.
Dari  hasil  pemodelan  distribusi kecepatan  arus  bisa  dilihat  ternyata  di sekitar  lokasi  yang  dipilih  merupakan daerah  turbulensi  arus,  dimana  pola  arus selain dipengaruhi pola pasang surut juga dipengaruhi bentuk  morfologi  pantai  dan morfologi dasar lautnya.
Gambar 15. Daerah yang berpotensi untuk penempatan pembangkit listrik tenaga arus

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan kondisi morfologi pesisir  dan  dasar  laut  daerah  penelitian maka dapat disimpulkan pemilihan lokasi penempatan  turbin  arus  pada  lokasi sekitar  Pelabuhan  Tanah  Merah    sampai ke    Tanjung  Gonsales  cukup  memenuhi syarat  karena  morfologi  relatif    landai dengan kedalaman  ±20 meter, jarak dari lokasi  ke  perumahan  penduduk  tidak terlalu jauh dan masih dilalui arus cukup kuat.
Dari distribusi harga kecepatan arus berdasarkan hasil pengukuran arus mobile maka lokasi yang paling representatif  untuk  rencana  pemasangan pembangkit  listrik  tenaga  arus  adalah  di sekitar  daerah  Tanjung  Gonsales  sampai Tanjung  Udang  di  sisi  timur  selat  dan daerah  pesisir  kota  Larantuka  sampai daerah  Kotarawido  di  sisi  barat  Selat Larantuka.    Adapun  untuk  lokasi  di bagian  utara  Selat  Larantuka,  walaupun kondisi karakteristik pantai dan morfologi dasar lautnya cukup refresentatif  untuk  membangun  suatu pembangkit  listrik  tenaga  arus  di  lokasi ini namun harga distribusi kecepatan arus yang  kurang  memenuhi  syarat.  Bila dilihat  dari  harga  distribusi  kecepatan arus  pada  saat  kondisi  air  menuju  surut maupun  pada  saat  kondisi  surut  daerah yang  memenuhi  syarat  adalah  di  bagian tengah  Selat  Larantuka,  namun  dari  segi sarana infrastruktur dan kondisi morfologi  dasar  laut  akan  menyulitkan untuk  membangun  pembangkit  listrik  di lokasi ini.
Sedangkan  daerah  yang  berpotensi untuk  penempatan Pembangkit  Listrik
Tenaga Arus berdasarkan hasil perhitungan  daya  dari  data  pengukuran arus  statis  selama  surut,  surut  menuju pasang,  pasang  dan  pasang  menuju  surut dalam  satu  hari,  adalah  pada  posisi 123.010 BT dan - 8.325 LS yang berjarak
sekitar  ±190.05  meter  dari  pantai  atau tepatnya sekitar Tanjung Gonsales.

## DAFTAR PUSTAKA
DESDM.  2005.  Diversifikasi  Energi.

## ”Energi Kelautan sebagai Alternatif
Baru”.  DESDM  disampaikan  pada Seminar  Pembangunan  Ekonomi Kemaritiman 15 Maret  Jakarta. Erwandi.  2006.  Sumber  Energi  Arus: Alternatif  Pengganti  BBM,  Ramah
Lingkungan,  dan  Terbarukan”. Laboratorium Hidrodi-namika Indonesia, BPP Teknologi. Fraenkel,  P.  1999.    Power  from  Marine Currents. Marine Currents Turbines Ltd. Gordon, A.L. 2003. INSTANT: Objectives and components, Lamont-Doherty Earth Observatory Division  of  ocean  and  climate physic s ,  P.O.Box  1000  61  Route 9W, Palisades, NY 10964-8000.
Hadi,  S.,  N.S.  Ningsih,  H.  Latief,  I.M. Radjawane,  dan  M.S.  Fitriyanto.
2001. “Pelaksanaan Penelitian Pemetaan Sumberdaya Energi Non- konvensional”, Laporan  Akhir LAPI-ITB.
Hidro–oseanografi TNI AL. 2009. Daftar
Arus  pasang  surut (tidal  stream tables) Kepulauan Indonesia,
Jawatan  Hidro-Oseanografi    TNI
AL.
Koesoemadinata,  S.  dan  N.  Noya.  1989. Peta  Geologi  Lembar  Lomblen, Nusatenggara  Tmur,  Puslitbang Geologi, Bandung.
Nagara, G. A. 2006. Proposal Kolokium.
Institut Teknologi Bandung.
Suwarna,N., S. Santosa, dan S.
Koesoemadinata, 1989. Peta Geologi Lembar Ende, Nusatenggara  Timur,  Puslitbang Geologi, Bandung.
Sudjono,  E.H.  2003.  Studi  Variabilitas Arus  Lintas  Indonesia  ( Arlindo ) di Indonesia  bagian  timur ,  Tesis magister,  Program  pasca  sarjana, ITB. Yuningsih,  A., A. Masduki,  B. Rachmat, dan  P.  Astjario.  2009.  Penelitian
Potensi  Energi  Arus  Laut  sebagai Pembangkit Listrik bagi Masyarakat Pesisir di Selat
Larantuka  –  Nusatenggara  Timur, P3GL, laporan intern.