## TEKNO Jurnal Teknologi Elektro dan Kejuruan
http://journal2.um.ac.id/index.php/tekno | ISSN 1693-8739
TEKNO Vol. 29 Issue 1, p1-12 | Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang, Indonesia | Maret 2019 I.G.S Widharma, I.N. Sunaya | Perbandingan instalasi penerangan terhadap konsumsi daya di area line maintenance bandara …
Perbandingan instalasi penerangan terhadap konsumsi daya di area line maintenance bandara
I Gede Suputra Widharma 1 , I Nengah Sunaya 2
1. Politeknik Negeri Bali, Indonesia | geddsuputra@pnb.ac.id
2. Politeknik Negeri Bali, Indonesia | nengahsunaya@pnb.ac.id

## Abstrak
Perbandingan  instalasi  penerangan  dengan  menggunakan  lampu  pijar,  lampu  bohlam  dan  lampu  LED (Light Emitting Diode) di area line maintenance bandara. Lampu  memiliki konsumsi daya dan intensitas cahaya  yang  berbeda.  Hasil  perhitungan  konsumsi  daya  dengan  menggunakan  formula  yang  sesuai serta  mengukur  intensitas  cahaya  masing-masing  lampu  tersebut.  Dari  perhitungan  yang  dilakukan, lampu LED memiliki konsumsi daya yang lebih hemat serta intensitas cahaya yang lebih baik ketimbang lampu yang lain. Sehingga pemakaian lampu LED lebih baik untuk menggantikan peran lampu bohlam. Penelitian  ini  dilakukan  dalam  penentuan  jumlah  lampu  yang  akan  digunakan  untuk  penerangan  pada instalasi lampu di Area Line Maintenance Bandara..

## Kata Kunci
Instalasi, lampu, daya, intensitas

## TEKNO Jurnal Teknologi Elektro dan Kejuruan
http://journal2.um.ac.id/index.php/tekno | ISSN 1693-8739
TEKNO Vol. 29 Issue 1, p1-12 | Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang, Indonesia | Maret 2019 I.G.S Widharma, I.N. Sunaya | Perbandingan instalasi penerangan terhadap konsumsi daya di area line maintenance bandara …

## 1. Pendahuluan
Bola lampu terus berkembang sejak ditemukan hampir dua abad silam. Tuntutan hemat energi memicu inovasi untuk menghasilkan lampu yang efisien dalam memanfaatkan energi (Suputra, 2012).  Thomas  Alva  Edison,  Amerika  Serikat,  pada  1870-an  menghasilkan  bola  lampu  pijar. Cahaya lampu pijar berasal dari nyala filamen, kawat tipis dari tungsten. Saat lampu dinyalakan, arus  listrik  memanaskan  filamen  hingga  suhu  2.200  derajat  celsius  (Muhaimin,  2001)  hingga filamen  berpijar  (Amaulah,  2002).  Supaya  panas  terkonsentrasi  di  sekitar  filamen,  tungsten ditempatkan  dalam  bola  lampu  kedap  udara.  Sifat  boros  lampu  pijar mendorong  ilmuwan  dan perekayasa  mencari  bola  lampu  baru  lebih  efisien  terkait  energi.  Lahirlah  lampu  pendar  atau lampu  fluorosensi  pada  1938.  Lampu  ini  paling  banyak  digunakan  di  Indonesia,  baik  tabung (tubular lamp/TL) maupun kompak atau sebagian masyarakat menyebutnya lampu neon .
Meski  lebih  hemat  dari  lampu  pijar,  keberadaan  merkuri  yang  merupakan  logam  berat  dalam lampu  pendar  jadi  masalah  baru  karena  merusak  lingkungan  dan  mengganggu  kesehatan. Tuntutan untuk lampu yang semakin hemat dan bisa diaplikasikan lebih luas melahirkan lampu berteknologi  dioda  pemancar  cahaya  (light-emitting  diode/LED).  Penelitian  lampu LED  dimulai 1960-an dengan menghasilkan lampu LED merah dan hijau, kemudian pada 1990-an, LED biru hadir. Dengan temuan LED biru, LED putih bisa dibuat.

