## PPTTG PENERAPAN INSTALASI PENGOLAHAN BERSIH MENGGUNAKAN SISTEM FILTRASI BERTINGKAT
Leila Kalsum 1) , Abu Hasan 2) , Arfan Hasan 3 1,2, Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Sriwijaya
3 Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya email : leila_k@polsri.ac.id 1 , abu_hasan@polsri.ac.id 2 , arfanhasanh@yahoo.co.id

## Abstract
Application  of  technology  to  the  community  program  is  intended  to  help  solve  the  problem  of clean water that exists in SMP Negeri 3 and SMP PPT in Kenten Laut, Talang Kelapa District, Banyuasin.  Before  this  program  was  held,  the  condition  of  the  water  used  by  the  school  was quite apprehensive because it only utilized the water available in the swamps and rivers around the  school.  The  available  water  has  poor  characteristics,  especially  containing  turbidity  and iron that have not yet met the standard. Considering such conditions, we apply the results of our research to be able to assist these two schools in providing clean water through the Application of  Water  Treatment  Plants.  This  installation  is  quite  simple  and  easy  to  operate,  where  the installation  consists  of  several  main  process  such  as  netralitation,  coagulation,  floculation, sedimentation,  and  stage  of  filtration. The quality  of  clean  water  product from the  installation has fulfill the requirements as a source of clean water based on Permenkes RI No.492 / Menkes / Per / IV / 2010.
Keywords:  Stage of filtration, Swamp and River, Clean water

## 1. PENDAHULUAN
Permasalahan air bersih  hingga saat ini masih sering terjadi terutama pada daerah yang jauh dari perkotaan sehingga diperlukan kepedulian  pihak  pihak  terkait  untuk  dapat membantu  menyelesaikan  permasalahan  air bersih ini. Kebutuhan air bersih dari waktu ke waktu  meningkat  dengan  pesat,  sejalan dengan  bertambahnya  jumlah  penduduk  dan meningkatnya kegiatan manusia sesuai dengan  tuntutan  kehidupan  yang  terus berkembang untuk mencukupi berbagai keperluan  [1].  Air  yang  tidak  memenuhi standar mutu akan berdampak pada kesehatan penggunanya.  Menurut  [2]  jika  air  memiliki kandungan  besi  atau  Fe  yang  tinggi  akan menyebabkan  keracunan,  dimana  terjadi muntah,  diare  dan  kerusakan  pada  usus. Selain  masalah  kesehatan  kandungan  besi yang  tinggi  pada  air  akan  menyebabkan warna air menjadi kuning kecoklatan dan juga akan menyebabkan pipa pipa saluran air cepat berkarat.  Warna,  bau,  rasa  dan  kekeruhan yang  tidak  normal  pada  air  juga  dapat disebabkan  oleh  adanya  kandungan  zat
organik pada air tersebut [3]. Air pada daerah rawa  gambut  biasanya  bersifat  asam  dengan pH  3-5,berwarna  merah  kecoklatan  dan mengandung  senyawa  organik  yang  cukup tinggi  [4].  Sedangkan  air  sungai  memiliki karakteristik  yang  bervariasi  tergantung  pada aktivitas  manusia  yang  menggunakan  sungai tersebut  meskipun  secara  umum  sering dikarakteristikkan  dengan  nilai  kekeruhan, warna,  organik  dan  pH  untuk  menilai kualitasnya.
Teknologi pengolahan air terus berkembang  dengan  berbagai  sistem  dalam menghasilkan  air  bersih  maupun  air  minum. Pada  dasarnya  sistem  pengolahan  air  minum terdiri atas tahapan koagulasi-flokulasi, sedimentasi,  filtrasi  dan  disinfeksi,  meskipun terdapat  juga  proses  yang  terintegrasi  dalam suatu  sistem  yang  lengkap  ( compact  system ). Proses yang banyak digunakan untuk menghasilkan  air  minum  pada  komunitas skala  kecil  atau  rumah  tangga  adalah  dengan menggunakan  proses  filtrasi  [5].  Menurut  [6] Teknologi  filtrasi    sangat  berkembang diantaranya menggunakan teknologi
membrane  dengan  tipe  mikro  filtrasi,  ultra filtrasi, nano filtrasi dan reverse osmosis.
