## PERENCANAAN INSTALASI SISTEM AIR CONDITIONER TIPE VRFPADA GEDUNG PERKANTORAN ENAM LANTAI UNTUK MENDUKUNG PROGRAM GREEN BUILDING
Riki Candra Putra, Muhammad Abrar
Program Studi Teknik mesin, Fakultas teknik, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Jl. Perintis Kemerdekaan I, No.33, Cikokol, Tangerang, Banten 15118, Indonesia Email : riki.candra@gmail.com dan abrarkm19@gmail.com

## ABSTRAK
Kenyamanan  dalam  suatu  ruangan  diperkantoran  atau  rumah,  merupakan  kebutuhan, terutama di Indonesia yang memiliki iklim tropis (panas). Karena itu sistem pendingin udara atau sistem  tata  udara  (sistem  AC)  telah  menjadi  kebutuhan  di  gedung-gedung  perkantoran,  oleh karena itu pengaturan atau perencanaan penempatan Air Conditioner (sering disebut sebagai AC) dalam  sistem  atau  mekanisme  bangunan  atau  gedung  yang  dirancang  untuk  kelembapan ( dehumidify ).  Karena  AC  adalah  barang  mewah  dan  mahal  maka  konsep Green  Building hadir dan  menjadi suatu kebutuhan ditengah fenomena global warming dan isu kerusakan lingkungan yang sedang  melanda bumi, untuk perencanaan instalasi AC di  gedung perkantoran enam lantai di Jakarta menggunakan sistem  VRF ( Variable Refrigerant Flow )  dengan teknologi  yang sudah dilengkapi  dengan  CPU  dan  kompresor  inverter  dan  sudah  terbukti  menjadi  handal,  efisiensi energi,  berbeda  dengan  pendahulunya  ( Single  Split,  Split  Duct ,  dll).  Sistem  VRF  merupakan suatu  teknologi  pengaturan  kapasitas  AC  yang  memiliki  kemampuan  untuk  mencegah pendinginan yang berlebih pada suatu ruangan, sehingga dapat menghemat listrik, juga memiliki tingkat  kebisingan  yang  rendah  dan  hemat  tempat  karena  dapat  menggunakan  satu  kondensor untuk  mensuplai  beberapa evaporator ,  serta  dapat  mengatur  jadwal  dan  temperatur  AC  yang diinginkan secara terkomputerisasi.
Kata Kunci : Air Conditioner, VRF, HVAC, AC Split, Green building