## 2. Metode

## 2.1.  Rancangan Penelitian
Dalam pengumpulan data untuk menyelesaikan  penelitian  ini  dilakukan pengamatan  langsung terhadap  iinstalasi  lampu  penerangan  di  line  area  maintenance  bandara  internasionall  ngurah rai. Sebelumnya akan dihitung perbandingan penggunaan daya dan masing masing intensitas cahaya dari lampu yang akan digunakan.
Dengan  begitu  banyaknya  kelebihan  yang  dimiliki  lampu  jenis  LED  (light  emiting  diode) dibandingkan  jenis  lampu  lainnya  ,penggunaan  daya  yang  lebih  kecil  lagi  dapat  menjadikan lampu ini sangat tepat digunakan untuk mengurangi pemborosan pemakaian  daya pada lampu jenis lain (Suryatmo, 1993).

## 2.2  Landasan Teori

## 2.2.1. Lampu Pijar
Jenis  lampu  yang  dikembangkan  Thomas  Alfa  Edison  ini  memakai  filamen  tungsten  yaitu semacam  kawat  pijar  didalam  bola  kaca  yang  diisi  gas  nitrogen,  argon,  kripton,  hidrogen  dan sebagainya.  Lampu  ini  membutuhkan  lebih  banyak  energi  dibandingkan  lampu  TL  untuk

## TEKNO Jurnal Teknologi Elektro dan Kejuruan
http://journal2.um.ac.id/index.php/tekno | ISSN 1693-8739
TEKNO Vol. 29 Issue 1, p1-12 | Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang, Indonesia | Maret 2019 I.G.S Widharma, I.N. Sunaya | Perbandingan instalasi penerangan terhadap konsumsi daya di area line maintenance bandara …
mendapatkan  tingkat  terang  yang  sama.  Lampu  pijar  atau  bohlam  biasa  ini  hanya  bertahan 1000 jam atau untuk rata-rata pemakaian 10 jam sehari semalam, hanya bertahan kira-kira 3 - 4 bulan, dan setelah itu kita harus membeli bohlam baru.
Gambar 1. Lampu Pijar

## 2.2.2 Lampu PT
Jenis  lampu  ini  juga  dikenal  dengan  lampu  neon.  Dewasa  ini  lampu  neon  bentuknya  macam- macam, ada yang bentuknya memanjang biasa, bentuk spiral atau tornado, dan ada juga yang bentuk  memanjang  vertikal  dengan  fitting  (bentuk  pemasangan  ke  kap  lampu)  yang  mirip seperti lampu pijar biasa. Lampu TL lebih hemat energi dibandingkan lampu pijar, karena lebih terang. Untuk lampu TL yang baik (merk bagus), bisa bertahan 15.000 jam atau setara dengan 10 tahun pemakaian, harganya juga sekitar 10x lampu pijar biasa.
Gambar 2. Lampu TL

## 2.2.3. Lampu Halogen
Lampu  halogen  biasanya  memiliki  reflektor  (cermin  dibelakangnya)  untuk  memperkuat cahaya  yang  keluar.  Fittingnya  biasanya  khusus,  namun  saat  ini  ada  pula  yang  dengan  jenis fitting biasa.

## TEKNO Jurnal Teknologi Elektro dan Kejuruan
http://journal2.um.ac.id/index.php/tekno | ISSN 1693-8739
TEKNO Vol. 29 Issue 1, p1-12 | Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang, Indonesia | Maret 2019 I.G.S Widharma, I.N. Sunaya | Perbandingan instalasi penerangan terhadap konsumsi daya di area line maintenance bandara …

## Gambar 3. Lampu Halogen
Lampu  jenis  ini  merupakan  lampu  spot  yang  baik.  Lampu  spot  adalah  lampu  yang cahayanya mengarah  ke  satu  area  saja,  misalnya  lampu  untuk menerangi  benda  seni  secara terfokus.  Lampu  ini  baik  untuk  digunakan  sebagai  penerangan  taman  untuk  membuat  kesan dramatis  dari  pencahayaan  terpusat  seperti  menerangi  patung,  tanaman,  kolam  atau  area lainnya.  Jenis  lampu  ini  sebenarnya  merupakan  lampu  filamen  yang  sudah  berhasil dikembangkan menjadi lebih terang, namun juga kebutuhan energi (watt) yang relatif sama.