SMP  Negeri  3  Talang  Kelapa  Kabupaten Banyuasin  merupakan  merupakan  sekolah milik  Pemerintah  Kabupaten  Banyuasin dengan  SK  Pendirian  Nomor  89  tahun  2016 tanggal  27  Juni  2016.  Sekolah  ini  terletak  di Jalan  Sei  Pedado  Dusun  II,  RT/RW  20, Dusun  II  Kenten  Laut,  Kecamatan  Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera  Selatan.  Letak  sekolah  ini  cukup jauh    dari  Ibu  kota  Kabupaten  Banyuasin, namun  dari  Politeknik  Negeri  Sriwijaya Palembang  lebih  dekat  dan  dapat  ditempuh dalam  waktu  kuran  lebih  1  jam.  Lokasi sekolah  dekat  dengan  perkebunan  kelapa sawit  dan  cukup  jauh  dari  perkampungan, Akses  jalan  untuk  memasuki  wilayah  ini masih  berupa  jalan  tanah  lebih  kurang  2  km dari  jalan  raya  dan  tidak  ada  transportasi umum  yang  melintasi.  Dalam  melaksanakan kegiatan  belajar  mengajar,  sekolah  memiliki guru sebanyak 25 orang dan tenaga kependidikan  sebanyak  4  orang.  Jumlah Siswa  saat  ini  adalah  245  orang.  Gedung sekolah masih nampak baru dan bangunannya menggunakan tiang-tiang karena untuk mengantisipasi  adanya  banjir  karena  area sekolah  ini  pada  berada  pada  daerah  rawa. Area  sekolah  cukup  luas  sehingga  masih sangat mungkin untuk pengembangan bangunan  sekolah.  Sekolah  juga  memiliki fasilitas  ibadah  berupa  satu  buah  Masjid sehingga  kegiatan  ibadah  siswa  seperti  sholat maupun  kegiatan  kesiswaan  lainnya  terkait ibadah dapat terpenuhi, demikian juga dengan guru.  Kelemahan  yang  cukup  nyata  adalah masalah  air  bersih,  tidak  ada  fasilitas  air bersih  disini,  dimana  sumber  air  berasal  dari air rawa dan air tanah yang kualitasnya secara umum belum memenuhi persyaratan.
Sekolah  kedua  yang  menjadi  perhatian kami  adalah  Sekolah  SMP  PPT  Hidayatullah merupakan  sekolah  Swasta  milik  suatu Yayasan  dengan  pendiriannya  berdasarkan SK  Izin  operasional  No.  422/  2061/ Pendidikan-SL/20 tanggal 1 Juli 2007. Lokasi sekolah  juga  berada    di  Desa  Kenten  laut Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin  namun lebih  dekat  dengan  perkampungan.  Sekolah ini  merupakan  sekolah  Pondok  Pesantren yang  dilengkapi  juga  dengan  Pendidikan  TK dan  SD.  Dilihat  dari  Visinya,  sekolah
berkeinginan  dapat  membentuk  insan  yang cerdas,  memiliki  ilmu  pengetahuan  yang  luas dan  memiliki dasar agama Islam yang kokoh. Namun fasilitas yang dimiliki  SMP ini masih terbatas  dengan    1    ruang  guru,    5  ruang kelas,1  Masjid  dan  asrama.  Sekolah  ini menyatu dengan sekolah TK dan SD sehingga nampak  ramai.  Pada  Sekolah  ini  juga mengalami  kesulitan  dalam  pengadaan  air bersih  Sumber  air  yang  digunakan  berasal dari air sungai  yang cukup  jauh  letaknya dari sekolah yaitu sekitar  500 meter dan air tanah yang  kualitasnya  juga  belum  baik  karena daerah  ini  juga  berada  didaerah  yang  sama karakteristiknya  dengan  tanah  di  lokasi  SMP Negeri  3  Kenten  Laut.  Sehingga  mereka sangat kesulitan dalam penyediaan kebutuhan air  bersih.  Melalui  Program  Pengabdian Kepada Masyarakat skema Penerapan Teknologi Tepat Guna PPTTG dari Kemenristek  Dikti  tahun  2019  dilakukan penerapan  instalasi  pengolahan  air  bersih  di kedua sekolah tersebut.

