Monitoring Besaran Listrik dari Jarak Jauh pada Jaringan Listrik 3 Fasa Berbasis Single Board Computer BCM2835
Ady Kurniawan 1) , Dikpride Despa 2) , M. Komarudin 3 )
1,2,3) Jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 adykurniawan18@gmail.com

## ABSTRAK
Pada  jaringan  listrik  3  fasa  perlu  dilakukan  monitoring  besaran  listrik  yang  meliputi tegangan  (V),  arus  (A),  faktor  daya  (Cos  θ),  daya  (W)  dan  konsumsi  energi  (kWh).  Hal  tersebut dilakukan untuk mengetahui perubahan besaran listrik terhadap waktu, sehingga dapat diketahui kualitas  pasokan  energi  listrik  pada  sistem,  dapat  diketahui  jika  terjadi  gangguan  dan  dapat diketahui besar konsumsi energi listrik secara berkala.
Untuk  pengukuran  tegangan  digunakan  trafo  step-down  sebagai  sensor  tegangan, pengukuran  arus  digunakan  sensor  arus  ACS712-30A  dan  pengukuran  konsumsi  energi digunakan  kWh  meter  merk  Thera  tipe  TEM015-D4250.  Sedangkan  nilai  daya  didapat  dari perhitungan,  dimana  daya  merupakan  hasil  bagi  antara  nilai  konsumsi  energi  terhadap  waktu. Ketika nilai tegangan, arus dan daya diketahui maka nilai faktor daya juga dapat dihitung karena nilai  daya  merupakan  hasil  kali  dari  tegangan,  arus  dan  faktor  daya.  Untuk  pemrosesan  data pengukuran  dan  perhitungan  dibuat  pemograman  python  dengan  menggunakan  Single  Board Computer BCM2835 atau biasa dikenal dengan sebutan Raspberry Pi.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  alat  ukur  tegangan,  daya  dan  faktor  daya  yang digunakan memiliki tingkat presisi yang sesuai dengan standar IEC No. 13B-23, namun untuk alat ukur  arus  belum  memenuhi  standar  tetapi  masih  dapat  digunakan  karena  memiliki  selisih pengukuran yang kecil jika dibandingkan dengan hasil pengukuran menggunakan alat ukur yang ada di laboratorium. Dengan menggunakan Raspberry Pi, data hasil monitoring berhasil disimpan pada database dan dapat dilihat dari WEB dalam bentuk grafik.
Kata kunci : Jaringan listrik 3 fasa, sensor tegangan, sensor arus, kWh meter, Raspberry Pi.

## ABSTRACT
Electric  measure  on  the  3-phase  electrical  network  needs  to  be  monitored  which  includes voltage (V), current (A), power factor (cos θ), power (W) and energy consumptions (kWh). In order to knows the changes of electrical quantities over time, so quality of electricity supply in the system can be monitored, it can be seen in case of interruption and can be known energy consumption on a regular basis.
Step-down  transformer  is  used  as  a  voltage  sensor  for  voltage  measurment,  current measurement  used  ACS712-30A  current  sensors  and  measurement  of  energy  consumption  used kWh  meter  brands  TEM015  type  Thera-D4250.  While  the  power  value  obtained  from  the calculation,  where  power  is  the  quotient  between  the  energy  consumption  of  the  time.  When  the value of the voltage, current and power are known, the value of the power factor can be calculated as  the  value  of  power  is  the  product  of  voltage,  current  and  power  factor.  For  processing measurement  data  and  calculations  made  using  python  programming  Single  Board  Computer BCM2835 or commonly known as Raspberry Pi.
The results showed that the voltage measuring devices, power and power factor used have a level of precision that is in accordance with IEC standard No. 13B-23, but for flow devices not meet the  standards  yet  but  it  can  still  be  used  because  it  has  a  small  difference  in  measurements compared  with  the  results  of  measurements  using  measuring  instruments  in  the  laboratory.  By using the Raspberry Pi, the data monitoring records successfully stored in the database and can be viewed on the WEB in the form of graphs.
Keywords: 3 Phase electrical network, voltage sensors, current sensors, kWh meters, Raspberry Pi.

