## ANALISIS PENGARUH CUACA TERHADAP EFISIENSI PANEL SURYA GRID TIE MENGGUNAKAN KONFIGURASI MICRO INVERTER DAN STRING INVERTER  TERHADAP ENERGI YANG DIHASILKAN
Setyo Purnomo 1 , Yanuar Zulardiansyah Arief 2 , Ariep Jaenul 3 , Sinka Wilyanti 4
1,3,4) Universitas Global Jakarta, Grand Depok City, Indonesia
2) Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), 94300 Kota Samarahan, Sarawak, Malaysia Email: setyo@student.jgu.ac.id, yanuar@jgu.ac.id, ariep@jgu.ac.id, sinka@jgu.ac.id
Info Artikel

## ABSTRACT
Histori Artikel: Diterima Sep 25, 2023 Direvisi Okt  05, 2023 Disetujui Okt 07, 2023
The grid-tie PLTS system in the installation process can be carried out with a micro- inverter  and  string-inverter  configuration.  This  research  uses  an  experimental method by taking measurements of voltage, current, power, electrical energy (kWh), and  power  factor  at  predetermined  measurement  points.  The  analysis  was carried out  in  various  weather  conditions,  whether  sunny,  cloudy,  or  rainy,  to  obtain  the efficiency performance of the electrical energy produced, and tests were carried out on  both  configuration  models  to  obtain  significance  values  for  these  two configurations.  The  data  analysis  shows  that  micro-inverters  perform  better  in various  weather  conditions  and  have  a  significant  difference  compared  to  string- inverters of 9.93%. In sunny weather conditions, the micro-inverter also produces better electrical power by 20.43%. On the other hand, in cloudy weather conditions, the string-inverter configuration produces a better electrical power performance of 14.97%. Photovoltaic modules with a micro-inverter configuration have an average efficiency of  10.03%  -  11.4%,  while  string-inverters  have  an  average efficiency  of 7.17% - 9%. The power factor of the  micro-inverter configuration is 0.35, and the string-inverter has a power factor of 0.4.
Keywords: PLTS, grid-tie, photovoltaic module, micro-inverter, string-inverter

## ABSTRAK
Sistem PLTS grid-tie dalam proses instalasinya dapat dilakukan dengan konfigurasi micro-inverter  dan string inverte. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan melakukan pengukuran berupa tegangan, arus, daya, energi listrik (kWh), dan faktor daya pada titik-titik pengukuran yang telah ditentukan. Analisis dilakukan dengan berbagai kondisi cuaca baik cerah, berawan, maupun kondisi hujan untuk memperoleh  performa  efisiensi  energi  listrik  yang  dihasilkan  serta  dilakukan  uji kedua-dua  model  konfigurasi  untuk  memperoleh  nilai  signifikansi  pada  kedua konfigurasi  ini.  Dari  analisis  data  diperoleh  hasil  yaitu  micro-inverter    memiliki performa  lebih  baik  pada  berbagai  kondisi  cuaca,  dan  memiliki  perbedaan  yang signifikan  dibanding  string-inverter    sebesar  9,93%.  Dalam  kondisi  cuaca  cerah micro-inverter    juga  menghasilkan  daya  listrik  yang  lebih  baik  sebesar  20,43%. Sebaliknya dalam kondisi cuaca berawan, konfigurasi string-inverter  menghasilkan performa daya listrik yang lebih baik sebesar 14,97%. Photovoltaic module dengan konfigurasi  micro-inverter    memiliki  efsiensi  rata-rata  10,03%  -  11,4%  sedang string-inverter    memiliki  efisiensi  rata-rata  7,17%  -  9%.  Besarnya  faktor  daya konfigurasi  micro-inverter   sebesar  0,35 dan  string-inverter   memiliki  faktor  daya sebesar 0,4.
Kata Kunci:  PLTS, grid-tie, photovoltaic module, micro-inverter, string-inverter
Penulis Korespondensi:
Setyo Purnomo, Magister Teknik Elektro, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Global Jakarta, Grand Depok City, Jl. Boulevard Raya No.2 Kota Depok. setyo@student.jgu.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Total  energi  surya  di  seluruh  dunia  yang  telah terpasang hingga akhir 2022 mencapai  1.185 GW, atau terjadi penambahan sekitar 240 GW dari tahun sebelumnya  [ 1 ].  Indonesia  memiliki  potensi Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS)  Atap yang  cukup  besar,  yakni  mencapai  32,5  Gigawatt (GW),  namun  baru  dimanfaatkan  sebesar  31,32 Megawatt  Peak  (MWp).  Hingga  bulan  Mei  2021, PLTS  Atap  tercatat  digunakan  oleh  3.781 pelanggan.  Jumlah  tersebut  meningkat  drastis dibandingkan  pemanfaatan  PLTS  Atap  pada November 2018 yang hanya sebesar 592 pelanggan [ 2 ].
Energi  surya  adalah  energi  berupa  sinar  dan  panas dari  matahari  yang  dapat  dimanfaatkan  dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanas  surya,  fotovoltaik  surya,  listrik  panas surya, arsitektur surya, dan fotosintesis buatan [ 3 ]. Energi  ini  memiliki  keunggulan  dibandingkan dengan  energi  fosil,  diantaranya:  Sumber  energi yang mudah didapatkan, ramah lingkungan, sesuai untuk berbagai macam kondisi geografis, instalasi, pengoperasian  dan  perawatan  mudah,  serta  listrik dari energi surya dapat disimpan dalam baterai [ 4 ].
Ada dua cara dalam membangun sistem PLTS yaitu stand - alone dan grid-tie .  Sistem stand-alone menggunakan teknologi photovoltaic module, solar charging  control  (SCC), baterai  dan off-grid inverter.
Gambar 1 Sistem PLTS stand-alone
Energi  matahari  dikonversi  menjadi  energi  listrik oleh photovoltaic  module ,  energi  listrik  tersebut digunakan  untuk  menghidupkan  peralatan  listrik dan sebagian disimpan ke dalam baterai, yang akan digunakan  sebagai backup saat  kekurangan  energi matahari. SCC berfungsi untuk mengontrol baterai agar tidak mengalami kelebihan muatan listrik saat pengisian,  yang  dapat  mempersingkat  usia baterai. off-grid inverter mengubah arus searah dari baterai
atau photovoltaic module menjadi arus bolak-balik sesuai kebutuhan peralatan listrik yang digunakan.