## 2. IDENTIFIKASI MASALAH
Permasalahan  yang  cukup  besar  yang  ada pada  SMP  Negeri  3  dan  SMP  PPT Hidayatullah  Kenten  Laut  Kecamatan  Talang Kelapa Banyuasin adalah terbatasnya ketersediaan  air  bersih.  Air  yang  digunakan untuk  berbagai  aktivitas  di  sekolah  masih menggunakan  air  rawa  dan  air  sungai  tanpa adanya  pengolahan  terlebih  dahulu.  Sumber air rawa  yang  digunakan  pada  SMP  Negeri  3 tersebut  berwarna  kuning  kecoklatan  dengan pH  yang  rendah  sebesar  4,5.  Demikian  pula dengan  sumber  air  bersih  yang  digunakan  di SMP  PPT  Hidayatullah  yang  bersumber  dari sungai  kondisinya  nampak  keruh  berwarna kuning  kecoklatan  dan  sedikit  asam  dengan pH  5,3.  Memperhatikan  karakteristik  air tersebut  maka  air  dengan  kualitas  demikian harus  mengalami    pengolahan  terlebih  dulu sebelum digunakan. Dengan pengolahan yang benar maka kualitas air akan  memenuhi baku mutu sebagai air bersih.

## 3. METODOLOGI PELAKSANAAN
Tahapan  dalam  kegiatan  PPTTG  ini  dalam pemecahan  masalah  air  bersih  adalah  sebagai berikut:
1. Melakukan analisa terhadap air baku yang akan diolah menjadi air bersih.
Analisa  kualitas  air  baku  dilakukan  untuk mengetahui karaktersitiknya sehingga dapat  ditetapkan  proses  apa  yang  akan digunakan dalam pengolahannya.
2. Membuat  Rancangan  Sistem  Pengolahan Air Bersih
Dalam  membuat  rancangan  ini  didasari hasil  analisa  terhadap  kualitas  air  baku.
Pada  tahap  ini  alat  alat  yang  akan digunakan  untuk  pengolahan  air  sudah dapat ditetapkan. Dalam membuat
rancangan diperhitungkan berapa
kebutuhan  air  bersih  per  harinya,  daya pompa,  jumlah  pompa,  kebutuhan  sistem perpipaan. Dalam rancangan juga dipersiapkan sistem backwasnya.
3. Pabrikasi Instalasi Pengolahan Air Bersih. Pabrikasi  instalasi  pengolahan  air  Bersih dilaksanakan setelah semua alat sudah siap di  lokasi  SMP  N.  3  dan  SMP  PPT Hidayatullah.
4. Pelaksanaan Uji Operasi Instalasi Pengolahan Air Bersih Instalasi  setelah  selesai  dibangun  diuji kelayakannya dalam mengolah air baku air rawa  dan  air  sungai  menjadi  air  bersih, lalu  produk  air  yang  dihasilkan  di  test  di laboratorium untuk
mengetahui kualitasnya.    Petugas  sekolah  yang ditunjuk  oleh  kepala  sekolah  selama  uji coba terus dilibatkan agar mampu menjalankan unit ini.
5. Pendampingan Operasional Pendampingan  operasional  dimaksudkan pendampingan  oleh  pihak  Tim  PTTG  dan Teknis  sampai  Petugas  atau  operator sekolah  dapat  mandiri  mejalankan  dan merawat Instalasi Pengolahan air bersih ini dan  mampu  melakukan  perbaikan  dan perawatan  termasuk  jika  ada  kendala kendala operasional nantinya.
Berikut  pada  gambar  (Gambar.1)    Tahapan yang dimaksud.
Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan
Berikut  ini  pada  Gambar  2  merupakan gambar  Instalasi Pengolahan  Air  Bersih  yang dirancang.