## I. PENDAHULUAN
Energi listrik berperan penting dalam memajukan perekonomian  masyarakat,  banyak  peralatan- peralatan yang membutuhkan energi listrik untuk mengoperasikannya,  baik  dalam  skala  rumah tangga maupun skala industri. Dengan demikian, kualitas  pasokan  energi  listrik  sangat  penting untuk  diketahui  karena  kualitas  energi  listrik dapat  mempengaruhi  kinerja  dan  usia  pakai  dari beban  atau  peralatan  yang  digunakaan.  Adapun faktor-faktor  yang  mempengaruhi  energi  listrik tersebut  diantaranya  adalah  tegangan,  arus,  dan faktor daya pada sistem. besarnya  konsumsi  energi  listrik  setiap  hari, setiap  minggu  atau  setiap  bulan  juga  perlu diketahui  guna  menentukan  langkah-langkah untuk melakukan penghematan dalam mengkonsumsi  energi  listrik  sehingga  dapat menekan biaya tagihan listrik dan untuk menjaga ketersediaan energi listrik.
Untuk memenuhi kebutuhan di atas, perlu dibuat sebuah  sistem  monitoring  besaran  listrik  yang meliputi  tegangan,  arus,  faktor  daya,  daya  dan besar  konsumsi  energi    listrik.  Untuk  itu  akan dibuat  sistem  monitoring  besaran  listrik  yang dapat merekam data selama monitoring dilakukan dan  dapat  menampilkan  hasil  monitoring  dari jarak  jauh  melalui  WEB  sehingga  akan  lebih efektif  dan  efisien.  Dalam  pembuatan  sistem monitoring  ini  digunakan  sebuah  kWh  meter digital yang telah banyak dijual dipasaran, hal ini dimaksudkan  agar  hasil  pengukuran  lebih  akurat karena  telah  memiliki  standarisasi  pabrikan. Kemudian  untuk  mengetahui  besar  arus  dan tegangan  digunakan  sensor  arus  dan  sensor tegangan, selanjutnya daya dan faktor daya dapat diketahui  melalui  ketiga  peralatan  tersebut. Untuk  pemrograman  digunakan Single  Board Computer BCM2835  atau  biasa  disebut  dengan nama  Raspberry  pi,  yaitu  sebuah  komputer  mini yang harganya lebih murah dibandingkan dengan komputer  PC  ( Personal  Computer ).  Dengan menggunakan  Raspberry  pi,  sensor-sensor  yang digunakan  dapat  langsung  dihubungkan  ke Raspberry pi untuk dilakukan pemograman, hasil pengukuranpun  dapat  langsung  ditampilkan  dan direkam pada sebuah database. Raspberry pi juga dapat langsung dihubungkan  ke jaringan internet layaknya  komputer  PC,  sehingga  monitoring dapat dilakukan dari jarak jauh.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Arus Listrik
Arus  listrik  adalah  banyaknya  muatan  yang mengalir  pada  sebuah  penghantar  dalam  waktu satu  detik  ( coulombs  per  second ) [3] yang  diukur dalam  satuan  ampere  (A).  Arus  listrik  dapat dirumuskan dengan persamaan berikut : [3]
Dimana: I  = Arus listrik dalam satuan ampere (A)
Q = Muatan listrik dalam satuan coulomb
(C)
t  = Waktu dalam satuan detik (s)

## 2.2 Tegangan Listrik
Tegangan  listrik  adalah  besarnya  beda  energi potensial antara dua buah titik yang diukur dalam satuan  volt  (V).  Tegangan  dapat  juga  diartikan sebagai joule  per  coulomb . [3] Misalkan  sebuah baterai  memiliki  tegangan  sebesar  12,6  V,  itu berarti  setiap  muatan  1  coulomb  menyediakan energi 12,6 joule. Jika sebuah lampu dihubungkan  ke  baterai  tersebut  maka  setiap muatan 1 coulomb  yang  mengalir melalui lampu akan  mengkonversi  energi  sebesar  12,6  joule menjadi energi panas dan energi cahaya. Dengan demikian  rumus    tegangan  adalah  sebagai berikut: [3]
Dimana : V = Tegangan dalam satuan volt (V) E = Energi dalam satuan joule (J) Q = Muatan dalam satuan coulomb (C)