## 1. PENDAHULUAN
Air  conditioner atau  yang  lebih dikenal  dengan  AC  merupakan  alat  pendingin ruangan  yang  sering  digunakan  baik  di  rumah tangga maupun di instansi pemerintah maupun swasta.AC  merupakan  sebuah  alat  penyejuk ruangan  yang  mampu  mengkondisikan  udara dalam ruangan serta memberikan efek nyaman bagi  tubuh  (Sofyan,  2010).  Saat  ini  pada gedung  bertingkat  selain  menggunakan  AC split  standar  namun  ada  beberapa  gedungyang juga  menggunakan  AC  tipe  VRF  ( Variable Refrigerant Flow ) dalam mencanangkan konsep green  building untuk  meningkatkan konsep  gedung  yang  rendah  konsumsi  energi, rendah emisi dan kualitas lingkungan di dalam ruangan yang baik.
Green  building adalah  konsep  untuk ‘bangunan  berkelanjutan’  dan  mempunyai syarat tertentu, yaitu lokasi, sistim perencanaan  dan  perancangan,  renovasi  dan
pengoperasian,  yang  menganut  prinsip  hemat enrgi  serta  harus  berdampak  positif  bagi lingkungan,  ekonomi  dan  sosial.  Dengan definisi  lain Green  Building adalah  bangunan dimana sejak dimulai dalam tahap perencanaan,  pembangunan,  pengoperasian hingga  dalam  operasional  pemeliharaannya memperhatikan aspek-aspek
dalam melindungi, menghemat, mengurangi penggunaan sumber daya alam,  menjaga  mutu dari  kualitas  udara  di  dalam  ruangan,  dan memperhatikan  kesehatan  penghuninya  yang semuanya berpegang kepada kaidah bersinambungan.
Kita  ketahui  bahwa  penggunaan  AC split  standar  seringkali  menimbulkan  dampak negatif  pada  lingkungan,  salah  satunya  adalah karena  konsumsi  daya  listrik  yang  besar, konfigurasi outdoor yang  banyak  (mengikuti jumlah  ruangan  yang  ingin  dipasang  AC)  dan biaya  perawatan  yang  besar  sehingga  konsep
green  building yang  diwacanakan  oleh pemerintah menjadi kurang dari yang diharapkan,  yaitu  kualitas  udara,  kenyamanan ruangan  dan  biaya  listrik  yang  besar. Penelitian  yang  dilakukan  Utomo  dan  Andini (2014)  di  salah  satu  rumah  sakit  swasta  di Surabaya menyatakan bahwa penelitian tentang green building dipengaruhi diantaranya oleh penggunaan AC VRF, namun penggunaan  AC  VRF  memerlukan  biaya investasi  yang  lebih  besar  dibandingkan dengan penggunaan AC standar.
Saat  ini  konsep green  building hadir dan menjadi  suatu  kebutuhan  ditengah fenomena global  warming dan  isu  kerusakan lingkungan  yang  sedang  melanda  bumi.  Data dari  hasil  studi  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN (MEA), menunjukan bahwa bangunan berpotensi memberikan dampak pada kerusakan lingkungan yaitu kerusakan lingkungan  yang  berhubungan  dengan green building . Green building didefinisikan sebagai sebuah  perencanaan  dan  perancangan  melalui sebuah proses yang kan memperbaiki lingkungan  dan  mengunakan  sumber  daya secara  efisien  pada  seluruh  siklus  hidup bangunan  dari  mulai  pengolahan  tapak, perancangan, pembangunan, penghunian, pemeliharan, renovasi dan perubahan bangunan.
Dari  salah  satu  konsep green  building yaitu  pada green  technology diwujudkan dengan  penggunaan  alat-alat  penunjang  untuk mencapai  konsep green  building seperti  AC VRF  yang  dibandingkan  dengan  AC  standar. Dan  ditinjau  dari  beban  pendinginan  pada green  building sudah  mempunyai  desain ruangan  dan  material  yang  memiliki  syarat yang  memenuhi  standar green  building .  Oleh karena  itu  desain  ruangan  dan  material  sangat mempengaruhi  besar  beban  pendinginan  yang akan dibuang  oleh  AC, dimana AC VRF yang akan  dibahas  pada  penulisan  ini  merupakan jenis  AC  yang  bisa  mengontrol temperature , kelembaban setiap unit indoor.
Berdasarkan tulisan dari Vicky Bertolini, Wisnumurti dan Achfas Zacoeb pada perbandingan tiga jenis AC untuk mendapatkan value engineering pada pembangunan  gedung,  dibandingkan  dengan AC  konvensional  dan AC  Inverter ,  AC  VRF memiliki  penghematan  sebesar  10.80%  untuk pemakaian  AC  selama  10  tahun,  meskipun biaya  awal  AC  VRF  investasinya  besar  tetapi biaya  operasional  dan  biaya  perawatan
mempunyai  urutan  yang  paling  rendah dibandingkan kedua AC diatas.
Dari segi instalasi AC VRF mempunyai  tingkat  pemasangan  yang  lebih mudah  dibandingkan  AC  standar.Oleh  karena itu  pada  perlu  untuk  ditinjau  bagaimana instalasi  dan  besar  beban  pendinginan  yang efisien  untuk  sistem  VRF,  pada  tulisan  ini diambil  kasus  instalasi  AC  VRF  pada  gedung perkantoran  enam  lantai  dalam  menerapkan konsep green building .