## 2.2.4. Lampu LED
Lampu  ini  merupakan sirkuit  semikonduktor  yang  memancarkan  cahaya ketika  dialiri  listrik. Sifatnya  berbeda  dengan  filamen  yang  harus  dipijarkan  (dibakar)  atau  lampu  TL  yang merupakan  pijaran  partikel.  Lampu  LED  memancarkan  cahaya  lewat  aliran  listrik  yang  relatif tidak  menghasilkan  banyak  panas.  Karena  itu  lampu  LED  terasa  dingin  dipakai  karena  tidak menambah  panas  ruangan  seperti  lampu  pijar.  Lampu  LED  juga  memiliki  warna  sinar  yang beragam, yaitu putih, kuning, dan warna-warna lainnya.

## TEKNO Jurnal Teknologi Elektro dan Kejuruan
http://journal2.um.ac.id/index.php/tekno | ISSN 1693-8739
TEKNO Vol. 29 Issue 1, p1-12 | Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang, Indonesia | Maret 2019 I.G.S Widharma, I.N. Sunaya | Perbandingan instalasi penerangan terhadap konsumsi daya di area line maintenance bandara …

## 3. Hasil

## 3.1  LED (Light Emitting Diode)
Light  Emitting  Diode  atau  sering  disingkat  dengan  LED  adalah  komponen  elektronika  yang dapat  memancarkan   cahaya  monokromatik  ketika  diberikan  tegangan  maju.  LED  merupakan keluarga  Dioda  yang  terbuat  dari  bahan  semikonduktor.  Warna-warna  Cahaya  yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. LED juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak tampak oleh mata seperti yang sering kita jumpai pada Remote Control TV ataupun Remote Control perangkat elektronik lainnya.
Seperti  dikatakan  sebelumnya,  LED  merupakan  keluarga  dari  Dioda  yang  terbuat  dari Semikonduktor. Cara kerjanya pun hampir sama dengan Dioda  yang memiliki dua kutub yaitu kutub Positif  (P)  dan  Kutub  Negatif  (N).  LED  hanya akan memancarkan cahaya apabila  dialiri tegangan maju (bias forward) dari Anoda menuju ke Katoda.
LED  terdiri  dari  sebuah  chip  semikonduktor  yang  di  doping  sehingga  menciptakan  junction  P dan  N.  Yang  dimaksud  dengan  proses  doping  dalam  semikonduktor  adalah  proses  untuk menambahkan ketidakmurnian (impurity)pada semikonduktor yang murni sehingga menghasilkan  karakteristik  kelistrikan  yang  diinginkan.  Ketika  LED  dialiri  tegangan  maju  atau bias  forward  yaitu  dari  Anoda  (P)  menuju  ke  Katoda  (K),  Kelebihan  Elektron  pada  N-Type material akan berpindah ke wilayah yang kelebihan hole (lubang) yaitu wilayah yang bermuatan positif  (P-Type  material).  Saat  Elektron  berjumpa  dengan  Hole  akan  melepaskan  photon  dan memancarkan cahaya monokromatik (satu warna).
LED atau Light Emitting Diode yang memancarkan cahaya ketika dialiri tegangan maju ini juga dapat  digolongkan  sebagai  Transduser  yang  dapat  mengubah  Energi  Listrik  menjadi  Energi Cahaya.  Teknologi  LED  memiliki  berbagai  kelebihan  seperti  tidak  menimbulkan  panas,  tahan lama,  tidak  mengandung  bahan  berbahaya  seperti  merkuri,  dan  hemat  listrik  serta  bentuknya yang kecil ini semakin popular dalam bidang teknologi pencahayaan.
Berbagai  produk  yang  memerlukan  cahaya  pun  mengadopsi  teknologi  Light  Emitting  Diode (LED)  ini.  Berikut  ini  beberapa  pengaplikasiannya  LED  dalam  kehidupan  sehari-hari,  seperti lampu  penerangan  rumah,  lampu  penerangan  jalan,  papan  iklan  (advertising),  backlight  LCD (TV,  display  handphone,  monitor)  lampu  dekorasi  interior  maupun  exterior,  lampu  indikator, pemancar infra merah pada remote control (TV, AC, AV player).