## 2.3 Daya Listrik dan Energi Listrik
Daya listrik adalah banyaknya energi listrik yang mengalir  setiap  detik  atau joule  per  second [3] yang diukur dalam satuan watt (W). Daya listrik dirumuskan dengan persamaan berikut : [3]
Dimana : P = Daya dalam satuan watt (W) E = Energi dalam satuan joule (J) t = Waktu dalam satuan detik (s)
Energi  listrik  dapat  juga  didefinisikan  sebagai laju  penggunaan  daya  listrik  dikalikan  dengan waktu  selama  waktu  tersebut. [2] Satuan  SI  untuk energi  listrik  adalah  Joule  (J),  namun  dalam kehidupan  sehari-hari  lebih  dikenal  dengan kiloWatthour (kWh).
Pada  jaringan  listrik  AC  dengan  bentuk gelombang  sinusoidal  dikenal  beberapa  jenis bentuk  daya,  diantaranya  adalah  daya  kompleks, daya aktif dan daya reaktif. Perkalian tegangan V dengan  arus  I*  dalam  kedua  besaran  ini  dalam bentuk  kompleks  adalah  VI*  yang  dinamakan daya  kompleks  dengan  simbol  S,  dalam  satuan Volt  Ampere  (VA).  Daya  aktif  atau  daya  nyata dirumuskan  dengan  S  cos  θ  atau  VI*  cos  θ dengan  simbol  P,  dalam  satuan  Watt  (W). Sedangkan  daya  reaktif  atau  daya  khayal dirumuskan dengan S sin θ atau VI* sin θ dengan simbol  Q,  dalam  satuan  Volt  Ampere  Reaktif (VAR). [2]
Hubungan  antara  ketiga  jenis  daya  diatas  dapat dijelaskan  dengan  sketsa  segitiga  daya  seperti ditunjukkan pada gambar 2.1.
(a) Bersifat induktif.
(b) Bersifat kapasitif.
Gambar 2.1 : Segitiga Daya
Komponen-komponen segitiga daya dapat dituliskan sebagai berikut: [2] Daya aktif : P = VI* cos θ  (W)………(2-5) Daya reaktif : Q = VI* sin θ  (VAR)……(2-6) Daya kompleks : S = VI* (VA)……...(2-7) Faktor daya : p.f = cos θ………………..(2-8)
Sudut  fasa  θ  muncul  akibat  adanya  selisih  fasa antara fasa tegangan dan fasa arus, jika rangkaian bersifat  induktif  maka  fasa  arus  akan  tertinggal dari  fasa  tegangan,  jika  rangkaian  bersifat kapasitif  maka  fasa  arus  akan  mendahului  fasa tegangan,  sedangkan  jika  rangkaian  bersifat resistif  maka  arus  akan  sefasa  dengan  tegangan sehingga sudut fasa θ = 0. Dengan adanya sudut fasa  θ  maka  akan  muncul  sebuah  besaran  yang disebut Faktor daya atau power factor (p.f) yang merupakan  nilai  cosinus  dari besar sudut  fasa  θ. Faktor  daya  pf  sering  digunakan  sebagai indikator  baik  atau  buruknya  pasokan  daya  pada sebuah sistem. Nilai pf tidak akan lebih besar dari satu (1), jika nilai pf semakin mendekati 1 maka akan semakin baik bagi sistem.

## 2.4  Penelitian Terdahulu
Penelitian-penelitian  terdahulu  yang  menjadi rujukan dalam penelitian ini diantaranya adalah: a. Rancang  Bangun  Pencatat  Data  kWh  Meter Jarak Jauh Berbasis Mikrokontroller (Vector Anggit  Pratomo,  2012). [6] Penelitian  ini menghasilkan sebuah alat untuk menghitung konsumsi  energi  pada  rumah  tangga.  Alat yang  dibuat  terdiri  dari  dua  bagian  yaitu transmiter dan receiver . Transmiter
dipasang  pada  kWh  meter,  sedangkan receiver digunakan  untuk  melihat  hasil perhitungan  dari  jarak  jauh  menggunakan wireless. Untuk mendapatkan nilai konsumsi energi  hanya  digunakan  sensor  arus,  dan untuk mengolah data digunakan mikrokontroller. b. Rancang Bangun Sistem Monitoring Tegangan,  Arus  dan  Temperatur  pada Sistem  Pencatu  Daya  Listrik  di  Teknik Elektro Berbasis Mikrokontroller Atmega128 (Suryawan Dwi Wahyu,
2012). [9] Penilitian  ini  menghasilkan  alat untuk  memonitor  tegangan,  arus  dan  suhu pada  sistem  pencatu  daya  3  fasa.  Sensor tegangan menggunakan trafo step-down dan sensor arus mengunakan current
transformer. Data  pengukuran  diolah  pada mikrokontroler  untuk  ditampilkan  pada LCD.
c. Perancangan kWh Meter Digital Menggunakan  Sensor  Arus  ACS712ELC-
30A (Ihsan Thamrin, 2010). [11] Penelitian ini menghasilkan  sebuah  kWh  meter  digital dengan  menggunakan  sensor  arus  ACS712- 30A,  rangkaian  pembaca  tegangan  dan mikrokontroller.  Data  hasil  pengukuran dapat dilihat dari sebuah LCD.
d. Monitoring Pemakaian Energi Listrik
Berbasis  Mikrokontroller  Secara  Wireless (Dayita  Andyan  Rusti,  2011). [8] Penelitian ini  menggunakan  sensor  arus  ACS712  dan rangkaian  pembagi  tegangan  untuk  sensor tegangan.  Dari  sensor  arus  dan  sensor tegangan  digunakan  teknik zerocrossing untuk  mendapatkan  nilai  faktor  daya. Dengan  demikian  nilai  konsumsi  energi listrik  dapat  dihitung.  Monitoring  dapat dilakukan  dari  sebuah  komputer  PC  dengan jaringan wireless.
e. Rancang Bangun Alat Ukur Arus Menggunakan  Transformator  Arus  Berbasis Mikrokontroler ATmega32 (Dimas Adityawarman, 2014). [1] Penelitian ini menghasilkan alat ukur arus dengan menggunakan current  transformer sebagai sensor  arus  dan  mikrokontroler  sebagai pengolah data. Hasil pengukuran
ditampilkan pada LCD.
f. Energy  Monitoring  System  Berbasis  WEB (Novan  Zulkarnain,  2013) [15] Penelitian  ini menghasilkan alat untuk memonitor pemakaian  energi  listrik  pada  sebuah gedung.  Data  monitoring  disimpan  pada database dengan aplikasi MySQL, kemudian dibuat  grafik  dengan  pemograman  PHP sehingga monitroing dapat dilakukan melalui WEB.
g. Rancang Bangun Sistem Monitoring
Bandwidth, Koneksi Listrik dan Temperatur Ruang  Berbasis  Raspberry  Pi  pada  Gedung
Pusat  Data  Universitas  Lampung  (Hanang Priambodo, 2014). [7]
Penelitian ini menghasilkan alat untuk memonitor bandwidth  pada  koneksi  internet,  untuk memonitor  koneksi  listrik  dan  suhu  ruang. Data  hasil  monitoring  disimpan  pada database  MySQL  dan  dapat  dilihat  dari WEB dalam bentuk grafik.

## III. METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1 Blok Diagram Sistem
Untuk  membuat  sistem  monitoring  besaran listrik,  alurnya  adalah  yang  pertama  dari  sumber listrik  3  fasa  masuk  ke  kWh  meter  digital, kemudian  ke  sensor  arus  dan  sensor  tegangan, selanjutnya  dihubungkan  ke  beban  listrik  yang digunakan.  Hasil  pembacaan  kWh  meter  dapat langsung  dikirim  ke  Raspberry  Pi,  sedangkan hasil pembacaan sensor arus dan sensor tegangan harus  melalui  ADC  terlebih  dahulu  sebelum dikirim  ke  Raspberry  Pi.  Selanjutnya  Raspberry Pi  merupakan  tempat  membuat  program  untuk menyimpan  hasil  monitoring  ke  dalam  database dan  menampilkannya  ke  WEB.  Blok  diagram sistem ditunjukkan pada gambar 3.2.
Gambar 3.1 : Blok Diagram Sistem