P1 T1 Tanki Sedimentasi T2 Tanki Sedimentasi P2 F1 F1 C1 C2 P3 T3 Tanki Penampung 1 T4 Tanki Penampung Air Bersih Input Air Baku V 1 V 2 V4 V5 V10 V 1 1 FRP 1 FRP 2 FRP 3 Distribusi Back Wash V 6 V7 V8 Back Wash Back Wash Pembuangan endapan V3 Pembuangan endapan T a b u n g K o a g u la to r V9 Pembuangan endapan 220 Volt Panel Kontrol Automatic V12 Gambar. Instalasi Pengolahan Air Bersih untuk SMP N.03 dan SMP PPT Hidayatullah Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin V 0 T a b u n g k a p o ri t
Gambar 2.Rancangan instalasi pengolahan air bersih

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Instalasi Pengolahan air bersih yang diterapkan  didasari  atas  hasil  analisa  kualitas air  bedasarkan  uji  laboratorium.  Berdasarkan
Y N
hasil tersebut maka rancangan sistem pengolahan  air  bersih  terdiri  atas    proses netralisasi,  koagulasi,  flokulasi,  sedimentasi dan  filtrasi  bertingkat.  Terdapat  sedikit perbedaan dalam pengolahan air  di SMP N.3 dengan  SMP  PPT  Hidayatulah.  Karena sumber  air  baku    di  SMP  Negeri  3  berasal dari  air  rawa  sedangkan  air  baku  untuk pengolahan di SMP PPT Hidayatullah berasal dari  air  sungai  maka  ada  sedikit  perbedaan dalam prosesnya. Oleh karena itu pengolahan air  di  SMP  N.3  ada  penambahan  sistem reverse osmosis.
Proses pengolahannya adalah sebagai berikut: Air  dari  sumber  air  baku  dipompa  ke  tangki penampung, pada pipa diinjeksi larutan kapur untuk  meningkatkan  pH  air    selanjutnya diinjeksi  dengan  koagulan  aluminium  untuk mengkoagulasi  partikel  penyebab  kekeruhan air  dan  dilanjutkan  dengan  proses  flokulasi. Air selanjutnya di alirkan ke tangki sedimentasi  untuk  pengendapan.  Hasil  dari tangki  sedimentasi  lalu  dialirkan  ke  Filter bertingkat,  dimana  filter  pertama  merupakan filter dengan isian pasir silika, mangan zeolite dan  carbon  aktif  dan  filter  tahap  ke  dua merupakan  filter  cartridge.  Hasil  dari  filter cartridge  dialirkan  ke  tangki  hasil  untuk selanjutnya dapat didistribusikan sesuai kebutuhan.  Untuk  proses  pengolahan  air  di SMP Negeri 3 ada penambahan alat RO.
Sebagai produk teknologi tepat guna  PPTTG, alat  ini  dilengkapi  dengan  sistem backwash untuk  memudahkan  operasi  pembersihan filter  isian  dan  ada  penambahan  sistem kontrol  Berikut  ini  pada  Gambar  3  adalah kegiatan  awal  saat  peninjauan  atau  survey  ke lokasi SMP N.3 dan SMP PPT Hidayatulah.
Berikut  ini  hasil  Analisa  terhadap  beberapa parameter kimia fisik air sebelum  dan setelah proses pengolahan di kedua instalasi
pengolahan air bersih
Tabel.1  Hasil  Analisa  kualitas  air  sebelum dan  setelah  pengolahan  pada  instalasi  air bersih di SMP Negeri 3 Kenten Laut
Tabel.2  Hasil  Analisa  kualitas  air  sebelum dan  setelah  pengolahan  pada  instalasi  air bersih di SMP PPT Hidayatullah Kenten Laut
*Permenkes  RI  No.492  /  Menkes  /  Per  /  IV  / 2010
Dari kedua hasil diatas dapat dikatakan bahwa air hasil pengolahan pada instalasi pengolahan  air  bersih  di  SMP  Negeri  3  dan SMP  PPT  Hidayatullah  Kenten  Laut  telah memenuhi baku mutu air bersih
Berikut  pada  Gambar  3  merupakan  survey awal  ke  lokasi  SMP  N.3  dan  SMP  PPT Hidayatullah
Parameter Sebelum Setelah Standar* Fe 3 1,5 1 mg/l Ph 4,53 7 6,5-8,5 Kekeruhan 40 NTU 5, 08 NTU 25 NTU Kesadahan 320 mg/l 168 mg/l 500 mg/l Mn 1,5 0,3 0,5 Warna 60 TCU 45 TCU 50 Zat organik 30 3 mg/l 10 Rasa Tidak Berasa Tidak Berasa Tidak Berasa Parameter Sebelum Setelah Standar* Fe 2 mg/l 0,06 mgl/l 1 mg/l Ph 5,3 7 6,5-8,5 Kekeruhan 20 NTU 5, 08 NTU 25 mg/l Kesadahan 300 mg/l 136 mg/l 500 mg/l Mn 1 mg/l 0,08 mg/l 0,5 mg/l Warna 40 TCU 7 TCU 50 TCU Zat organik 20 mg/l 2,25 mg/l 10 mg/l Rasa Tidak Berasa Tidak Berasa Tidak Berasa
(a) (b) (c)
Gambar  3.  Foto  saat  survey  awal  ke  lokasi SMP N.3 dan SMP PPT Hidayatullah
Berikut  pada  Gambar  4  merupakan  kegiatan pabrikasi Instalasi Pengolahan air.