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
AC  ( Air  Conditioner )  sudah  dimulai sejak  jaman  Romawi  yaitu  dengan  membuat penampung  air  yang  mengalir  di  dalam dinding  rumah  sehingga  menurunkan  suhu ruangan,  tetapi  saat  itu  hanya  orang  tertentu saja  yang  bisa  karena  biaya  membangunnya sangatlah  mahal  karena  membutuhkan  air  dan juga  bangunan  yang  tidak  biasa,  hanya  para raja  dan  orang  kaya  saja  yang  dapat membangunnya.  Tahun  1820  ilmuwan  Inggris bernama Michael  Faraday menemukan  cara baru mendinginkan udara dengan menggunakan  Gas  Amonia  dan  pada  tahun 1842 seorang dokter menemukan cara mendinginkan  ruangan  di  Rumah  Sakit Apalachicola  yang  berada  di  Florida  Ameika Serikat. Dr.Jhon Gorrie adalah yang menemukannya dan ini adalah cikal bakal dari tehnologi AC (air conditioner) tetapi sayangnya  sebelum  sempurna  beliau  sudah meninggal pada tahun 1855.
Willis  Haviland  Carrier seorang
Insinyur dari New York Amerika menyempurnakan  penemuan  dari  Dr.  Jhon Gorrie  tetapi  AC  ini  digunakan  bukan  untuk kepentingan atau kenyamanan manusia melainkan  untuk  keperluan  percetakan  dan industrylainnya. Penggunaan AC untuk perumahan  baru  dikembangkan  pada  tahun 1927  dan  pertama  dipakai    disebuah  rumah  di Mineapolis,  Minnesota.  Penggunaan  AC  saat ini  sudah  digunakan  disemua  sektor,  tidak hanya  industri  saja  tetapi  juga  sudah  di perkantoran  dan  perumahan  dengan  berbagai macam  bentuk  dari  mulai  yang  besar  hingga yang  kecil,  semuanya  masih  berfungsi  sama yaitu  untuk  mendinginkan  suhu  ruangan  agar orang merasa nyaman.
Salah  satu  jenis  AC  yang  ada  adalah AC  VRF  ( Variable  Refrigerant  Flow ).  AC VRF  adalah  unit  AC  yang  mempunyai bermacam-macam  laju  aliran  refrijeran  pada
tiap-tiap  saluran  di  dalam  ruangan  (indoor), AC  VRF  hanya  mempunyai  satu  unit outdoor tetapi  dapat  mempunyai  lebih  dari  satu  atau banyak unit indoor .
Sistem  VRV  atau  VRF  ( variable refrigerant  flow )  yang  telah  diperkenalkan  di Jepang  lebih  dari  20  tahun  yang  lalu,  dan menjadi  sangat  popular  dibanyak  negara. Teknologi  ini  secara  bertahap  diperluas pemasarannya  dan  menjangkau  benua  Eropa pada  tahun  1987,  dan  terus  meningkatkan pangsa  pasarnya  diseluruh  dunia.  Di  Jepang sendiri, sistem ini penggunaannya sekitar 50% dari  ukuran  medium  gedung  komersial (sampai  6500  m 2 )  dan  sepertiga  dari  gedung komersial yang besar (lebih dari 6500 m 2 ). Sistem konvensional membuang udara dari  ruangan  yang  diserap  oleh refrigerant dengan  cara  mensirkulasikan  udara  (pada sistem duct )  atau  air  (pada chiller )  ke  seluruh bangunan.  Sistem  VRF  keunggulannya  adalah dalam  hal  kapasitas  yang  lebih  besar,  versi yang  lebih  rumit  dalam  sistem  multisplit dengan  penggunaan  duct  yang  lebih  sedikit, dengan  kemampuan  tambahan  dari  hubungan antara duct dengan fan coil unit .
Sistem  ini  membutuhkan  banyak evaporator  dan  pengaturan  refrigerant  yang rumit serta untuk sistem  kontrolnya.Sistem ini juga  memerlukan  sistem  saluran  udara  yang terpisah.Istilah  variable  refrigerant  mengacu pada  kemampuan  sistem  untuk  mengontrol jumlah  refrigerant  yang  mengalir  ke  masing- masing  evaporator.  Hal  ini  memungkinkan penggunaan banyak evaporator dengan kapasitas yang berbeda-beda.

## Macam-macam beban pendinginan
Beban  panas  yang  menjadi  beban pendinginan umumnya berasal dari bermacam- macam sumber yang berbeda. Adapun sumber panas yang umum adalah:
1. Panas  yang  berasal  dari  sisi  luar  dinding berisolasi transparan (melalui konduksi).
2. Panas  yang  masuk  melalui  kaca  atau bahan-bahan transparan (melalui radiasi).
3. Panas  yang  dibawa  udara  dari  luar  ruang pendingin.
4. Panas  yang  berasal  dari  produk/benda- benda yang didinginkan.
5. Panas yang berasal dari pekerja /operator.
6. Panas  yang  berasal  dari  peralatan  yang  di simpan  di  dalam  ruangan  seperti  motor listrik, lampu, peralatan listrik lainnya.