## 3.2 Perancangan Perangkat Keras
a. Rangkaian Sensor Tegangan
Dalam  perancangan  sensor  tegangan  digunakan transformator  step-down  untuk  menurunkan tegangan  dari  level  tegangan  tinggi  ke  level tegangan  rendah.  Keluaran  trafo  masih  berupa tegangan  AC  sehingga  dibutuhkan  rangkaian pengkondisian sinyal agar didapat tegangan yang aman bagi Raspberry Pi. Rangkaian pengkondisian  sinyal  ini  merupakan  rangkaian penyearah dan pembagi tegangan yang berfungsi untuk  mendapatkan  tegangan  DC  yang  tidak lebih dari 3,3 V agar tegangan dapat dibaca oleh ADC,  kemudian  dikonversikan  ke  dalam  bentuk sinyal  digital  untuk  diteruskan  ke  Raspberry  Pi. Rangkaian sensor tegangan yang dibuat ditunjukkan pada gambar 3.2.
Gambar 3.2 : Rangkaian Sensor Tegangan
b. Rangkaian Sensor Arus
Sensor  arus  menggunakan  ACS712  30A,  sensor ini akan memberikan tegangan output yang linier dengan  perubahan  arus  yang  diukur.  Sinyal keluaran  ACS712  tergantung  sinyal  masukan, jika arus yang diukur adalah arus AC maka sinyal keluaran merupakan sinyal AC dan jika arus yang diukur  adalah  arus  DC  maka  sinyal  keluaran merupakan  sinyal  DC.  Pada  penelitian  ini  arus yang akan diukur adalah arus AC sehingga perlu ditambahkan dioda penyearah agar didapat sinyal DC  pada  keluaran  sensor  sehingga  dapat  dibaca oleh  ADC.  Tegangan  keluaran  sensor  maksimal sebesar  5V  sehingga  perlu  diturunkan  ke  level tegangan  3,3V  menggunakan  rangkaian  pembagi tegangan agar tegangan aman bagi Raspberry Pi. Kapasitor digunakan sebagai filter untuk mendapatkan sinyal keluaran yang baik. Rangkaian  sensor  yang  dibuat  ditunjukkan  pada gambar 3.3.
Gambar 3.3 : Rangkaian Sensor Arus.
c. kWh meter digital
kWh  meter  yang  digunakan  adalah  kWh  meter digital  tipe  TEM015-D4250.  kWh  meter  ini digunakan  untuk  mengukur  besar  konsumsi energi dan selanjutnya nilai daya dapat di hitung dengan cara membagi nilai kWh terhadap waktu.
d. Single Board Computer BCM2835
Single  Board  Computer  BCM2835  (gambar  3.4) atau  biasa  disebut  dengan  Raspberry  Pi  adalah komputer berukuran kartu kredit yang dikembangkan  oleh  Raspberry  Pi  Foundation, yang  memiliki  fungsi  yang  hampir  sama  dengan PC  kebanyakan.  Model  PC  ini  dibagi  menjadi dua  tipe,  yaitu  tipe  A  dan  tipe  B.  Perbedaan keduanya hanya terletak pada memory , jumlah port USB , dan network adaptor.

## Gambar 3.4 : Raspberry Pi.
Monitoring  besaran  listrik  ini  dilakukan  pada jaringan  listrik  3  fasa,  karenanya  sensor  yang dibutuhkan  masing-masing  3  buah.  Dari  semua sensor  tersebut  akan  didapat  nilai  tegangan  V (Volt),  arus  I  (Ampere),  faktor  daya  pf  (Cos  θ), daya  beban  P  (Watt),  dan  konsumsi  energi  E (kWh)  pada  masing-masing  fasanya.  Nilai tegangan, arus dan konsumsi energi di dapat dari pembacaan  sensor.  Sedangkan  nilai  factor  daya dan daya merupakan hasil perhitungan.Hubungan antara  semua  sensor  dengan  Raspberry  Pi ditunjukkan pada gambar 3.5.
R1 2k BR1 C1 220u TR1 TRAN-2P5S R2 10k R3 100 D1 LUMILED ADC C1 0.1uF C2 1nF R1 2K +5v IP+ 1/2 IP- 3/4 VIOUT 7 VCC 8 GND 5 FILTER 6 ACS712-30A R2 10K C3 33u ADC BR1 CH0 1 CH1 2 CH2 3 CH3 4 CH4 5 CH5 6 CH6 7 CH7 8 VREF 15 CS/SHDN 10 CLK 13 DIN 11 DOUT 12 AGND 14 ADC MCP3008 1 3 5 7 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 18 20 22 23 24 25 26 GPIO RASPBERRY 52610-1371 Sensor Tegangan 1 Sensor Tegangan 2 Sensor Tegangan 3 Sensor Arus 1 Sensor Arus 2 Sensor Arus 3 kW h meter 1 kW h meter 2 kW h meter 3

## 3.3 Pembuatan Program
Program  yang  digunakan  adalah  Pemograman Python  dengan  menggunakan  Raspberry  Pi. Program ini meliputi:
 Pembacaan hasil pengukuran sensor,
 Perhitungan untuk mendapatkan besaran yang diinginkan,
 Mencatat  hasil  pengukuran  dalam  database dan menampilkan pada WEB
Gambar 3.6 : Diagram alir Program.
Dari  gambar  3.6,  terlihat  keluaran  dari  sistem yang dibuat adalah nilai Tegangan, Arus, Cos θ, Daya, dan besar konsumsi energi, masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :
 Nilai  Tegangan  didapat  dari  pembacaan sensor tegangan.
 Nilai Arus didapat dari pembacaan sensor arus ACS712-30A.
 Nilai konsumsi energi didapat dari pembacaan kWh meter digital.
 Nilai  kWh  merupakan  hasil  kali  dari  daya dengan  waktu,  sehingga  jika  nilai  kWh  telah diketahui  maka  nilai  daya  dapat  dihitung menggunakan persamaan (2-3) dan (2-4) E = P.t (Wh) E = (P.t)/1000  (kWh) P = E / t Dimana : P = Daya (Watt)
E = konsumsi energi (kWh) t = waktu (Jam)
Kemudian setelah nilai Tegangan, Arus dan Daya diketahui  maka  faktor  daya  pf  (Cos  θ)  dapat dihitung  menggunakan  persamaan  (2-5)  dan  (2- 8).
P = V . I  Cos θ Pf  = P / (V .I)
Dimana : P = Daya (Watt) V = Tegangan (Volt)
I = Arus (Ampere)
pf = Faktor Daya (cos θ)

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Pengujian Sensor Tegangan
Pengujian sensor tegangan dilakukan dengan cara mengukur  tegangan  yang  berubah-ubah  dengan menggunakan  Voltmeter  analog,  Voltmeter digital  dan  sensor  yang  dibuat,  kemudian membandingkan  hasil  pengukuran  antar  ketiga alat  terseut.  Nilai  tegangan  yang  berubah-ubah didapat dengan menggunakan Regulator
Tegangan.  Setelah  dilakukan  pengujian  sensor tegangan  didapat  data  hasil  pengujian  yang ditampilkan pada tabel 4.1.
Tabel 4.1 : Data Hasil Penguuran Tegangan.