(a)
(b)
Gambar  4.  Kegiatan  pemasangan  instalasi Pengolahan air.
Berikut  pada  gambar  5  merupakan  instalasi pengolahan air yang siap beroperasi.
(a)
(b)
Gambar 5. Instalasi Pengolahan air

## 5. KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  kami  sampaikan adalah:
1.  Instalasi  pengolahan  air  bersih  di  SMP Negeri 3 dan SMP PPT Hidayatullah telah terpasang  lengkap,  sudah  diujicobakan dalam  memproses  air  rawa  dan  air  sungai untuk menjadi air bersih dan saat ini sudah mulai  digunakan  untuk  kebutuhan  air  di sekolah
2. Instalasi perpipaan telah terpasang sehingga air  hasil  pengolahan  sudah  dapat dialirkan ke tempat tempat penampungan
3.  Instalasi  sistem  pengolahan  berdasarkan beberapa parameter yang diperiksa dilaboratorium  (Fisik  dan  kimia)  sudah memenuhi baku mutu air bersih berdasarkan  Permekes  RI  no.492  tahun 2010

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Kementrian  Riset  Teknologi  dan  Pendidikan Tinggi  yang  telah  mendanai  kegiatan  ini melalui  Program  PPTTG  tahun  anggaran 2019.

## 7. REFERENSI
[1] Asmadi, Khayan, dan Kasjono, H.S. 2011. Teknologi Pengolahan Air Bersih . Gosyen Publishing. Yogyakarta
[2] Said,  Nusa  Idaman  .  2005. Metoda
Penghilang Zat Besi Di Dalam
Penyediaan  Air  Minum  Domestik . (online)  (Http://  Ejurnal.Bppt.Go.Id/ Index.Php/JAI/Article/View/  47/  46
Diakses 22 Oktober 2019.
[3] Munfiah  Siti,  Nurjazuli  dan  Onny Setiani.2013. Kualitas Fisik Dan Kimia Air  Sumur  Gali  Dan  Sumur  Bor  Di Wilayah  Kerja  Puskesmas  Guntur  II
Kabupaten  Demak  .Jurnal  Kesehatan Lingkungan Indonesia.12 (2):3
[4] Suherman Dadan dan Nyoman Sumawijaya.  2013.  Menghilangkan warna  dan  Zat  organic  air  gambut dengan  metode  koagulasi  –flokulasi suasana basa. Jurnal Ris.Geo Tam Vol.
23 No.2
[5] Widyastuti,  Sri  dan  Antik  Sepdian  S.
2011. Kinerja  Pengolahan  Air  Bersih Dengan Proses Filtrasi Dalam Mereduksi  Kesadahan .  Jurnal  Teknik Waktu Vol.09 No.1
[6] Said,  Nusa  Idaman.  2009. Uji  Kinerja
Pengolahan  Air  Siap  Minum  Dengan
Proses  Biofiltrasi,  Ultrafiltrasi  Dan Reverse  Osmosis  (Ro)  Dengan  Air Baku  Air  Sungai. Vol  5.  No.  2.  Pusat Teknologi  Lingkungan,  Bppteknologi Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat