p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
Penerapan Konsep Rainwater Harvesting di Kampus X Bandung
Eka Wardhani 1 , Aldi Prasetya Triatmaja 2
1,2 Jurusan Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Nasional (Itenas), Bandung * Koresponden email : ekawardhani08@gmail.com, aldiprasetyatriatmaja97@gmail.com
Diterima: 28 Januari 2022 Disetujui: 7 Maret 2022

## Abstract
Over  time,  Campus X  experienced  rapid  growth  and  needed  additional  space  for  the  teaching  and  learning process. Space development will have an impact on increasing water demand. Campus X is located in the red zone of groundwater so it cannot increase the discharge of groundwater extraction. soil. This study aims to calculate  the  need  for  clean  water  in Campus  X  in  2030  as  well  as  to  calculate  the  potential  for  harvesting rainwater as an alternative source of clean water. The research method refers to the Regulation of the Minister of Public Works No. 11 of 2014 concerning the management of rainwater on buildings and their plots. Based on the results of the study, the population on Campus X in 2030 was 7,608 people with a water requirement of 368.38  m 3 /day.  There  is  an  increase  in  the  need  for  clean  water  by  38.62  m 3 /day  compared  to  2021.  The application of rainwater harvesting with catcment area m 2 is 14,036 and rainfall intensity of 165.47 mm/hour rainwater discharge of 52,704 m 3 /rainy day. Improving the quality of rainwater can be done by simple water treatment using an active sand filter unit.
Keywords: clean water needs, water shortage management, rainwater harvesting

## Abstrak
Seiring berjalannya waktu Kampus X mengalami pertumbuhan yang pesat dan memerlukan ruang tambahan untuk  proses  belajar  mengajar.  Pengembangan  ruang  akan  berdampak  pada  peningkatan  kebutuhan  air. Kampus  X  berada  pada  zona  merah  air  tanah  sehingga  tidak  bisa  menambah  debit  pengambilan  air  tanah. tanah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menghitung kebutuhan  air  bersih  di Kampus  X pada tahun 2030  serta upaya  menghitung  potensi  pemanenan  air  hujan  sebagai  alternatif  sumber  air  bersih.  Metode  penelitian mengacu pada Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum No. 11 Tahun 2014  tentang pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya. Berdasarkan hasil penelitian jumlah populasi di Kampus X pada tahun 2030 sebanyak 7.608 orang dengan kebutuhan air sebesar 368,38 m 3 /hari. Terjadi peningkatan kebutuhan air bersih sebesar  38,62  m 3 /hari  dibanding  tahun 2021.  Penerapan  pemanenan  air  hujan dengan cathment area seluas 14.036 m 2 dan intensitas curah hujan sebesar 165,47 mm/jam debit air hujan sebesar 52.704 m 3 /hari hujan. Peningkatan kualitas air hujan dapat dilakukan pengolahan air sederhana dengan menggunakan unit saringan pasir aktif.
Kata Kunci: kebutuhan air bersih, penanggulangan kekurangan air, panen air hujan

## 1. Pendahuluan
Pesatnya peningkatan jumlah mahasiswa setiap tahun menimbulkan peningkatan kebutuhan air bersih dan sanitasi di Kampus  X. Merujuk pada Konsep Perancangan pada Pengembangan Kampus  X tahun 2030 merencanakan pembangunan gedung baru guna memenuhi fasilitas infrastruktur yang memadai. Gedung yang ditingkatkan meliputi Gedung Rektorat, Perpustakaan, dua Gedung Kuliah Umum, Fakultas dan Laboratorium Komputer. Perbangunan gedung akan menampung populasi yang lebih banyak serta membutuhkan pemenuhan kebutuhan  air  bersih  yang  meningkat.  Penyediaan  air  bersih  di  kampus  X  saat  ini  bersumber  dari  air  tanah (sumur bor) dan pasokan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung [1] .
Kebutuhan air bersih yang semakin meningkat memerlukan sumber air yang mencukupi. Permasalahan pada  sistem  distribusi  adalah  terdapat  beberapa  gedung  yang  tidak  mendapatkan  air  secara  kontinu.  Hal tersebut  membuat  kondisi  belajar  dan  mengajar  di  Kampus  X  terganggu  [1].  Berdasarkan  permasalahan tersebut,  maka  dilakukan pencarian  sumber  air  baku  lainnya  dengan  tujuan untuk  memenuhi kebutuhan  air bersih di Kampus X.  Salah satu potensi sumber air baku yang potensial untuk dianalisis yaitu pemanenan air hujan. Proses pemanenan air hujan telah dilakukan di banyak lokasi seperti di rusunami yang memerlukan air dalam jumlah besar untuk masyarakat skala menengah ke bawah [2]. Operasional apartemen harus menerapkan konsep pemanenan air hujan [3], [4], [5]. Hotel di Batam juga telah mempertimbangkan potensi pemanenan air hujan [6]. Rumah sakit di Kota Menado telah menerapkan konsep ini untuk menguirangi penggunaan air tanah [7]. Pengelolaan air juga bisa menanfaatkan air bekas wudhu di Masjid untuk proses pemanenan air [8].
Pemanenan air hujan merupakan solusi yang dapat diterapkan di Kampus X mengingat sumber air baku lain sangat sulit untuk diperoleh.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  dilakukan  dengan  tahapan  perencanaan  seperti  studi  literatur,  pengumpulan  data,  evaluasi kondisi  eksisting,  analisis  data.  Tahap  studi  literatur  adalah  tahap  untuk  menentukan  landasan  teori  yang berhubungan terhadap perhitungan perencanaan sebagai dasar dari pelaksanaan perencanaan. Landasan teori ini akan dijadikan acuan dalam melaksanakan perhitungan dan standar teknis perencanaan ini.
Pengumpulan data pada perencanaan ini yaitu data sekunder yang meliputi denah lokasi perencanaan untuk mengetahui lokasi dan kondisi eksisting pada gedung seperti jumlah lantai, luas bangunan, dan fasilitas pada gedung. Fungsi setiap lantai untuk mengetahui aktivitas yang terjadi pada gedung dan mengetahui luas ruangan  yang  berbeda-beda.  Data  fasilitas  gedung  sebagai  acuan  untuk  mengetahui  standar  kebutuhan  air bersih dan air limbah yang diperlukan.
Pengolahan  data  untuk  air  bersih  dimulai  dengan  tahap  perhitungan  jumlah  populasi.  Menghitung jumlah  populasi  dilakukan  dengan  menghitung  luas  setiap  ruangan  sesuai  dengan  fungsinya.  Rumus  yang digunakan mengacu pada [9]. Persamaaan perhitungan luas efektif disajikan pada persamaan 1.
Jumlah Populasi = Luas efektif (m 2 ) x Standar luas per orang (m 2 /orang)…………………..(1)
Perhitungan kebutuhan air bersih menggunakan persamaaan 2. Kebutuhan air (L/hari) = Jumlah populasi (jiwa) x Standar kebutuhan air bersih  (L/hari)….(2)
Penerapan pemanenan air hujan yaitu dilakukannya penampungan air hujan berdasarkan intensitas curah hujan dan catchment area . Sistem pemanenan air hujan merupakan tindakan atau upaya untuk mengumpulkan air hujan yang jatuh pada bidang tadah di atas permukaan bumi, baik berupa atap bangunan, jalan, halaman, dan untuk skala besar berupa daerah tangkapan air [10].  Penentuan catchment area berdasarkan luas gedung yang ada di Kampus X.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Kampus X berdiri sejak Tahun 1972 saat ini luas lahan yang dimiliki 52.954 m² dengan luas bangunan 41.205  m².  Kampus  ini  memiliki  3  Fakultas  dengan 13  Jurusan.  Langkah  untuk  menghitung  kebutuhan  air bersih di kampus ini dengan cara menentukan populasi berdasarkan luas efektif (Noerbambang, 2005). Jumlah populasi yang ada pada suatu bangunan gedung dihitung menggunakan luas efektif gedung yang presentasenya dibagi dengan standar pengunjung yang bersumber dari buku Neufert Data Arsitek Jilid 1  [9]. Berdasarkan hasil perhitungan jumlah populasi berdasarkan kondisi gedung saat ini yaitu  6.877 jiwa. Kebutuhan air bersih yang dibutuhkan yaitu 329,72 m 3 /hari. Standar kebutuhan air bersih sebesar 50 L/orang/hari mengacu pada SNI  03-7065-2005  tentang  Tata  Cara  Perencanaan  Sistem  Plambing  [11].  Tabel  1  menyajikan  rekapitulasi jumalah populasi dan kebutuhan air bersih tahun 2021 setiap lantai pada Kampus X.
Tabel 1. Rekapitulasi jumlah populasi dan kebutuhan air tahun 2021
No. Nama Gedung Luas Gedung (m 2 ) Populasi (orang) Kebutuhan Air Bersih (m 3 /Hari) 1. Loka Lankara Guna 594 386 19,30 2. Pancaka Prasika Guna 396 283 14,15 3. Pancaka Wibisana 396 337 16,85 4. Pancaka Wibisana 462 190 9,50 5. Pancaka Sasana Kerta 660 109 5,50 6. Pancaka Ayudaura 726 106 5,30 7. Loka Buana Lamba 726 418 20,72 8. Sutjiati Bunarto 726 155 5,83 9. Sutjiati Bunarto 594 333 16,65 10. Loka Cundiga 594 311 15,55 11. Loka Bumiagara 726 395 17,63 12. Bale Dayang Sumbi 726 156 3,98 13. Darmawan 594 313 13,73 14. R. Mansoer Wiratmadja 660 192 9,60 15. Garbabuwana 528 273 12,23 16. Wastuwidya 594 380 19
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
No. Nama Gedung Luas Gedung (m 2 ) Populasi (orang) Kebutuhan Air Bersih (m 3 /Hari) 17. Wastuwidya 594 353 17,18 18. Loka Netra 660 337 16,03 19. Loka Pramakarsa 726 621 30,58 20. Loka Tajeur Pawaka 660 518 25,70 21. Lab. Komputer 396 268 13,40 22. Loka Abikawidya 408 104 4,40 23. Prasarana Boga 890 339 16,95 Total 6.877 329,72 Sumber: [1]
Tabel 2. Rekapitulasi jumlah populasi dan kebutuhan air tahun 2030 No. Nama Gedung Gedung yang Mengalami Pembangunan Luas Gedung Baru (m 2 ) Populasi Baru (orang) Kebutuhan Air Bersih (m 3 /Hari) 1. Loka Lankara Guna - - 386 19,30 2. Pancaka Prasika Guna - - 283 14,15 3. Pancaka Wibisana - - 337 16,85 4. Pancaka Wibisana - - 190 9,50 5. Pancaka Sasana Kerta - - 109 5,50 6. Pancaka Ayudaura - - 106 5,30 7. Loka Buana Lamba - - 418 20,72 8. Sutjiati Bunarto Sutjiati Bunarto 726 300 12,88 9. Sutjiati Bunarto - 333 16,65 10. Loka Cundiga - 311 15,55 11. Loka Bumiagara - - 395 17,63 12. Bale Dayang Sumbi - - 156 3,98 13. Darmawan Darmawan 594 417 20,85 14. R. Mansoer Wiratmadja R. Mansoer Wiratmadja 660 296 14,80 15. Garbabuwana Garbabuwana 528 405 18,83 16. Wastuwidya - - 380 19 17. Wastuwidya - - 353 17,18 18. Loka Netra Loka Netra 660 469 22,98 19. Loka Pramakarsa - - 621 30,58 20. Loka Tajeur Pawaka - - 518 25,70 21. Lab. Komputer Lab. Komputer 396 382 19,10 22. Loka Abikawidya - - 104 4,40 23. Prasarana Boga - - 339 16,95 Total 7.608 368,38 Sumber: Hasil analisis (2022)
Tahun 2030 Kampus X akan mengembangkan 6 gedung yaitu Gedung Sutjiati Bunarto, Darmawan, R. Mansoer Wiratmadja, Garbabuwana, Loka Netra, dan laboratorium Komputer yang asalnya 4 lantai menjadi 8 lantai. Pembangunan tersebut menyebabkan terjadi penambahan luas bangunan dan peningkatan populasi. Hal tersebut akan meningkatkan kebutuhan air. Berdasarkan Tabel 2 dengan adanya pembangunan gedung baru sampai Tahun 2030 maka populasi bertambah menjadi 7.608 orang dan kebutuhan air menjadi 368,38 m 3 /hari. Terjadi peningkatan kebutuhan air bersih sebesar 38,62 m 3 /hari.
Peningkatan kebutuhan air bersih tersebut tidak dapat mengandalkan air tanah mengingat lokasi Kampus X  berada  di  Kota  Bandung  yang  termasuk  zona  merah  ketersediaan  air  tanah.  Kebutuhan  air  bersih  di Cekungan Bandung Raya sekitar 512 juta m 3 /tahun, dari jumlah tersebut sekitar 470 m 3 /tahun berasal dari air tanah. Potensi air tanah di daerah ini sekitar 1.196 juta m 3 /tahun. Pengambilan yang aman dari air tanah sekitar 35%,  atau  hanya  sekitar  420  juta  m 3 /tahun  serta  jika  hanya  didasarkan  kepada  jumlah  potensi  dan  jumlah pengambilan, maka jumlah pengambilan sudah melebihi ambang batas [12].
Alternatif  air baku yang harus direncanakan yaitu pemanenan air hujan. Proses pemanenan air hujan ini selain  dapat  menjadi  sumber  air  bersih  juga  dapat  mengurangi  limpasan  air  larian  yang  berdampak  pada penurunan banjir di Kota Bandung. Kualitas air hujan yang akan dipanen berkorelasi dengan kualitas udara di lokasi  kegiatan.  Kualitas  air  hujan  di  Kota  Bandung  masih  baik  dan  terjadi  hujan  asam  di  beberapa  lokasi pemantauan [13]. Kampus X harus merencanakan sistem pemanenan air hujan berupa talang baik vertikal dan
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
horizontal,  bak  penampung  dan  unit  pengolahan  air  untuk  meningkatkan  kualitas  air  hujan  supaya  sesuai dengan baku mutu air bersih yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Pemanenan air hujan akan mengurangi kebutuhan air bersih dari sumber utama yaitu air tanah. Langkah penerapan pemanenan air hujan yang dilakukan mengacu pada standar yang berlaku di Indonesia [10]. a.  Menentukan Kapasitas Penampungan Air Hujan
Mendorong penggunaan air hujan atau limpasan air hujan sebagai salah satu sumber air untuk mengurangi kebutuhan  air  bersih  dari  sumber  utama.  Menyediakan  tangki  penampungan  air  hujan  dengan  kapasitas 80% dari jumlah air hujan yang jatuh di atas atap bangunan yang dihitung menggunakan intensitas curah hujan. Konservasi air yang dihitung yaitu berdasarkan alat plambing hemat air dan berdasarkan air daur ulang [10].
Gambar 1. Sistem penampungan air hujan skala persil

## Sumber: [10]
Karakteristik iklim di Kota Bandung dicirikan dengan angka curah hujan setiap tahunan menengah yaitu 165,47 mm/jam, dikatakan curah hujan menengah karena berdasarkan klasifikasi curah hujan BMKG 0-100 mm/jam  dinyatakan  curah  hujan  rendah,  101-300  mm/jam  menengah,  300-500  mm/jam  tinggi  dan  >500 mm/jam sangat tinggi, dimana selama perioda meningkatnya angka curah hujan yaitu antara Bulan Desember sampai dengan Bulan Januari  [14]. Menetukan debit air hujan untuk mendapatkan efisiensi penggunaan air membutuhkan data curah hujan dan luas catchment area , pemanenan air hujan dilakukan melalui pendekatan bak penampungan air hujan. Volume air hujan yang jatuh di atap persil akan dialirkan ke bak penampung air hujan sebesar [15].
Q = 0,278.C.I.A……………………...(3)
Dimana:  Q  merupakan  debit  (m 3 /detik),    0,278  adalah  koefisien  distribusi  hujan,  C  adalah  koefisien limpasan (0,95), I ialah intensitas curah hujan (165,47 mm/jam), dan A total catchment area (km 2 ).
Debit air hujan dari masing-masing gedung dapat dilihat pada Tabel 3. Total debit air hujan yang dapat ditampung dari semua gedung yaitu 0,61 m 3 /detik atau 52.704 m 3 /hari. Dibandingkan dengan kebutuhan air untuk kebutuhan sehari-hari Kampus X jumlah air yang dapat ditangkap cukup besar. Diketahui kebutuhan air tahun 2030 sebesar 368,38 m 3 /hari dan potensi air hujan yang dapat dipanen sebesar 52.704 m 3 /hari.
Tabel 3. Debit air hujan (m 3 /detik) No. Gedung Debit Air Hujan 1. Loka Lankara Guna 0,03 2. Pancaka Prasika Guna 0,02 3. Pancaka Wibisana 0,02 4. Pancaka Wibisana 0,02 5. Pancaka Sasana Kerta 0,03 6. Pancaka Ayudaura 0,03 7. Loka Buana Lamba 0,03 8. Sutjiati Bunarto 0,03 9. Sutjiati Bunarto 0,03
p-ISSN : 2528-3561
e-ISSN : 2541-1934 No. Gedung Debit Air Hujan 10. Loka Cundiga 0,03 11. Loka Bumiagara 0,03 12. Bale Dayang Sumbi 0,03 13. Darmawan 0,03 14. R. Mansoer Wiratmadja 0,03 15. Garbabuwana 0,02 16. Wastuwidya 0,03 17. Wastuwidya 0,03 18. Loka Netra 0,03 19. Loka Pramakarsa 0,03 20. Loka Tajeur Pawaka 0,03 21. Lab. Komputer 0,02 22. Loka Abikawidya 0,02 23. Prasarana Boga 0,04 Total Debit Air Hujan 0,61 Sumber: Hasil analisis (2022)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  debit  limpasan  curah  hujan  yang  didapatkan  sebesar  0,61  m 3 /detik. Penyaluran air hujan yang direncanakan yakni air hujan yang jatuh dari atap bangunan keseluruhan gedung yang  akan  disalurkan  melalui  talang  menuju  pipa  tegak,  kemudian  dialirkan  secara  gravitasi  menuju Rain Water Tank (RWT). Tahapan perhitungan dimensi pipa air hujan yang pertama dilakukan yakni menentukan luas atap bangunan kuliah. Penentuan diameter pipa horizontal dan pipa tegak air hujan mengacu pada SNI 8153 Tahun 2015. Diketahui intensitas curah hujan di Kota Bandung sebesar 165,47 mm/jam. Intensitas curah hujan yang diperoleh tidak terdapat pada standar yang telah ditentukan pada SNI 8153 Tahun 2015, sehingga diperlukan luas bidang datar horizontal dengan nilai curah hujan 165,47 mm/jam. Dimensi pipa horizontal dan vertikal air hujan dapat dilihat pada Tabel 4 . Berdasarkan Tabel 4 diameter pipa horizontal berkisar antara 3- 4 inch dan diameter pipa vertical berkisar antara 2-3 inch.
Air dari seluruh gedung akan ditampung di bak penampungan dan akan dilakukan pengolahan dengan menggunakan unit pengolahan pasir aktif. Desain  unit pengolahan air disajikan pada Gambar 1 . Pemilihan unit filter pasir aktif  karena proses ini mampu mengolah air secara fisik untuk menghilangkan partikel padat dalam  air  dengan  melewatkan  air  tersebut  melalui  material  berpori  dengan  diameter  butiran  dan  ketebalan tertentu. Proses filtrasi ini bertujuan untuk mengurangi TSS, kekeruhan dan merubah warna air menjadi jernih serta dapat mengurangi kadar besi, mangan, dan bakteri coliform [16].
Tabel 4. Dimensi pipa horizontal dan vertikal air hujan No. Gedung Diameter Pipa (inch) Horizontal Vertikal 1. Loka Lankara Guna 3 3 2. Pancaka Prasika Guna 4 3 3. Pancaka Wibisana 4 3 4. Pancaka Wibisana 4 3 5. Pancaka Sasana Kerta 4 3 6. Pancaka Ayudaura 4 3 7. Loka Buana Lamba 4 3 8. Sutjiati Bunarto 4 3 9. Sutjiati Bunarto 3 3 10. Loka Cundiga 3 2 11. Loka Bumiagara 4 3 12. Bale Dayang Sumbi 4 3 13. Darmawan 4 3 14. R. Mansoer Wiratmadja 3 2 15. Garbabuwana 4 3 16. Wastuwidya 4 3 17. Wastuwidya 4 3 18. Loka Netra 3 2 19. Loka Pramakarsa 3 2
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934 No. Gedung Diameter Pipa (inch) Horizontal Vertikal 20. Loka Tajeur Pawaka 3 2 21. Lab. Komputer 3 2 22. Loka Abikawidya 3 2 23. Prasarana Boga 3 2 Sumber: Hasil analisis (2022)
Gambar 2 . Desain  pengolahan air hujan di Kampus X

## Sumber: Hasil analisis (2022)
Nilai  pH  dan  konduktivitas  air  hujan  di  kampus  X  berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  telah terjadinya fenomena hujan asam. Hal yang sama terjadi dengan wilayah Kota Bandung dan sekitarnya seperti daerah Cipedes, Dago, Soreang, Cililin dan Padalarang. Hujan asam ini terjadi karena akumulasi pencemaran udara  khususnya  sektor  transportasi  yang  terjadi  di wilayah  ini.  Rendahnya  nilai  pH  yang berada  di  bawah ambang batas nilai pH 5,60 [13]. Berdasarkan data tersebut maka diperlukan pengaturan pH air hujan yang tertampung sebelum air tersebut dipergunakan.

## 4. Kesimpulan
Evaluasi  sistem  penyediaan  air  bersih  dengan  konsep  pemanenan  air  hujan  di  Kampus  X  dapat disimpulkan sebagai berikut jumlah populasi  di Kampus  X sebesar 6.877 jiwa dengan kebutuhan air bersih sebesar 329,72 m 3 /hari. Jumlah populasi di Kampus X tahun 2030 sebesar 7.608 jiwa dengan kebutuhan air bersih  sebesar  368,38    m 3 /hari.  Peningkatan  jumlah  populasi  sebesar  731  orang  dalam  rentang  tahun  2021 hingga tahun 2030. Peningkatan kebutuhan air bersih sebesar 38,62 m 3 /hari orang dalam rentang tahun 2021 hingga tahun 2030. Berdasarkan Peta Cekungan Air Tanah Kota Bandung Kampus X berada dalam zona kritis yang  mana  tidak  memungkinkan  untuk  mengambil  atau  memanfaatkan  air  tanah  untuk  menanggulangi kekurangan  penyediaan  air  bersih.  Penerapan  metode  pemanenan  air  hujan  dengan cathment  area seluas 14.036  m 2 dan  intensitas  curah  hujan  sebesar  165,47  mm/jam  didapatkan  debit  air  hujan  sebesar  52.704 m 3 /hari.  Potensi air hujan yang dapat dipanen memenuhi kebutuhan air setiap hari. Peningkatan kualitas air dapat dilakukan pengolahan air sederhana dengan menggunakan unit saringan pasir aktif.