## 4.2 Pengujian Sensor Arus dan kWh meter.
Pengujian    dilakukan  dengan  cara  memberikan beban  listrik  yang  nilai  dayanya  berubah-ubah. Kali  ini  yang  akan  diuji  adalah  sensor  arus  dan kWh  meter,  namun  sensor  tegangan  juga digunakan  agar  nilai  Faktor  daya  dapat  dihitung melalui  program  yang  dibuat.  Hasil  dari pengujian  ini  merupakan  data  arus,  faktor  daya
dan  daya  yang  masing-masing  ditampilkan  pada tabel 4.2, tabel 4.3 tabel dan 4.4.
Tabel 4.2 : Data Hasil Pengukuran Arus
Tabel 4.3 : Data Hasil Pengukuran Faktor Daya
Tabel 4.4 : Data Hasil Pengukuran Daya
Dari data hasil pengukuran tegangan, arus, faktor daya daya menunjukkan bahwa hasil pengukuran menggunakan  sensor  yang  dibuat  memiliki selisih  pengukuran  yang  kecil  jika  dibandingkan dengan hasil pengukuran menggunakan alat ukur analog  dan  alat  ukur  digital,  sehingga  sensor yang dibuat cukup layak digunakan untuk sistem monitoring besaran listrik pada panel.
4.3 Pengujian Sistem.
Pengujian    dilakukan  pada  panel  listrik  3  fasa yang  ada  di  Laboratorium  Terpadu  Teknik Elektro  Unila  lantai  2.  Langkah  pertama  adalah
memasang  Hardware  yang  dibuat  pada  panel listrik  3  fasa  sebelum  masuk  ke  beban, selanjutnya  membuat  database  sebagai  tempat penyimpanan  hasil  monitoring  menggunakan pemograman Python, dan langkah terakhir adalah menampilkan  data  yang  ada  dalam  Database  ke WEB dalam bentuk Grafik. Dalam pengujian ini, Database  dibuat  menjadi  5  tabel  untuk  masing- masing pengukuran, yaitu pengukuran Tegangan, Arus,  Daya,  Faktor  Daya  dan  Konsumsi  Energi. Program  dibuat  agar  dapat  mengirimkan  hasil monitoring  setiap  5  detik  sekali  ke  dalam database  yang  dibuat.  Tampilan  grafik  hasil monitoring  pada  WEB  untuk  masing-masing pengukuran  ditampilkan  pada  gambar  4.1, gambar 4.2, gambar 4.3, gambar 4.4 dan gambar 4.5.
Gambar 4.1 : Grafik Monitoring Tegangan pada WEB
Gambar 4.2 : Grafik Monitoring Arus pada WEB
Gambar 4.3 : Grafik Monitoring Faktor Daya

## Gambar 4.4 : Grafik Monitoring Daya pada WEB
Gambar 4.5 : Grafik Monitoring Konsumsi Energi.
Grafik  monitoring  yang  tampil  pada  WEB  akan terus  berubah  terhadap  waktu  sesuai  hasil pengukuran  sensor  yang  terpasang  pada  panel, sehingga  perubahan  tegangan,  arus,  faktor  daya, daya  dan  besar  konsumsi  energi  dapat  diketahui dengan  mudah  dari  tempat  yang  jauh  melalui jaringan internet.

## V. SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Setelah  dilakukan  analisa  data  hasil  pengujian dari alat yang dibuat, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Dari  data  hasil  pengujian  sensor  diketahui rata-rata error untuk  pengukuran  tegangan mencapai  0,78%,  pengukuran  arus  12,03%, pengukuran  daya  4,84%  dan  pengukuran faktor daya 1,87%.
2. Dari error pengukuran menunjukkan bahwa alat  ukur  tegangan,  daya  dan  faktor  daya yang  dibuat  termasuk  alat  ukur  presisi berdasarkan  Standar  IEC  No.  13B-23, namun  untuk  alat  ukur  arus  belum memenuhi  standar,  tetapi  masih  dapat digunakan  pada  penelitian  ini  karena memiliki  selisih  pengukuran  yang  kecil jika
dibandingkan  dengan  pengukuran  yang menggunakan  amperemeter  analog  dan amperemeter digital. 3. Dari hasil monitoring konsumsi energi listrik selama  24  jam  di  Laboratorium  Terpadu Teknik  Elektro  lantai  2  pada  tanggal  10 Desember  2014  diperoleh  data  bahwa  pada fasa  1  mengkonsumsi  energi  sebesar 34,4565  kWh,  fasa  2  sebesar  7,2115  kWh dan  fasa  3  sebesar  12,631  kWh.  Data tersebut  menunjukkan  bahwa  penggunaan beban pada tiap fasa tidak setimbang.
4. Pada  saat  pengujian  sensor  arus  tipe ACS712  diketahui  bahwa  sensor  tersebut tidak  tahan  terhadap  arus short  circuit, dan ketika  mengalami  kerusakan  akan  memutus hubungan antara sumber listrik dan beban.

## 5.2 Saran
Agar  sistem  monitoring  besaran  listrik  ini  dapat dikembangkan  lagi,  terdapat  beberapa  saran sebagai berikut :
1. Perlu  dirancang  sebuah  sensor  Faktor  Daya yang  dapat  dihubungkan  dengan  Raspberry pi  sehingga  tidak  perlu  menggunakan  kWh meter.
2. Sebaiknya  digunakan  sensor  arus curren transformer jenis  cincin,  sehingga  dalam pemasangan  tidak  perlu  memutus  sumber listrik ke beban.
3. Untuk  pemograman  database  dan  WEB sebaiknya  digunakan  komputer  bantu  yang memiliki  spesifikasi  yang  lebih  baik  di banding  Raspberry  Pi,  sehingga  Raspberry Pi  hanya  digunakan  untuk  pemograman pembacaan sensor.
4. Alat  yang  telah  dibuat  hanya  dapat digunakan  untuk  monitoring,  agar  lebih bermanfaat alat dapat dikembangkan dengan menambah rangkaian kontrol jarak jauh.
5. Sebaiknya  digunakan  mikrokontroler  atau sejenisnya untuk mengolah data dari sensor, kemudian  data  dikirim  ke  Raspberry  Pi melalui  jalur  serial,  sehingga  alat  dapat digunakan  untuk  memonitor  lebih  dari  satu panel listrik dengan menambah sensor tanpa menambah Raspberry Pi.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]    Adityawarman,  Dimas. Rancang  Bangun  Alat Ukur  Arus  MenggunakanTransformator  Arus Berbasis Mikrokontroler ATmega32 . Universitas
Lampung, 2014.
[2]  Cekdin,  Cekmas  &  Taufik  Barlian. Rangkaian Listrik, Penerbit ANDI, 2013.
[3]  Fowler,  Richard  J. Electricity  Principles  & Applications, Penerbit McGraw-Hill, 2008.
[4]  Hayt,  William  H.  and  Jack  E.  Kemerly. Rangkaian Listrik, Penerbit Erlangga, 1999.
[5]  Malvino, Albert Paul. Prinsip-prinsip Elektronika, Penerbit Salemba Teknika, 2003
[6]  Pratomo,  Vektor  A. Rancang  Bangun  Pencatan Data kWh meter Jarak Jauh Berbasis Mikrokontroller. Universitas Budi Luhur, 2012.
[7]  Priambodo,  Hanang. Rancang  Bangun  Sistem Monitoring  Bandwidth,  Koneksi  Listrik  dan Temperatur  Ruang Berbasis  Raspberry  Pi  Pada Gedung  Pusat  Data  Universitas  Lampung.
Universitas Lampung, 2014
[8]  Rusti,  Dayita  A. Monitoring  Pemakaian  Enegi Listrik Berbasis
Mikrokontroler Secara Wireless. Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya, 2011.
[9]    Suryawan, Dwi Wahyu. Rancang Bangun Sistem
Monitoring  Tegangan,  Arus  dan  Temperatur
Pada  Sistem  Pencatu  Daya  Listrik  Di  Teknik Elektro Berbasis Mikrokontroler
Atmega
128. Universitas Diponegoro,2012.
[10]  Susetyo,  Budi. Statistika  Untuk  Analisis  Data Penelitian, Penerbit PT Refika Aditama, 2012 .
[11]  Thamrin,  Ihsan. Perancangan  kWh  Meter Digital Menggunakan Sensor Arus ACS712ELC- 30A. Universitas Komputer Indonesia, 2010.
[12]  Tumanski,  S.  2006. Principles  of  Electrical Measurement, Penerbit Taylor & Francis Group.
2006.
[13]  Waluyanti, Sri. Alat Ukur dan Teknik Pengukuran. Penerbit  Direktorat  Pembinaan
Sekolah Menengah Kejuruan. 2008.
[14]  Zuhal. Dasar  Teknik  Tenaga  Listrik  dan Elektronika  Daya, Penerbit  PT  Gramedia Pustaka Utama, 1995.
[15]  Zulkarnain,  Novan. Energy  Monitoring  System Berbasis  Web. Universitas  Bina Nusantara,
2013.