## Faktor  perpindahan  panas  melalui  dinding (wall gain load)
Jumlah beban panas yang dipindahkan melalui  bidang  ruangan  pendingin  tiap  satuan waktu  merupakan  fungsi  dari  3  faktor  dari persamaan berikut:
Q = A .U .Δt
Dimana:
Q  =  jumlah  panas  yang  dipindahkan (BTU/jam)
A = luas permukaan dinding bagian dalam (ft 2 ) U  =  angka  koefisien  perpindahan  panas (BTU/jam/ o F/ft 2 )
Δt  =  perbedaan  temperatur  diantara  dinding ( o F)

## Penggunaan  faktor  keselamatan  (safety faktor)
Jumlah  total  beban  pendinginan  untuk waktu  24  jam  adalah  jumlah  dari  semua  jenis beban panas. Untuk pengamanan ditambahkan 5%  sampai  dengan  10  %.Besarnya  persentasi ini  tergantung  dari  tingkat  kepercayaan  atas informasi yang digunakan pada saat mengadakan perhitungan sebelumnya, biasanya diambil 10%.

## Kalor Sensibel dan Kalor Latent
Beban  kalor  pendinginan/pemanasan untuk  sebuah  ruangan  terdiri  dari  dua komponen :
- Kalor  Sensibel :  adalah  kalor  yang  dapat diukur,  kalor  yang  menyebabkan  terjadinya kenaikkan/penurunan  temperatur.  beban  panas yang dipengaruhi oleh perbedaan suhu, seperti beban  panas  yang  lewat  kontruksi  bangunan, peralatan elektronik, lampu, dll.
Contoh  beban  sensibel :  beban  kalor melalui  dinding,  atap,  langit-langit,  lantai, peralatan  listrik  (komputer  dan  lampu)  karena beban  infiltrasi ruangan.  Dinding  yang  terbuat dari  bahan  triplek  dan  kaca  tidak  terdapat beban  kalor karena tidak terkena panas radiasi matahari.
- Kalor  latent :  Kalor  laten  adalah  kalor  yang diperlukan  untuk  merubah  phasa  benda,  mulai dari titik  lelehnya atau titik  didihnya atau titik bekunya  sampai  benda  itu  berubah  phasa secara  sempurna,  tetapi  temperaturnya  tetap dan  dipengaruhi  oleh  adanya  perbedaan kelembaban udara.
Contoh  beban  latent :  penghuni (orang)  dan  beban  kalor  pada  infiltrasi ruangan.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  dilakukan  metode mengikuti aliran chart sebagai berikut:
Gambar 1. Flow Chart Penelitian
Tempat  penelitian  dilakukan  pada gedung perkantoran enam lantai dengan Posisi :  -06 o -19’  (Lintang  Selatan)  ,  106 o -  83'  (Bujur Timur),  Kecepatan  angin  :  6.4  km  per  jam, Elevasi : 13 m di atas permukaan laut.
Penelitian  dilakukan  di  salah  satu perusaahan  konsultan  di  wilayah  Jakarta. Peneliti  melakukan  pengumulan  data  primer, yaitu  merupakan  sumber  data  yang  diperoleh secara  langsung  dari  sumber  asli  dari  pihak pertama,  dari  angka  yang  diperoleh  akan dianalisis  data.  Metode  Pengumpulan  data  ini diambil dari data teknik luasan bangunan pada setiap  lantai  dan  ruangan  proyek  gedung perkantoran enam lantai.
Teknik  pengumpulan  data  sangat ditentukan oleh metodologi penelitian. Penelitian
kuantitatif dikenal teknik
pengumpulan  data:  angket  ( questionnaire ), wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan  data  yang  peneliti  gunakan adalah dokumentasi. Peneliti melakukan analisis  data  pada  pencatatan  atau  pelaporan hasil pengerjaan pemasangan AC.

## Kriteria Tempat Penelitian
- Ketentuan dan Standarisasi
Acuan peraturan yang digunakan :
1) Peraturan Pemda DKI Tentang  Bangunan diwilayah Propinsi Daerah khusus ibukota Jakarta. a) Paragraf  Instalasi  tata  udara  dalam bangunan
2) KEPMEN PU No. 28 Tahun 2008, BAB V
sistem  proteksi  aktif  poin  5.8  hal  195  tentang  Ventilasi Mekanik dan Sistem Pengendalian Asap. 3) Standard yang digunakan : a) SNI-03-6571-2001  Sistem Pengendalian  Asap  Kebakaran  pada Bangunan Gedung. 1) Pasal  5  Sistem  Pengendalian  Asap dan Penerapannya. 2) Pasal 5.3  Sistem Pressurisasi Tangga Kebakaran. b) SNI-03-6572-2001  Tata Cara Perancangan  Sistem  Ventilasi  dan Pengkondisian Udara. c) SNI-03-6390-2000  Konservasi Energi Sistem Tata Udara. - Pasal  8.1  Sistem  dan  Peralatan  Tata
Udara yang Sederhana. d) ASHRAE 62-2001  Indoor Air Quality .
- Pasal 6.1.3  Ventilation Requirements .
e) SMACNA  HVAC Duct  Construction standard First Edition 1985.
f) NFPA 90A  Standard for Installation Air Conditioning & Ventilating System .
g) UL555 / UL555S  Standard for Safety Fire Damper 1999.
h) AMCA-210-74  Fan  Performance Testing Standard .
i) Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik (PUIL) 2000 PUIL 2000 (Peraturan Umum Instalasi Listrik).

## 4. PENGOLAHAN DATA DAN PEMBAHASAN
A. Menghitung beban pendingin Dalam  menghitung  beban  pendingn, kita  dapat  menggunakan  data  luasan  yang telah  dihitung  pada  proses  perhitungan  luasan tadi.  Setiap  ruangan  mempunyai  luas  dan fungsi  yang  berbeda  –  beda,  maka  dari  itu kebutuhan  pendingin  (AC)  atupun  ventilasi pada setiap ruangan pastinya berbeda. Sebagai contoh  cara  menghitung  kebutuhan  pendingin
(AC)  dan  Ventilasi,  akan  penulis  jabarkan rumus dan perhitungannya sebagai berikut : a. Menghitung kebutuhan pendingin (AC) Misalkan kita ambil contoh ruangan Office & pada lantai 5. Diketahui : - Luas ruangan = 270 m² - Jumlah  orang  yang  menempati ruangan = 34 orang -  Beban  pendingin  menurut  fungsi  ruangan = 17 m²/TR -  Airflow  multiply  =  292,96  (konversi  TR ke CFM)
Penyelesaian : Kepadatan ruangan = luas / jumlah orang = 270 / 34 = 7,9 Jadi kepadatan ruangan = 8 m²/orang. Beban  pendingin  =  Luas/beban  pendingin fungsi ruangan = 270/17m=15,88 TR (konversikan ke british) = 15,88 x 12000 = 190560 Btu/h (dimana : 1 TR = 12000 Btu/hour) = 190560 Btu/h = 55.8 kW (dimana : 1 Btu/h = 0.0029 kW) = 190560 (Btu/h) / 270 m 2 = 706 Btu/m²
Airflow = 15,88 x 292,56 = 4,653 cfm. Fresh air = Airflow x 0,15 = 4,653 x 0,15 = 698 cfm
B. Menghitung kebutuhan ventilasi
Kebutuhan ventilasi biasanya diberikan  pada  ruangan  toilet,  gudang,  dsb. Kali  ini  saya  akan  ambil  contoh  menghitung kebutuhan  ventilasi  pada  toilet office lantai dasar. Perhitungannya adalah sebgai berikut : Diketahui : - Luas toilet = 34 m² - Tinggi toilet = 3,5 m
- Konversi cfm ke cmh = 1 cfm = 0,589 cmh Penyelesaian :
Airflow = Luas x Tinggi x 15 x 0,589 = 34 x 3,5 x 15 x 0,589 = 1051 cfm
Sebelum menghitung
beban pendingin, terlebih dahulu ditentukan temperature ruangan  yang  diinginkan  kriteria temperatur ruangan  berdasarkan  tempat,  dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1 Kriteria temperatur ruangan berdasarkan tempat
Setelah  menghitung  kebutuhan  beban pendingin  untuk  semua  ruangan,  maka  data yang didapat dari hasil perhitungan tadi seperti yang terlampir pada tabel-tabel dibawah ini:
Tabel 2 Total Kebutuhan beban pendingin dan ventilasi untuk semua ruangan
Kemudian  berdasarkan  jumlah  beban pendinginan  yang  sudah  dikumpulkan  di  atas dapat  diuraikan  lagi  menjadi  jenis  beban pendinginan latent dan sensibel :
Tabel 3 Beban pendinginan latent dan sensibel

## C. Pembahasan
Prinsip  kerja  AC  pada  dasarnya penyerapan panas oleh evaporator , pemompaan  panas  oleh  kompresor,  pelepasan panas  oleh  kondensor  serta  proses  ekspansi. Proses-proses  ini  berkaitan  erat  dengan temperatur  didih  dan  temperatur  kondensasi refrigerant. Refrigerant adalah zat yang mudah berubah  bentuk  (menjadi  uap  atau  cair) sehingga  cocok  jika  digunakan  sebagai  media pemindah panas dalam mesin pendingin.
Temperatur  didih  dan  temperatur kondensasi  berkaitan  dengan  tekanan.Titik didih  dan  titik  embun  dapat  digeser  naik  atau main dengan  mengatur besarnya tekanan  yang diberikan.  Hal  ini  berpengaruh  besar  terhadap proses  perpindahan  panas  yang  terjadi  pada AC.  Cara  kerja  AC  pada  mulanya  terjadi perpindahan panas dari dalam ruangan  ke  luar ruangan. Kompresor yang berfungsi mengalirkan  zat  pendingin  (refrigerant)  ke dalam pipa tembaga yang berbentuk kumparan.  Udara  ditiupkan  oleh  kipas  udara (blower  atau  fan)  di  sela-sela  kumparan  tadi, sehingga  panas  yang  ada  dalam  udara  diserap oleh pipa refrigerant dan kemudian mengembun.  Udara  yang  melalui  kumparan
dan  telah  diserap  panasnya,  masuk  ke  dalam ruangan dalam keadaan sejuk/dingin. Selanjutnya  udara  dalam  ruang  dihisap  dan selanjutnya  proses  penyerapan  panas  diulang kembali.
Alat  pendingin  sentral  (VRF  sytem) merupakan alat yang digunakan untuk mengkondisikan  udara  ruangan,  dimana  udara dingin  dari  alat  tersebut  dialirkan  ke  ruangan yang  dikondisikan  melalui  saluran  khusus ( ducting ).  Bentuk  dan  cara  pengoperasian dibuat sesederhana mungkin dengan
memperhatikan  keindahan  dan  kemudahan dalam perawatannya. Cerobong Aliran Udara Berdasarkan aliran udara (duct) dirancang berdasarkan metode “ Equal Friction ”. Konstruksi cerobong udara dirancang untuk kecepatan udara didalam duct adalah  kecepatan  rendah,  maximum  2000  fpm atau  max.  tekanan  dalam  duct  3  inch  WG. Berdasarkan  kerugian  tekanan  sepanjang  duct dipilih harga-harga sebagai berikut :
a. Cerobong  distribusi  udara  suplai  dari  unit AC  dengan  kerugian  tekanan  0,08  s/d  0,1 inch WG per 100 ft. panjang duct.
b. Kerugian  tekanan  di  terminal  diffuser dengan 0,06 s/d 0,15 inch WG.
c. Cerobong udara balik (return) direncanakan dengan  kerugian  tekanan  sebesar  0,08  s/d 0,1 inch WG per 100 ft.
d. Cerobong  udara  segar,  exhaust  basement, exhaust toilet direncanakan dengan kerugian  tekanan  0,08  s.d  0,12  inch  WG per 100 ft.
Air  Cooled  Split  Variable  Ref .    :  Split  Duct, Ceilling
Concealed menggunakan
refrigerant R410A
Pipa  Refrigerant  :  Copper  tube  type  hard drawn / ASTM B280 Pipa drain : PVC Class AW

## Pekerjaan Ducting
Lembaran  Metal  :  Lembaran  plat  baja  lapis seng  (BJLS)  kualitas  Lock forming Bending test 0.
Standar : SMACNA

## Pekerjaan Isolasi
Isolasi Ducting : Glasswool density 24 kg/m 3 k value  0,26  BtuH/ o F.  Sqft  with
alluminium  foil  vapour  barrier, DSFR.
Isolasi  Pipa  :  Closed  Cell,  Elastomeric  Nitrile Rubber, density 80 kg/m3 Fan  : Axial Fan, Wall Fan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Bangunan  suatu  gedung  terdiri  dari  3 komponen  penting,  yaitu  struktur,  arsitek  dan utilitas  atau  yang  dikenal  juga  dengan  istilah ME  (Mekanikal  dan  Elektrikal)  di  gedung. Ketiganya  satu  sama  lain  saling  terkait.  Jika struktur  mengedepankan  kekuatan,  arsitek lebih  menekankan  pada  keindahan,  maka  ME (Mekanikal & Elektrikal) lebih mengedepankan  pada  fungsi.  Sekuat  apapun bangunan  atau  seindah  apapun  bangunan,  jika tidak ditunjang dengan suatu sistem mekanikal &  elektrikal,  maka  bangunan  tersebut  tidak ada  fungsinya.  Jadi  sangat  jelas  antara  ketiga komponen  dalam  suatu  gedung  yang  saling terkait satu sama lain.
Dengan demikian sistem  mekanikal & elektrikal termasuk salah satu komponen  yang sangat  penting.  Jadi  intinya  suatu  bangunan yang  telah  dirancang  oleh  para  arsitek akhirnya  harus  dipakai,  dihuni  dan  dinikmati. Untuk  itu  bangunan  harus  dilengkapi  dengan
prasarana  yang  sesuai  dengan  kebutuhan gedung  /  perkantoran  itu  sendiri.  Setiap gedung  oleh  perancangnya  dimungkinkan dikonsep dalam suatu paradigma tersebut. Dan konsep  mekanikal  dan  elektrikal  untuk memenuhi sesuai dengan fungsinya.

## Saran
Dalam melakukan perencanaan disarankan  agar  adanya  koordinasi  yang  baik antrar  pihak  sipil  arsitek  dan  ME  dari  suatu proyek  agar  benar-benar  memperhatikan masalah  yang  ada  dan  bisa  lebih  tepat  dalam melakukan  perencanaan  yang  akan  dilakukan. Dalam melakukan perencanaan, harus disesuaikan  dengan  permintaan owner dan mengacu kepada standarisasi yang ada.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
1. W.  Goetzler,  M.  Guernsey,  J.  Young,  J. Fuhrman, O. Abdelaziz, PhD. The Future of  Air  Conditioning  for  Buildings.  U.S. Department of Energy. Navigant Consulting,  Inc.  &  Oak  Ridge  National Laboratory. July 2016
2. Shaik  Gulam  Abul  Hasan,  Syeda  Saniya Fatima, Ganoju Sravan Kumar. Design Of
a  VRF  Air  Conditioning  System  With Eenergy  Conservation  On  Commercial Building. IJESRT-Journal. Mehanical department,  MGIT.  ISSN:  2277-9655. July, 2015
3. Kartik M. Patel, Pushpendra K. Jain Prof., Dinesh  K.  Koli  Prof.  Design  of  HVAC with  VRF  System  for  a  Space  House  in Ahmedabad.  Department  of  Mechanical Engineering,  University  Bhopal  MP. India.  IJSTE–Journal.  Volume  1,    Issue 10.  ISSN  (online):  2349-784X.    April 2015
4. Sudarwani  Maria  M.  Penerapan  Green Architechture Dan Green Building
Sebagai  Upaya  Pencapaian  Sustainable Architecture.  Jurnal  UNPAND.  Jurusan Arsitektur  Fakultas  Teknik  Universitas Pandanaran.
https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/dins ain/article/viewFile/90/87
5. Vicky  Bertolini,  Wisnumurti,  Achfas Zacoeb. Aplikasi Value Engineering Pada Proyek  Pembangunan  Gedung  (Studi Kasus Hotel Grand Banjarmasin).
Gambar 2 AC VRF (a) Outdoor dan (b) Indoor (a)
(b)
Narotama  Jurnal  Teknik  Sipil.  Volume  1 Nomor 2 November 2015.
6. Berman  Taqwali  Ega.  Modul  PLPG Teknik  Pendingin.  Universitas  Negeri
Yogjakarta. 2013
7. Andini  Rizki,  Utomo  Christiono.  Analisa
Pengaruh Penerapan Konsep Green
Building  Terhadap  Keputusan  Investasi pada National Hospital Surabaya. Jurusan Teknik  Sipil  Institut  Teknologi  Sepuluh
Nopember  (ITS).  JURNAL  TEKNIK POMITS  Vol.  3,  No.  2,  (2014)  ISSN: 2337-3539.
8. Afify  Ramez.  Designing  VRF  Systems. ASHRAE Journal, June 2008