## 5. Daftar Pustaka
[1]  Irma Tri Safarina dan Utami. Kontekstual Iconik Pada Pengembangan Kampus Institut Teknologi Nasional 2030. Jurnal Rekakarsa. Vol. 2, No. 3, 2014.
[2]  Amda Rahman, Eka Wardhani dan Nico Halomoan. Perencanaan Sistem Plambing Air Bersih   dan Air Buangan di Rusunami X dengan Aspek Konservasi Air. Jurnal Serambi Engineering, Vol. 6, No. 3, Hal. 2044-2050, 2021.
[3]  Vine Valenia David, Kancitra Pharmawati dan Koesmulyana. Usman. Implementasi Konsep Konservasi Air di Gedung Apartemen X. Jurnal Serambi Engineering, Vol. 4, No. 2, Hal. 694-702, 2019.
[4]    Fuad  Muhamad  dan  Eka  Wardhani.  Studi  Penghematan  Air  pada  Sistem  Plambing  Air  Bersih  di Apartemen Menara Cibinong Tower Mahoni. Jurnal Serambi Engineering. Vol. 6, No. 4, Hal. 2303-2309, 2021.
[5]  Rhezaldy Pradestama Putra, Kancitra Pharmawati, Anindito Nurprabowo.  Perencanaan Sistem Instalasi Plambing Air Bersih dan Air Limbah Di Apartemen Menara Cibinong Tower C. Serambi Engineering, Volume 7, No 1 (2022): Januari 2022
[6]    Rio Andi Suhandi dan Eka Wardhani. Penghematan Air di Hotel X Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan Menerapkan Daur Ulang Air Limbah, Serambi Engineering, Volume VI, No. 3, 2051-2058, Juli 2021.
[7]  Adeyra Khairunisa Rahayu1, Yulianti Pratama, dan Anindito Nurprabowo. Perencanaan Sistem Instalasi Plambing  Air  Bersih  dengan  Penerapan  Alat  Plambing  Hemat  Air  Di  Rumah  Sakit  Universitas  Sam Ratulangi. Serambi Engineering, Volume V, No. 2, April 2020 hal 914-920
[8]  Bahagia dan Muhammad Nizar. Analisis Pengelolaan Air Bekas Wudhu’ Jamaah Mesjid Jamik   Lambaro Kabupaten Aceh Besar. Serambi Engineering, Volume III, No.1, 209-214. Januari 2018.
[9] Noerbambang, Soufyan M, dan Takeo Morimura. Perancangan dan Pemeliharaan Sistem   Plambing 6 ed . Jakarta: PT. Pradya Paramita. 2005
[10]  Pemerintah  Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  11  Tahun  2014  tentang pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya. Jakarta. Indonesia. 2014
[11] Pemerintah Republik Indonesia. Standar Nasional Indonesia (SNI) No 03-7065 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing. 2004.
[12]  Dadi  Damandi,  Nanar  Iskandar,  dan  Salahudin  Arief.  Konservasi  Air  Tanah  di  Daerah  Bandung  dan Sekitarnya. Buletin Geologi Tata Lingkungan Volume 16 No 2 Oktober 2006.
[13] Asri Indrawati, Dyah Aries Tanti, dan  Tuti Budiwati. Pengukuran pH dan Konduktivitas Air Hujan Untuk Pemantauan Kualitas Udara di Daerah Bandung. Berita Dirgantara , Vol. 18 No. 2, Hal. 53-60, 2017.
[14]  Pemerintah  Republik  Indonesia.  Kota  Bandung  Dalam  Angka  Tahun  2021.  Balai  Pusat  Statistik  Kota Bandung. 2021.
[15] Suripin. Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 2004
[16]  Elvis  Umbu  Lolo,  Yonathan  Suryo  Pambudi.  Penurunan  Parameter  Pencemar  Limbah  Cair  Industri Tekstil  secara  Koagulasi  Flokulasi  (Studi  Kasus:  IPAL  Kampung  Batik  Laweyan,  Surakarta,  Jawa Tengah, Indonesia). Jurnal Serambi Enginering, Vol V hal 1090-1098, 2020.