Pada  sistem  PLTS  terhubung grid-tie lebih menguntungkan  dalam  hal  biaya  dan  investasi daripada  sistem  PLTS stand-alone ,  Karena  tidak memerlukan  media  baterai  sebagai  penyimpanan energi listrik tersebut. Dari solar panel sistem atau photovoltaic  module melalui Grid-Tie  Inverter (GTI)  langsung  terhubung  dengan  penyedia jaringan  listrik  utama  yaitu  Pembangkit  Listrik Negara  (PLN).  Di  dalam  GTI  ini  terjadi  proses konversi arus searah menjadi arus bolak-balik, juga terjadi  proses  sinkronisasi  dengan  jaringan grid PLN sehingga kedua sumber listrik yang berbeda ini dapat bergabung dan otomatis berbagi beban antara PLTS sebagai yang utama dan PLN sebagai backup . Bila solar  panel  system kekurangan supply maka akan dipenuhi dari PLN [ 5 ].
Gambar 2 Sistem PLTS terhubung grid-tie .
Konfigurasi  panel  surya  terhubung Grid-tie dapat dilakukan  dengan  cara micro-inverter dan string- inverter [ 6 ] . Micro-inverter mengubah  arus  DC yang dihasilkan satu panel surya menjadi arus AC. Arus  AC  dari  masing-masing micro-inverter ini kemudian  digabungkan  bersama  dengan  Keluaran dari micro-inverter lainnya untuk mengirimkannya ke jaringan grid.
(a) (b)
Gambar 3 Konfigurasi,
(a) micro-inverter dan (b) string-inverter .
String-inverter terhubung  ke  serangkaian  panel surya bukan hanya satu panel seperti dalam micro- inverter. Arus  AC  dari string-inverter kemudian dapat  digabungkan  dengan  keluaran  dari String- inverter lainnya.
Di wilayah indonesia, energi listrik yang dihasilkan PLTS, mudah dipengaruhi oleh kondisi cuaca, yaitu keadaan  udara  di  atmosfer  pada  waktu  dan  tempat tertentu  yang  sifatnya  tidak  menentu  dan  berubah- ubah.  Penilaian  terhadap  kategori  cuaca  umumnya dinyatakan  dengan  memperhatikan  kondisi  hujan, suhu  udara,  jumlah  tutupan  awan,  penguapan, kelembapan,  dan  kecepatan  angin  di  suatu  tempat dari  hari  ke  hari  [ 7 ].  Jenis  cuaca  yang  ada  di indonesia terdiri atas: Cuaca panas, disebabkan oleh panas matahari karena posisinya berada tegak lurus di atas bumi dengan intensitas penyinaran matahari yang  tinggi.  Cuaca  cerah,  dimana  sinar  matahari terlihat  jernih  disertai  dengan  udara  yang  segar. Cuaca  sejuk,  terjadi  pada  suatu  daerah  yang mengalami  angin  bertiup,  suhu  udara  rendah,  dan kelembapan udara yang cukup tinggi. Cuaca hujan, terjadi  karena  adanya  uap  air  yang  terkandung  di udara  atau  di  awan.  Cuaca  berangin,  adanya pergerakan  angin  yang  cukup  kuat.  Dan  cuaca berawan,  yaitu  kondisi  ketika  langit  terlihat mendung atau dipenuhi awan [ 8 ].
Energi  listrik  yang  dihasilkan  dari  PLTS  juga dipengaruhi  oleh  iradiasi  dari  matahari.  Iradiasi matahari adalah proses radiasi yang jatuh pada suatu permukaan.  Semakin  besar  iradiasi  yang  diterima oleh  panel  surya,  maka  hasilnya  akan  berbanding lurus  dengan  daya  listrik  yang  dihasilkan. Akibatnya,  daya  maksimum  meningkat  sejalan dengan  radiasi  yang  diterima,  maka  efisiensi  akan lebih baik pada radiasi yang besar [ 9 ]. Pemasangan panel  surya  di  indonesia  cenderung  lebih  datar dibandingkan dengan pemasangan panel surya pada negara  dengan  empat  musim,  karena  posisinya dekat  dengan  khatulistiwa.  Jumlah  energi  listrik yang dihasilkan menjadi lebih sedikit. Penyebabnya ialah  posisi  penyinaran  pada  pagi  dan  sore  hari kurang sempurna dan tidak menyerap seluruh sinar matahari yang terpancarkan [ 10 ].
Perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu masih  adanya  pengguna  PLTS  yang  belum mengetahui  cara  mengonfigurasi  panel  surya dengan sistem grid-tie , baik  menggunakan konfigurasi micro-inverter maupun string-inverter, dan  belum  diketahui  apakah  energi  listrik  yang dihasilkan  pada  kedua  konfigurasi  tersebut memiliki perbedaan yang signifikan serta konfigurasi  mana  yang  lebih  optimal  digunakan sesuai kondisi cuaca di wilayah indonesia.
Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah: mendesain  dan  membuat  konfigurasi  panel  surya terhubung grid-tie dengan  cara micro-inverter dan string-inverter, mendapatkan hasil analisis efisiensi daya  listrik  yang  dihasilkan  antara  kedua konfigurasi  tersebut  dan  mendapatkan  konfigurasi PLTS  yang  optimal  yang  sesuai  dengan  kondisi cuaca di wilayah indonesia.
Adapun  manfaat  dari  penelitian  ini  yaitu:  dapat menentukan  konfigurasi  panel  surya  terhubung grid-tie yang lebih efisien antara micro-inverter dan string-inverter dan  memberi  masukan  kepada masyarakat  cara  mengonfigurasi  panel  surya terhubung grid-tie yang lebih efisien terhadap daya listrik yang dihasilkan dan pengaruh cuaca.
Penelitian  mengenai  efisiensi  instalasi  panel  surya antara micro-inverter dan string-inverter dilakukan oleh  Lagarde,  et  al  [ 11 ].  Dalam  penelitian  ini efisiensi  ditentukan  oleh Performance  Ratio (PR) dengan  mempertimbangkan  beberapa  parameter seperti:  orientasi,  kemiringan,  naungan,  kerugian kabel, dan jumlah panel. Hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata PR sebesar 0,79 dengan efisiensi 70- 80%,  tidak  ditemukan  perbedaan  efisiensi  yang signifikan  antara string-inverter dengan micro- inverter.
Shubham Tiwari et al dari Gyan Ganga Institute of Technology  and  Sciences (GGITS)  Jabalpur  India meneliti  perbandingan  performa  antara string- inverter dan micro-inverter pada  jaringan grid dengan  menggunakan software  System  Advisor Model (SAM)  [ 12 ].  Hasil  penelitian  diperoleh micro-inverter menghasilkan energi tahunan tanpa naungan  sebesar  4.916  kWh  dan  dengan  naungan sebesar  4.332  kWh. String-inverter menghasilkan energi  tahunan  tanpa  naungan  sebesar  4.763  kWh jika  dengan  naungan  menghasilkan  energi  4.283 kWh. Dari kedua data  ini micro-inverter menghasilkan energi lebih efisien dibanding string- inverter .
Penelitian Analisis Perbandingan Supply Arus Grid Tie Inverter (GTI) Panel Surya dan PLN pada beban 400-Watt  Terhadap  Radiasi  Matahari,  dilakukan oleh  Safri  Nahela,  et  al  [ 13 ].  Metode  yang digunakan dalam pengujian dengan mengukur arus pada photovoltaic  module ,  GTI  dan  beban menggunakan clamp meter . Tegangan photovoltaic module dan  PLN  menggunakan multimeter .  Panel surya  yang  digunakan  mempunyai  kapasitas 130Wp,  dan  GTI  menggunakan Smart  Grid-tie Micro-inverter 1kW.  Pengujian  dan  pengukuran dilakukan  selama  3  hari  dan  didapatkan  radiasi matahari  rata-rata  yaitu  497.3  W/m 2 dengan  hasil
data perbandingan rata-rata 78.91% suplai arus dari GTI dan 21.09% suplai dari arus PLN.
Penelitian  Analisis On  Grid dilakukan  oleh  Ryan Rezky  Ramadhana  at  al  [ 14 ],  dengan  metode kualitatif  dengan  cara  penelitian  langsung  atau disebut direct  observation .  Penelitian  diawali dengan pengambilan data secara langsung kemudian  melakukan  analisis.  Dengan  hasil  Input inverter  menghasilkan  lebih  besar  0.106  kWh/day daripada  keluaran  inverter  yang  menghasilkan 0,073  kWh/day.  Dan  besar  daya  PLN  sebelum  ter sinkronisasi grid inverter 0,351 kWh/day kemudian menurun  atau  menghemat  0.272  kWh/day.  Hal  itu menyebabkan  adanya  selisih  penghematan  selama sehari  penyinaran  mencapai  0,079  KWh/day. Terlihat  bahwasanya  antara  daya  keluaran  panel surya  sangat  mempengaruhi  besar  kecilnya  daya keluaran  grid  PLN.  Kapasitas  panel  surya menggunakan  grid  inverter  dalam  hal  ini menghemat  pengeluaran  listrik  dengan  cara membagi beban bersama dengan PLN
Penelitian  mengenai  efisiensi  panel  surya  antara micro-inverter dan string-inverter pernah dilakukan oleh beberapa peneliti yang telah dijelaskan di atas, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:
a.  Penelitian  ini  memperoleh  data  dari  hasil pengukuran  eksperimen,  penelitian sebelumnya menggunakan  data  dari website dan  data  dari software System Advisor Model (SAM). b.  Penelitian  ini  menggunakan  panel  surya  dan grid-tie  inverter (GTI)  dengan  type  dan kapasitas  yang  sama.  Penelitian  sebelumnya menggunakan berbagai type dan kapasitas yang berbeda.
c.  Penelitian ini menggunakan panel surya dengan sudut  kemiringan, azimuth dan  lokasi  yang sama.  Penelitian  sebelumnya  menggunakan sudut  kemiringan, azimuth dan  lokasi  yang berbeda-beda.
d. Pada  penelitian  ini  konfigurasi micro-inverter dan string-inverter mendapat perlakuan cuaca di indonesia,  seperti  cuaca  cerah,  berawan,  dan hujan. Penelitian sebelumnya mendapat naungan atau  bayangan  dari  pemodelan software atau kondisi cuaca di prancis dan italia.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah metode eksperimen. Metode ini memanipulasi suatu variabel yang sengaja dilakukan untuk melihat efek yang  terjadi  dari  tindakan  tersebut  [ 15 ].  Pada metode  ini,  ada  dua  variabel  yang  diteliti,  yaitu berupa  panel  surya  dengan  total  masing-masing 200Wp  yang  terhubung  dengan grid-tie  inverter .
Dimana  masing-masing  diberi  perlakuan  yang berbeda,  variabel  pertama  dikonfigurasi  dengan cara micro-inverter ,  sedang  variabel  kedua dikonfigurasi dengan cara string-inverter . Selanjutnya kedua variabel ini dilakukan pengukuran  berupa:  tegangan,  arus,  daya,  faktor daya,  energi  listrik  (kWh),  temperatur  dan kelembapan.  Pengamatan  dilakukan  untuk  melihat kondisi  cuaca  saat  cerah,  berawan  dan  saat  hujan. Dari  hasil  pengukuran  dan  pengamatan,  dilakukan analisis  efisiensi  panel  surya  dan  pengaruh  cuaca sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan konfigurasi yang  lebih  efisien  terhadap  daya  listrik  yang dihasilkan.
Metode  penelitian  dilakukan  dengan  mengikuti diagram alir seperti pada Gambar 4 di bawah ini:
Gambar 4 Diagram alir penelitian.
Setelah  menyusun  suatu  rancangan,  dilakukan pembelian  alat  dan  bahan  yang  digunakan  pada penelitian ini berupa:
Tabel 1 Alat dan bahan No Alat dan Bahan Jumlah 1 Photovoltaic Module 100 Wp 4 Unit 2 Grid-tie Inverter 350 Watt 3 Unit 2 DC Digital Dual Meter 5 Unit 3 AC Multifunction Meter 3 Unit 4 Energy Meter (kWh) 2 Unit
Selanjutnya  membuat  prototipe  untuk  penelitian seperti pada gambar di bawah ini:
Tahap  uji  coba  alat  yaitu  melakukan  pengujian fungsionalitas alat dan bahan penelitian, pengujian pengukuran  dan  pengujian  pengambilan  data. Tahap  selanjutnya  yaitu  uji  validitas  alat  ukur berupa  kalibrasi  alat  ukur  menggunakan  alat  ukur standar yang sudah memiliki sertifikat kalibrasi.
Pengukuran  konfigurasi micro-inverter dilakukan pada titik-titik pengukuran seperti pada Gambar 6 di bawah ini:
Gambar 6 Titik pengukuran pada konfigurasi micro- inverter.
Adapun  titik-titik  pengukuran  konfigurasi string- inverter seperti pada Gambar 7 di bawah ini:
Gambar 7 Titik pengukuran pada konfigurasi string- inverter.
Pengambilan  data  dilakukan  selama  3  bulan  (90 hari)  mulai  dari  tanggal  20  Maret  2023  sampai dengan  25  Juni  2023  pada  pukul  08.00,  09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 dan 16.00 WIB.  Sehingga  masing-masing  variabel  diperoleh sebanyak  810  sample  data.  Lokasi  Penelitian  di
LPK Pientar Teknik, Perum Griya Jati Asri Blok B1 No.3 Jatimulya Cilodong Depok.
Pengujian  hipotesis  dianalisis  dengan  menguji kesamaan dua rata-rata uji dua pihak menggunakan rumus [ 16 ]:
t = 𝑥 1 − 𝑥 2 𝑠 √( 1 𝑛1 ) + ( 1 𝑛2 ) (1)
Keterangan:
t adalah hasil uji rata-rata dua pihak x adalah mean n adalah jumlah sampel
s adalah simpangan baku
Simpangan baku dicari dengan rumus:
S 2 = (𝑛 1 − 1) 𝑠 1 2 + (𝑛 2 − 1) 𝑠 2 2 (𝑛 1 + 𝑛 2 ) − 2 (2)
Dalam pengujian terhadap hipotesis yang perumusannya  mengandung  pengertian  sama, disebut hipotesis nol dengan lambang H 0 melawan hipotesis  tandingannya  dengan  lambang  H 1 yang mengandung  pengertian  tidak  sama.  Pasangan  H 0 dan H 1 yang telah dirumuskan, ditulis dalam bentuk:
H 0 : µ 1 = µ 2 (3) H 1 : µ 1 ≠ µ 2 (4)
Distribusi  untuk  mendapatkan  batas-batas  kriteria untuk  uji  dua  pihak  ini  didapat  dari  daftar student distribution .  H 0 diterima  jika  - 𝑡 1− 1 2 𝛼 <t< 𝑡 1− 1 2 𝛼 dengan 𝑡 1− 1 2 𝛼 didapat dari tabel distribusi t dengan dk  =  (n 1 +n 2 -2)  dan  peluang  1 − 1 2 𝛼 .  Untuk  harga  t lainya di tolak.
Besarnya  perbedaan  kedua  variabel  dicari  dengan menggunakan persamaan:
y = (𝑥 1 − 𝑥 2 ) 𝑥 2 𝑥100 (5)
Keterangan: y adalah besarnya perbedaan (%)
Kemampuan  maksimum photovoltaic  module dalam menyerap energi matahari dan mengubahnya menjadi  energi  listrik  disebut  sebagai  besarnya efisiensi daya maksimum.
Perhitungan  efisiensi  (η) photovoltaic  module dihitung berdasarkan persamaan:
η = 𝐼 𝑠𝑐 𝑥 𝑉 𝑜𝑐 𝑥 𝐹𝐹 𝐼𝐹𝐹 𝑥 𝐴 𝑐 (6)
Keterangan: η adalah efisiensi photovoltaic module (%) I sc adalah arus hubung singkat (A) V oc adalah tegangan rangkaian terbuka (V) FF adalah faktor pengisi
IFF adalah radiasi matahari (W/m 2 ) A c adalah area pengumpul (m 2 )
Faktor  Pengisi (Fill  Factor) photovoltaic  module dapat dihitung menggunakan persamaan:
FF = 𝑃 𝑚𝑎𝑥 𝐼 𝑠𝑐 𝑥 𝑉 𝑜𝑐 (7)
Data  besarnya  arus  hubung  singkat  (I sc ),  tegangan open  ciscuit (V oc )  dan  daya  maksimum  (P max ) photovoltaic  module dapat  dilihat  pada datasheet yaitu I sc = 4,9 Ampere, V oc = 24,66 volt dan P max = 100Wp.
Besarnya efisiensi maksimum photovoltaic module dihitung  berdasar  I sc dan  V oc ,  sedangkan  besarnya efisiensi  daya  keluaran  dihitung  berdasar  arus output  (I o )  dan  Tegangan  output  (V o )  pada konfigurasi micro-inverter dan string-inverter.
Adapun  besarnya  iradiasi  matahari  di  lokasi penelitian berdasar Gambar 8 di bawah ini:
Gambar 8 Besarnya iradiasi matahari kel. Kalimulya [Wh/m 2 ] [ 17 ].

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  kondisi  cuaca  berawan  dan  hujan, photovoltaic  module dengan  konfigurasi string- inverter menghasilkan  daya  listrik  yang  lebih efisien dibanding micro-inverter dengan performa efisiensi saat berawan mencapai 14,97%. Dan saat hujan mencapai 25,74%.
Konfigurasi micro-inverter dalam  kondisi  cuaca cerah  menghasilkan  performa  energi  listrik  yang lebih  baik  sebesar  21,26%    dibanding  dengan konfigurasi string-inverter .
Dalam berbagai kondisi cuaca, yang menghasilkan performa daya listrik lebih efisien yaitu konfigurasi micro-inverter ,  memiliki  perbedaan  signifikan dibanding string-inverter mencapai 9,93%.

## 3.1 Hasil Penelitian
Dalam  kondisi  berbagai  cuaca,  baik  cuaca  cerah, berawan,  maupun  hujan, photovoltaic  Module dengan  konfigurasi micro-inverter menghasilkan
performa  daya  listrik  lebih  besar  dibanding konfigurasi string-inverter, seperti  terlihat  dalam Tabel 2 .
Tabel 2 Daya listrik yang dihasilkan micro-inverter  dan
string-inverter . Month Micro-inverter (Watt) String-inverter (Watt) April 14.787,79 12.945,83 Mei 13.125,41 11.881,90 Juni 12.363,37 11.807,27 Total 40.276,57 36.635,00 Mean 49,72 45,23 Standard Deviasi 32,19 23,68
Rata-rata  harian  energi  listrik  yang  dihasilkan antara micro-inverter dan string-inverter berdasar waktu dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00, dengan berbagai kondisi cuaca dapat dilihat seperti pada Gambar  9 .  Pada  pagi  hari  dari  pukul  08.00 sampai dengan 09.00 terlihat bahwa string-inverter menghasilkan  energi  listrik  yang  lebih  besar dibanding micro-inverter. Pada pukul 09.00 hingga pukul 14.00 micro-inverter menunjukkan performa terbaiknya.  Pada  pukul  14.00  hingga  16.00  kedua konfigurasi  menghasilkan  energi  listrik  yang hampir sama.
Gambar 9 Rata-rata daya listrik harian yang dihasilkan micro-inverter dan string-inverter .
Pada kondisi cuaca yang cerah, konfigurasi micro- inverter dan string-inverter menghasilkan  daya listrik rata-rata seperti tabel di bawah ini.
Tabel 3 Daya listrik pada kondisi cuaca cerah
Pukul (WIB) Daya (Watt) Micro-inverter String-inverter 08.00 38,36 42,89 09.00 63,21 60,96 10.00 88,56 67,44 11.00 90,73 65,23 12.00 90,30 64,23 13.00 86,49 66,56 14.00 82,31 68,13 15.00 64,81 61,19 16.00 53,30 46,05 Mean 73,12 60,30
Pada  kondisi  cuaca  berawan,  energi  listrik  yang dihasilkan photovoltaic module dengan konfigurasi micro-inverter dan string-inverter seperti  pada Tabel 4 :
Tabel 4 Daya listrik pada kondisi cuaca berawan.
Pukul (WIB) Daya (Watt) Micro-inverter String-inverter 08.00 19,52 22,89 09.00 33,68 39,63 10.00 45,04 53,09 11.00 41,14 49,75 12.00 39,77 44,58 13.00 44,07 46,65 14.00 32,71 37,60 15.00 26,39 30,56 16.00 13,45 15,27 Mean 32,86 37,78
Pada  kondisi  cuaca  hujan, photovoltaic  module dengan  konfigurasi micro-inverter dan string- inverter menghasilkan  daya  listrik  seperti  pada Tabel 5 .
Tabel 5 Daya listrik pada kondisi cuaca hujan.
Pukul (WIB) Daya (Watt) Micro-inverter String-inverter 08.00 3,06 5,79 09.00 4,88 7,52 10.00 1,69 3,05 11.00 1,31 0,61 12.00 2,88 3,21 13.00 3,50 3,23 14.00 2,16 3,63 15.00 1,31 1,59 16.00 1,77 1,82 Mean 2,51 3,38
Besarnya efisiensi maksimum photovoltaic module pada bulan  April, Mei dan Juni Tahun 2023 seperti yang terlihat pada gambar grafik di bawah ini:
Gambar 10 Efisiensi Daya Maksimum Photovoltaic Module Terhadap Iradiasi Matahari.
Dari  pengukuran  rata-rata  tegangan  dan  arus keluaran photovoltaic  module didapat  hasil pengukuran seperti pada Tabel 6 :
Tabel 6 Tegangan dan arus keluaran photovoltaic module. Bulan Micro-inverter String-inverter PVM 1 PVM 2 PVM 3 PVM 4 V I V I V I V I April 19,19 2,06 18,87 1,85 20,35 1,49 20,34 1,25 Mei 19,18 1,84 19,34 1,61 19,90 1,40 19,85 1,09 Juni 19,81 1,74 19,56 1,54 20,18 1,40 20,15 1,07
Efisiensi  daya  keluaran photovoltaic  module pada konfigurasi micro-inverter dan string-inverter di dapat seperti pada tabel di bawah ini:
Tabel 7 Efisiensi daya keluaran photovoltaic module.
Bulan Micro-inverter  (%) String-inverter (%) PVM 1 PVM 2 PVM 3 PVM 4 April 13,29 11,74 10,20 8,55 Mei 10,64 9,38 8,40 6,52 Juni 10,27 8,98 8,42 6,43 Rata-rata 11,40 10,03 9,00 7,17
Energi listrik yang dihasilkan photovoltaic module berdasar  pengukuran  dari  kWh  meter  seperti  yang tunjukkan pada tabel di bawah ini:
Tabel 8 Besarnya kWh meter. Month Micro-inverter ( kWh) String-inverter ( kWh) April 14,0 12,1 Mei 13,0 11,8 Juni 12,3 11,8 Jumlah 39,3 35,7
Hasil  Pengukuran  faktor  daya  keluaran  inverter  1 (INV  1)  dan  inverter  2  (INV  2)  pada  konfigurasi micro-inverter diperlihatkan pada gambar di bawah ini:
Gambar 11 Faktor daya keluaran inverter 1 dan inverter 2.
Dari Gambar 11 di atas terlihat bahwa faktor daya tertinggi  pada  konfigurasi micro-inverter sebesar 0,5 dengan nilai rata-rata faktor daya sebesar 0,35. Tidak jauh berbeda dengan hasil pengukuran faktor daya  keluaran  inverter  3  (INV  3)  yaitu  pada konfigurasi string-inverter  , dimana  faktor  daya tertinggi  sebesar 0,54 dengan rata-rata faktor daya sebesar 0,4. seperti yang ditunjukkan pada Gambar 12 :
Gambar 12 Faktor daya keluaran inverter 3.

## 3.2 Pembahasan Hasil Penelitian
Dari  data  hasil  penelitian  di  atas  dapat  di  analisis performa  energi  listrik  yang  dihasilkan  pada konfigurasi micro-inverter dan string-inverter sebagai berikut:
1.1 Pengaruh Berbagai Kondisi Cuaca
Dari Tabel 2 dapat diketahui micro-inverter dalam tiga  bulan  menghasilkan  daya  listrik  lebih  besar yaitu 40,3 kW sedang string-inverter menghasilkan daya  listrik  lebih  rendah  sebesar  36,6  kW,  dengan selisih daya listrik yang dihasilkan sebesar 3,7 kW. Untuk  mengetahui  apakah  ada  perbedaan  yang signifikan diantara keduanya, dilakukan analisis uji t pada kedua belah pihak sebagai berikut:
Simpangan baku dicari dengan persamaan 2:
S 2 = (𝑛 1 − 1) 𝑠 1 2 + (𝑛 2 − 1) 𝑠 2 2
(𝑛 1 + 𝑛 2 ) − 2
S 2 = (810−1)32,19 2 + (810−1)23,68 2 (810 + 810)−2 S = 28,26
Hasil uji rata-rata dua pihak dengan persamaan 1:
t = 𝑥 1 − 𝑥 2 𝑠 √( 1 𝑛1 ) + ( 1 𝑛2 ) t = 49,72 − 45,23 28,26 √( 1 810 ) + ( 1 810 )
t = 3,198
Nilai presentil untuk distribusi t dengan dk = 1.618 pada  peluang  95%    dari t-tabel diperoleh:  2,243. Dengan kriteria pengujian  Ho diterima jika t hasil perhitungan  terletak  antara  -2,243  dan  2,243,  dan Ho diolak jika t hasil perhitungan mempunyai nilai- nilai lain. Nilai t ditemukan sebesar 3,198. Sehingga Ho  ditolak,  dengan  kata  lain  ada  perbedaan signifikan  daya  listrik  yang  dihasilkan  antara konfigurasi string-inverter dengan micro-inverter .
Perbedaan  kedua  konfigurasi  tersebut  dihitung dengan persamaan 5:
y = (𝑥 1 − 𝑥 2 ) 𝑥 2 𝑥100
y = (49,72− 45,23) 45,23 𝑥100
y = 9,93%
Dari perhitungan di atas konfigurasi micro-inverter menghasilkan  daya  listrik  lebih  efisien  dengan perbedaan yang signifikan sebesar 9,93% dibanding konfigurasi string-inverter .
Dari Gambar  9 terlihat  bahwa string-inverter memiliki  performa  daya  listrik  terbaiknya  pada pukul  08.00  sampai  dengan  pukul  09.00  dan  pada pukul 14.00 hingga pukul 16.00. Pada waktu-waktu tersebut intensitas cahaya matahari atau foton yang mampu  diserap  oleh photovoltaic  module rendah, dengan  merangkai  seri  atau  paralel photovoltaic module tersebut,  dapat  meningkatkan  performa energi listrik yang dihasilkan pada keluaran grid-tie inverter .  Sedangkan micro-inverter menghasilkan performa  daya  listrik  terbaiknya  pada  pukul  10.00 sampai  dengan  pukul  13.00,  dimana  pada  waktu- waktu  tersebut,  intensitas  cahaya  matahari  yang diserap photovoltaic  module tinggi  sehingga  lebih optimal  jika  menggunakan grid-tie inverter (GTI) pada  masing-masing photovoltaic module tersebut.
1.2 Pengaruh Kondisi Cuaca Cerah
Dari Tabel  3 terlihat  konfigurasi micro-inverter menghasilkan rata-rata performa daya listrik harian lebih  besar  yaitu  73,12  Watt  dibanding string- inverter sebesar 60,3  Watt.  Dengan  perbedaan performa  energi  listrik  yang  dihasilkan  kedua konfigurasi  tersebut  sebesar  21,26%  seperti perhitungan di bawah ini:
y = (73,12 − 60,30)
60,30 𝑥100
y = 21,26%
Dari Tabel 3 terlihat juga bahwa konfigurasi string- inverter lebih  efisien  pada  pukul  8.00  sampai dengan  pukul  9.00  walaupun  dalam  kondisi  cuaca cerah.  Pada  pagi  hari,  sinar  matahari  memiliki intesitas cahaya yang rendah,  juga arah datang sinar matahari  tidak  tegak  lurus  dengan photovoltaic module ,  sehingga  iradiasi  yang  mampu  diserap masing-masing photovoltaic module rendah. Dengan  menseri  atau  paralel photovoltaic  module tersebut, dapat meningkatkan performa daya listrik yang  dihasilkan  pada  keluaran grid-tie  inverter, itulah  mengapa  konfigurasi string-inverter lebih banyak  menghasilkan  daya  listrik  pada  pagi  hari. Selanjutnya  dari  pukul  9.00  sampai  dengan  pukul 16.00  konfigurasi micro-inverter lebih  efisien dalam  menghasilkan  daya  listrik.  Dimana  pada waktu-waktu tersebut, matahari memiliki intensitas cahaya  yang  tinggi,  iradiasi  yang  dipancarkan matahari dapat diserap secara optimal oleh masing- masing photovoltaic module , sehingga energi yang dihasilkan akan lebih efisien jika setiap
photovoltaic  module tersebut  langsung  terhubung dengan grid-tie inverter (GTI) .
1.3 Pengaruh Kondisi Cuaca Berawan
Dari Tabel  4 terlihat  konfigurasi string-inverter dalam  kondisi  cuaca  berawan,  menghasilkan  rata- rata  daya  listrik  lebih  besar  yaitu  37,78  Watt, sedangkan micro-inverter menghasilkan  rata-rata daya listrik sebesar 32,86 Watt.
Dari Tabel  4 juga  terlihat  bahwa  dalam  kondisi cuaca berawan, string-inverter menghasilkan daya listrik lebih efisien dari pukul 08.00 sampai dengan pukul  16.00.  Hal  ini  disebabkan  intensitas  cahaya matahari  yang  diterima photovoltaic  module berkurang karena terhalang oleh awan, iradiasi yang diserap photovoltaic  module juga  mengalami penurunan, dengan merangkai seri atau paralel pada photovoltaic  module tersebut,  dapat  meningkatkan performa  daya  listrik  yang  dihasilkan.  Sehingga dalam  kondisi  cuaca  berawan,  konfigurasi string- inverter lebih  optimal  dalam  menghasilkan  daya listrik.
Dalam kondisi cuaca berawan, besarnya perbedaan energi  listrik  yang  dihasilkan  antara  configurasi string-inverter dan micro-inverter yakni  sebesar 14,97% seperti perhitungan di bawah ini:
y = (37,78 − 32,86)
32,86 𝑥100
y = 14,97%
1.4 Pengaruh Kondisi Cuaca Hujan
Dari Tabel 5 dalam kondisi cuaca hujan, konfigurasi string-inverter menghasilkan performa daya listrik yang lebih besar yaitu 3,38 Watt. Sedangkan string- inverter menghasilkan  2,51  Watt.  Kedua konfigurasi  menghasilkan  performa  daya  listrik sangat  kecil,  rata-rata  sekitar  2,95  Watt.  Dengan kata  lain  dalam  kondisi  cuaca  hujan  keduanya mengalami penurunan daya listrik yang signifikan.
Dalam  kondisi  cuaca  hujan,  dimana  intensitas cahaya  dan  iradiasi  matahari  berkurang,  justru konfigurasi string-inverter menunjukkan performa lebih baik dalam menghasilkan daya listrik, karena dapat  meningkatkan  besaran  arus  dan  tegangan pada photovoltaic  module sebagai  inputan grid-tie inverter (GTI). Dengan perbedaan efisiensi rata-rata sebesar  25,74%  dibandingkan  dengan  konfigurasi micro-inverter , seperti dalam perhitungan di bawah ini:
y = (3,38 − 2,51)
2,51 𝑥100
y = 25,74%
1.5 Efisiensi  Daya  Maksimum  Photovoltaic Module Terhadap Iradiasi Matahari
Faktor  Pengisi (Fill  Factor) photovoltaic  module dapat dihitung menggunakan persamaan 7
FF = 𝑃 𝑚𝑎𝑥 𝐼 𝑠𝑐 𝑥 𝑉 𝑜𝑐
FF = 100
4,9 𝑥 24,66
FF = 0,83
Sehingga  efisiensi  daya  maksimum photovoltaic module dapat diketahui menggunakan persamaan 6:
η = 𝐼 𝑠𝑐 𝑥 𝑉 𝑜𝑐 𝑥 𝐹𝐹 𝐼𝐹𝐹 𝑥 𝐴 𝑐
Dengan  IFF  adalah  rata-rata  iradiasi  matahari Tahun  2023  di  lokasi  penelitian  berdasar  data Gambar 8 yaitu diketahui besarnya rata-rata iradiasi matahari pada bulan April sebesar 242 Wh/m 2 , pada bulan Mei sebesar 270 Wh/m 2 , dan pada bulan Juni sebesar  273 Wh/m 2 . Sedang  A c adalah  luas photovoltaic  module berdasar datasheet yaitu  1,02 m 2 .  Sehingga  efisiensi  maksimum photovoltaic module pada bulan april tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:
η = 4,9 𝑥 24,66 𝑥 0,83 242 𝑥 1,02 𝑥 100
η = 40,63%
Dengan  cara  yang  sama,  besarnya  efisiensi maksimum photovoltaic  module pada  bulan  Mei dan  Juni  tahun  2023  seperti  yang  terlihat  pada Gambar  10 .  Terlihat  bahwa  performa  daya maksimum photovoltaic  module dalam  menyerap sinar  matahari  menjadi  energi  listrik  pada  bulan April sebesar 40,63%, bulan Mei terjadi penurunan menjadi 36,42%, dan menurun lagi pada bulan Juni menjadi 36,02%. Perhitungan efisiensi photovoltaic module terhadap iradiasi matahari tidak dipengaruhi oleh  kondisi  cuaca,  akan  tetapi  ditentukan  oleh sudut  antara  arah  sinar  matahari  ke  permukaan atmosfer. Sudut ini akan berubah pada pagi, siang, hingga sore hari, dan akan berbeda di lintang yang berbeda  dan  pada  musim  yang  berbeda.  Sehingga terjadinya penurunan efisiensi seperti yang terlihat pada  gambar  di  atas,  akibat  dari  naiknya  iradiasi matahari  yang  dipancarkan  matahari  di  lokasi penelitian.  Sementara  itu  kemampuan  maksimum panel  surya  dalam  menyerap  iradiasi  matahari menjadi  listrik,  tidak  mengalami  perubahan,  tetap sebesar 100 Wh/m 2 .
1.6 Efisiensi Daya Keluaran Photovoltaic Module Terhadap Iradiasi Matahari
Berdasar Tabel  6 ,  efisiensi  daya  keluaran photovoltaic  module dengan  konfigurasi micro- inverter pada  bulan  April  dapat  dihitung  sebagai berikut:
η = 19,19 𝑥 2,06 𝑥 0,83 242 𝑥 1,02 𝑥 100
η = 13,29 %
Dengan  cara  perhitungan  yang  sama,  dapat diperoleh efisiensi dari masing-masing photovoltaic module pada bulan April, Mei dan Juni tahun 2023 seperti  pada Tabel  7 .  Pada  tabel  tersebut  terlihat terjadi penurunan efisiensi pada bulan april hingga juni  disebabkan  oleh  meningkatnya  iradiasi matahari  dan  berkurangnya  intensitas  cahaya matahari  yang  diserap  oleh photovoltaic  module akibat  dari  meningkatnya  kondisi  cuaca  berawan dan  hujan.  Dari  perhitungan  didapat  besarnya efisiensi rata-rata micro-inverter sebesar 10,03% - 11,40%  dan  efisiensi  rata-rata string-inverter sebesar 7,17% - 9%.
1.7 Energi Listrik yang Dihasilkan Dalam kWh
Dari Tabel  8 tersebut  di  atas  terlihat  konfigurasi micro-inverter menghasilkan  energi  listrik  (kWh) meter  yang  lebih  besar  dibanding string-inverter pada  tiap  bulannya.  Dengan  total  energi  listrik (kWh)  selama  tiga  bulan  sebesar  39,3  kWh  untuk micro-inverter dan 35,7 kWh untuk string-inverter .
1.8 Faktor Daya Keluaran Grid-tie Inverter
Kedua  konfigurasi  baik micro-inverter maupun string-inverter ,  seperti  yang  diperlihatkan  pada Gambar 11 dan Gambar 12 , memiliki faktor daya yang  rendah,  berkisar  antara  0,35  hingga  0,4.  Ini jauh  dari  nilai  yang  ditetapkan  oleh  Standar Pembangkit  Listrik  Negara  (SPLN)  yaitu  minimal sebesar 0,85. Rendahnya faktor daya menunjukkan kurang  efisiensinya  PLTS grid-tie .  Artinya  dari total  energi  listrik  yang  dihasilkan  PLTS  tidak semua  dapat  dikonversi  menjadi  energi  listrik, justru sebagian besar malah berubah menjadi energi lain, misalkan menjadi energi panas. Apabila faktor daya  kurang  dari  0.85  untuk  pemakaian  listrik industri,  maka  PLN  akan  memperhitungkan kelebihan  pemakaian Kilo  Volt  Ampere  Reaktif Hours (kVARh) , disamping pemakaian energi listrik (kWh)  yang  sudah  ada.  Dengan  demikian  faktor daya harus diperbaiki menjadi tinggi, sesuai dengan yang diharapkan, yaitu antara 0,85 hingga 1.
Dari  kedua  gambar  di  atas  juga  memperlihatkan bahwa  semakin  besar  daya  listrik  yang  dihasilkan oleh photovoltaic module , semakin besar pula nilai faktor  dayanya.  Disamping  itu,  faktor  daya  juga terlihat  tidak  stabil  dan  mudah  berubah-ubah nilainya,  ketidakstabilan  faktor  daya  kemungkinan disebabkan  oleh drop tegangan  karena  pengaruh cuaca  atau  panas  berlebih  pada photovoltaic module .  Dapat  pula  disebabkan  lepasnya phase
locked loop (PLL) inverter saat synchronize dengan jaringan grid PLN.  Sedangkan  rendahnya  faktor daya kemungkinan disebabkan karena supply PLTS lebih  rendah  dibanding supply dari  PLN  terhadap beban  yang  digunakan  pada  saat  penelitian  ini berlangsung. Untuk memastikannya perlu penelitian  lebih  lanjut  mengenai  faktor  daya  pada PLTS terhubung grid-tie .

## 4. KESIMPULAN
Dari  analisis  hasil  dan  pembahasan  dapat disimpulkan  dalam  mendesain  dan  membuat konfigurasi  panel  surya  terhubung grid-tie dapat dilakukan  dengan  cara micro-inverter dan string- inverter . Konfigurasi micro-inverter yaitu menghubungkan  setiap  keluaran  satu  panel  surya dengan  satu  buah grid-tie  inverter .  Sedangkan konfigurasi string-inverter yaitu  beberapa  panel surya dirangkai seri atau paralel baru dihubungkan dengan  satu  buah grid-tie  inverter. Selanjutnya masing-masing grid-tie  inverter ini  dihubungkan dengan jaringan grid PLN.
Hasil analisis efisiensi daya listrik yang dihasilkan antara  konfigurasi micro-inverter dan string- inverter serta  pengaruh  cuaca,  didapatkan  hasil dalam  berbagai  kondisi  cuaca,  panel  surya  dengan konfigurasi micro-inverter menghasilkan  daya listrik  lebih  efisien  dengan  perbedaan  yang signifikan  dibanding string-inverter ,  dengan perbedaan  mencapai  9,93%. Dalam  kondisi  cuaca cerah,  panel  surya  dengan  konfigurasi micro- inverter menghasilkan  daya  listrik  lebih  efisien dibanding string-inverter sebesar  21,26%. Dalam kondisi  cuaca  berawan  dan  hujan,  panel  surya dengan  konfigurasi string-inverter menghasilkan performa  daya  listrik  lebih  efisien  dibanding konfigurasi micro-inverter  , saat  cuaca  berawan mencapai  14,97%,  saat  cuaca  hujan  mencapai 25,74%. Panel  surya  dengan  konfigurasi micro- inverter memiliki efsiensi rata-rata 10,03% - 11,4% sedang string-inverter memiliki  efisiensi  rata-rata 7,17%  -  9%. Besaran  rata-  rata  faktor  daya konfigurasi micro-inverter yaitu  sebesar  0,35  dan string-inverter sebesar  0,4.  Kedua  konfigurasi tersebut  sangat  kecil,   tidak  sesuai  dengan Standar Pembangkit  Listrik  Negara  (SPLN)  yaitu  minimal sebesar 0,85.
Didapatkan  konfigurasi  PLTS  yang  optimal  yaitu menggunakan  konfigurasi micro-inverter yang memiliki  performa  daya  listrik  lebih  efisien  dalam berbagai  kondisi  cuaca  yang  sesuai  di  sebagian besar  wilayah  indonesia.    Sedangkan  konfigurasi string-inverter memiliki performa daya listrik lebih efisien pada saat kondisi cuaca berawan dan hujan,
sesuai  untuk  wilayah  indonesia  yang  memiliki curah hujan lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] I.  Kaizuka,  A.  Jäger  Waldau,  dan  J.  Donoso, Snapshot  of  Global  PV  Markets  2023  Task  1 Strategic PV Analysis and Outreach PVPS , IEA- PVPS  T1-44:2023.  France:  IEA  PVPS,  2023. [Daring].
[2] A.  Pribadi,  “Semakin  Ekonomis,  Pengguna PLTS  Atap  Diharapkan  Terus  Bertambah,” Energi  Baru  Terbarukan  dan  Konversi  Energi (EBTKE).  Diakses:  22  September  2023. [Daring].
[3] A.  Zayyinun  dan  M.  Widyartono,  “Prototipe Mesin  Stirling  Menggunakan  Panas  Sinar Matahari  Sebagai  Energi  Alternatif,” Jurnal Teknik Elektro , vol. 9, no. 2, hlm. 459–466, 2020 . [4] I.  Wahidin  dan  R.  Hidayat,  “Perancangan Pembangkit  Tenaga  Listrik  Tenaga  Surya Dengan  Panel  Surya  Monocrystalline  60  Wp,” Jurnal  Ilmiah  Wahana  Pendidikan,  Juli ,  vol. 2023, no. 14, hlm. 378–387, doi:
10.5281/zenodo.8173835.
[5] R. Abdullah dan S. Subiyanto, “Sistem Hibrida
Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Terhubung  Grid  Dengan  Kerangka  Referensi
Natural,” Jetri :  Jurnal  Ilmiah  Teknik  Elektro , vol.  16,  no.  1,  hlm.  1–16,  Agu  2018,  doi: 10.25105/jetri.v16i1.2940.
[6] A.  Wibowo,  “ Instalasi  Panel  Listrik  Surya” . Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2022.
[7] O.  A.  Rozak,  M.  Marfin,  I.  Irvan,  dan  J. Setiawan,  “Analisis  Pengaruh  Kondisi  Cuaca Pada  Efisiensi  Sel  Surya  Monocrystalline,
Polycrystalline dan Thin Film,” EPIC Journal of Electrical  Power  Instrumentation  and  Control , vol.  5,  no.  2,  hlm.  186,  Jan  2023,  doi: 10.32493/epic.v5i2.28401.
[8] Susilo  Budi,  “ Mengenal  Iklim  dan  Cuaca  Di Indonesia” . Yogyakarta: DIVA Press, 2021.
[9] S.  Widyawati  Putri,  G.  Marausna,  dan  E.  Eko Prasetiyo, “Analisis Pengaruh Intensitas Cahaya Matahari  Terhadap  Daya  Keluaran  Pada  Panel Surya,” Teknika  STTKD:  Jurnal  Teknik, Elektronik, Engine , vol. 8, no. 1, hlm. 29–37, Jul 2022, doi: 10.56521/teknika.v8i1.442.
[10] Jamaaluddin,  “ Buku  Petunjuk  Pengoperasian Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS)” . Sidoarjo: UMSIDA Press, 2021.
[11] Q. Lagarde, B. Beillard, S. Mazen, M. S. Denis, dan  J.  Leylavergne,  “Performance  ratio  of photovoltaic installations in France: Comparison between inverters and micro-inverters,” Journal of King Saud University - Engineering Sciences . King Saud University, 2021. doi:
10.1016/j.jksues.2021.11.007.
[12] S.  Tiwari,  R.  Pandey,  dan  A.  Goswami, “Performance  Comparison  of  3kW  Residential Grid-Connected  Photovoltaic  System  between Micro-inverter and String-inverter Topology
using  System  Advisor  Model,” International Research Journal of Engineering and Technology ,  vol.  08,  no.  09,  hlm.  1129–1131, Sep 202.
[13] S. Nahela, I. Fauzi Faridyan, N. Arief Rachman, A.  Risdiyanto,  dan  B.  Susanto,  “Analisis Perbandingan  Supply  Arus  Grid-Tied  Inverter Panel  Surya  Dan  Pln  Pada  Beban  400  Watt Terhadap  Radiasi  Matahari,” Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan , vol. 18, no. 2, hlm. 69– 78, 2019.
[14] Ryan  Rezky  Ramadhan,  I.  M.  Moch,  Abdul Hafid,  dan  Adriani,  “ANALISIS  PLTS  ON GRID,” Vertex Elektro , vol. 14, no. 1, hlm. 12– 25, Feb 2022.
[15] Salmaa,  “Penelitian  Eksperimen:  Tujuan, Jenis, Langkah, Contoh,” Penerbit Depublish. Diakses: 22 September 2023.
[16] M.  Syaban  dan  E.  Ratnaningrum,  “ Statistika Penelitian” ,  vol.  3.  Bandung:  Informatika Bandung, 2021.
[17] Solargis,  “Global  Solar  Atlas,”  World  Bank Group. Diakses: 21 Mei 2023.