## TEKNO Jurnal Teknologi Elektro dan Kejuruan
http://journal2.um.ac.id/index.php/tekno | ISSN 1693-8739
TEKNO Vol. 29 Issue 1, p1-12 | Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang, Indonesia | Maret 2019 I.G.S Widharma, I.N. Sunaya | Perbandingan instalasi penerangan terhadap konsumsi daya di area line maintenance bandara …

## 3.2 Komponen Yang Di Gunakan

## 3.2.1 Kabel NYM
Digunakan  untuk  kabel  instalasi  listrik  rumah  atau  gedung  dan  sistem  tenaga.  Kabel  NYM berinti  lebih  dari  satu  ada  yang  berinti  dua,  tiga,  atau  empat  dan memiliki  lapisan  isolasi  PVC (Ratnata, 2011) . Kabel NYM memiliki lapisan isolasi dua lapis, sehingga tingkat keamanannya lebih baik dari kabel NYA. Kabel  ini dapat  dipergunakan dilingkungan yang kering dan basah, namun tidak boleh ditanam.
Kode pengenal jenis kabel, yaitu:
N  :  Kabel berinti tembaga Y  :  Isolasi dari PVC
M :  Kabel  berselubung   PVC  (ada berinti dua, tiga, atau empat dengan isolasi  PVC dua lapis)
Gambar 5 . Kabel NYM

## 3.2.2 Lampu LED
Lampu  ini  merupakan  sirkuit  semikonduktor  yang  memancarkan  cahaya  ketika  dialiri  listrik. Sifatnya  berbeda  dengan  filamen  yang  harus  dipijarkan  (dibakar)  atau  lampu  TL  yang merupakan  pijaran  partikel.  Lampu  LED  memancarkan  cahaya  lewat  aliran  listrik  yang  relatif tidak  menghasilkan  banyak  panas.  Karena  itu  lampu  LED  terasa  dingin  dipakai  karena  tidak menambah  panas  ruangan  seperti  lampu  pijar.  Lampu  LED  juga  memiliki  warna  sinar  yang beragam, yaitu putih, kuning, dan warna-warna lainnya.

## TEKNO Jurnal Teknologi Elektro dan Kejuruan
http://journal2.um.ac.id/index.php/tekno | ISSN 1693-8739
TEKNO Vol. 29 Issue 1, p1-12 | Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang, Indonesia | Maret 2019 I.G.S Widharma, I.N. Sunaya | Perbandingan instalasi penerangan terhadap konsumsi daya di area line maintenance bandara …
Gambar 6. Lampu LED 100 watt

## 3.3 Pengaman yang Digunakan

## 3.3.1 MCB (Miniatur Circuit Breaker)
MCB  adalah  suatu  peralatan  pemutus  rangkaian  listrik  pada  suatu  sistem  tenaga  listrik,  yang mampu  untuk  membuka  dan  menutup  rangkaian  listrik  pada  semua  kondisi, termasuk  arus hubung  singkat,  sesuai  dengan  ratingnya.  Juga  pada  kondisi  tegangan  yang  normal  ataupun tidak normal.

## Gambar 7. MCB
Miniature  Circuit  Breaker  (MCB)  di  desain  dengan  fungsi  utama  untuk  mengamankan  kabel terhadap  beban  lebih  dan  arus  hubung  singkat.  melewatkan  arus  tanpa  pemanasan  lebih. membuka dan menutup sebuah sirkuit di bawah arus pengenal.

## TEKNO Jurnal Teknologi Elektro dan Kejuruan
http://journal2.um.ac.id/index.php/tekno | ISSN 1693-8739
TEKNO Vol. 29 Issue 1, p1-12 | Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang, Indonesia | Maret 2019 I.G.S Widharma, I.N. Sunaya | Perbandingan instalasi penerangan terhadap konsumsi daya di area line maintenance bandara …
Pemilihan Miniature Circuit Breaker (MCB) atau pemutus tenaga ditentukan oleh beberapa hal, yaitu standar yang digunakan sebagai acuan.
• SPLN 108 / SLI 175, bila digunakan oleh pemakai umum (instalasi perumahan kapasitas pemutusan rendah)
• IEC 60947-2, bila digunakan oleh ahlinya (aplikasi industri - kapasitas pemutusan tinggi)
Kapasitas pemutusan suatu pemutus tenaga harus lebih besar dari arus hubung singkat pada titikinstalasi  di  mana  pemutus  tenaga  tersebut  dipasang.  Pada  diagram  garis  suatu sistem, disarankan  untuk  juga  menyebutkan  besar  kapasitas  pemutusan  di  samping  arus  pengenal pemutus  tenaga  yang  digunakan.  Arus  Pengenal  Arus  pengenal  pemutus  tenaga  harus disesuaikan dengan besarnya arus beban yang dilewatkan kabel dan lebih kecil dari arus yang diijinkan pada kabel.
Tegangan operasional pengenal pemutus tenaga harus lebih besar atau sama dengan tegangan sistem. Frekuensi sistem Aplikasi beban Tipe kabel yang diamankan, tembaga atau alumunium.

## 3.3.2 MCCB
Gambar 8. MCCB
MCCB  Adalah  pemutus  sirkuit  tegangan  menengah.  Dalam  memilih  circuit  breaker  hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
• Karakteristik dari sistem di mana circuit breaker tersebut dipasang.
• Kebutuhan akan kontinuitas pelayanan sumber daya listrik.
• Aturan-aturan dan standar proteksi yang berlaku.
• Aturan-aturan dan standar proteksi

## TEKNO Jurnal Teknologi Elektro dan Kejuruan
http://journal2.um.ac.id/index.php/tekno | ISSN 1693-8739
TEKNO Vol. 29 Issue 1, p1-12 | Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang, Indonesia | Maret 2019 I.G.S Widharma, I.N. Sunaya | Perbandingan instalasi penerangan terhadap konsumsi daya di area line maintenance bandara …
• Aturan-aturan instalasi  listrik  yang berlaku seperti PUIL harus diperhatikan dan dituruti. Standar-standar  yang  diacu  baik  standar  lokal  maupun  standar  internasional harus diperhatikan seperti SPLN, IEC 60947-2.

## 3.4 Perhitungan Daya Dan Intensitas Cahaya
Dari  data  yang  di  peroleh  kita  bisa  mengetahui  daya  dari  lampu  led  serta  pengaman  yang digunakan    dan  menghitung  intensitas  penerangan  rata  -  rata  untuk  mengetahui  apakah intensitas  penerangan  di  area  itu  sudh  baik  atau  kurang  baik.  Data  yang  di  peroleh  adalah sebagai berikut :
𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑙𝑒𝑑     = 100 𝑤𝑎𝑡𝑡 𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢 × 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑚𝑝𝑢 𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 100 × 9 𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 900 𝑤𝑎𝑡𝑡
Sementara arus nominal ditunjukkan pada perhitungan berikut ini.
𝐼 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑃 𝑉 × cos ∅ Pers. (1) 𝐼𝑛                 = 900 220 × 0,8
𝐼𝑛                 = 5,1  𝐴
Sementara besarnya nilai pengaman, yaitu:
𝐼 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑛 = 125% × 𝐼 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
𝐼𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑛 =  1,25 × 5,1
𝐼𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑛 = 6,3  𝐴

## TEKNO Jurnal Teknologi Elektro dan Kejuruan
http://journal2.um.ac.id/index.php/tekno | ISSN 1693-8739
TEKNO Vol. 29 Issue 1, p1-12 | Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang, Indonesia | Maret 2019 I.G.S Widharma, I.N. Sunaya | Perbandingan instalasi penerangan terhadap konsumsi daya di area line maintenance bandara …
Jadi pengaman yang digunakan adalah MCB 6A tipe c dengan breaking capacity 4,5 KA
Untuk menghitung besarnya intensitas penerangan rata-rata di bidang tersebut sama dengan :
Pers. (2)
Keterangan:
Ep     = intensitas  penerangan  di suatu  titik (lux)
Ф        =  flux cahaya (lm)
A        = luas suatu bidang atau area
Luas yang dilingkupi adalah:
Pers. (3)
Sehingga intensitas penerangan yang diperoleh:
Pers. (4)
Jadi, berdasarkan hasil perhitungan diatas menunjukan intensitas penerangan rata-rata di area line  maintenance  Bandara  Internasional  Ngurah  Rai  Bali  berdasarkan  fungsi  dari  line

## TEKNO Jurnal Teknologi Elektro dan Kejuruan
http://journal2.um.ac.id/index.php/tekno | ISSN 1693-8739
TEKNO Vol. 29 Issue 1, p1-12 | Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang, Indonesia | Maret 2019 I.G.S Widharma, I.N. Sunaya | Perbandingan instalasi penerangan terhadap konsumsi daya di area line maintenance bandara …
maintenace itu sendiri sebagai tempat servis mobil bagasi di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, sesuai dengan tabel 3.2 hal  ini  termasuk dalam pekerjaan halus (pekerjaan pemasangan halus,  menyetel  mesin  bubut  otomatis,  pekerjaan  bubut  halus,  kempa  halus,  poles)  dengan standar  intensitas  penerangan  yang  baik  adalah  1000  lux  ( Standar  Nasional  Indonesia. 2000) .
Berarti  intensitas  penerangan  rata  rata  di  area  line  maintenance  masih  kurang  dari  standar intensitas  penerangan  pada  pekerjaan  halus  (pekerjaan  pemasangan  halus,  menyetel  mesin bubut  otomatis,  pekerjaan  bubut  halus,  kempa  halus,  poles),  karena  posisi  lampu  di  area  line maintenance Bandara Internasional Ngurah Rai Bali amat sangat tinggi karena bangunnya yang tinggi.untuk  mengatasi  hal  tersebut  dalam  pengerjaan  yang  terperinci  harus  menggunakan pencahayaan tambahan.

## 4. Kesimpulan
Dari  pelaksanaan  pemasangan  instalasi  penerangan  di  area  line  maintenance  maka  dapat disimpulkan bahwa dari perhitungan yang dilakukan, lampu LED memiliki konsumsi daya yang lebih  hemat  serta  intensitas  cahaya  yang  lebih  baik  ketimbang  lampu  yang  lain.  Sehingga pemakaian  lampu  LED  lebih  baik  untuk  menggantikan  peran  lampu  bohlam.  Penelitian  ini dilakukan  dalam  penentuan  jumlah  lampu  yang  akan  digunakan  untuk  penerangan  pada instalasi lampu di Area Line Maintenance Bandara.
Saran yang dapat penulis berikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pekerjaan instalasi penerangan di area line maintenance ini adalah sebagai berikut,
Dalam melakukan pekerjaan, baik perawatan maupun pemasangan harus melakukan kegiatan sesuai SOP dan memakai alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan ketentuan.
Dalam pemasangan harus memperhatikan fungsi gedung dan jenis lampu yang akan dipasang. Jika  intensitas  penerangan  masih  kurang  dari  standar  maka  jumlah  titik  lampu  harus ditambahkan.

## Daftar Rujukan
Amaulah, H. 2002. Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Palembang: Unsri.
Suputra  Widharma  IG  dan  Sajayasa  IM.  2012. Efisiensi  Konsumsi  Daya  Listrik  di  Kampus Politeknik Negeri Bali. PNB.
Standar  Nasional  Indonesia.  2000. Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik  2000. Jakarta:  Badan Standarisasi Nasional.

## TEKNO Jurnal Teknologi Elektro dan Kejuruan
http://journal2.um.ac.id/index.php/tekno | ISSN 1693-8739
TEKNO Vol. 29 Issue 1, p1-12 | Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang, Indonesia | Maret 2019 I.G.S Widharma, I.N. Sunaya | Perbandingan instalasi penerangan terhadap konsumsi daya di area line maintenance bandara …
Muhaimin. 2001. Teknologi Pencahayaan. Bandung: PT. Refika Aditama.
Ratnata,  I.  W.  2011. Diktat  Mata  Kuliah  Dasar-dasar  Instalasi  Listrik. Bandung:  Tidak diterbitkan.
Suryatmo, F. 1993. Teknik Listrik Instalasi Penerangan. Jakarta: Rineka Cipta.