PERANCANGAN INSTALASI PENERANGAN PADA GEDUNG LABORATORIUM DAN PERKULIAHAN TERPADU UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
Aprizulkifli 1 , Sugeng Riyanto 2
1,2 Teknik Elektro, Universitas Borneo Tarakan
1 aprizulkifli@gmail.com
2 sugeng072.sr@gmail.com
Abstract—The  design  of  the  lighting  installation  in  the Integrated  Lecture  and  Laboratory  Building of  the  University of  Borneo  Tarakan.  Generates  a  total  power  of  about  31,048 KW with MCCB capacity on the main panel of 150 A. In this building  is  divided  into  3  floors  (1,  2  and  Top  Floor).  Each group  has  its  respective  power  (18,400,  12,328  and  320  Watt) and  the  nominal  currents  of  each  group  are  (35,  35,  and  2 Ampere). The resulting stress loss is 0.4%.
Keywords — Electricity, Lighting Installation
I ntisari—Perancangan instalasi penerangan pada bangunan Gedung Laboratorium dan Perkuliahan Terpadu Universitas  Borneo  Tarakan.  Menghasilkan  total  daya sekitar  31,048  KW  dengan  kapasitas  MCCB  pada  panel utama 150 A. Pada gedung ini dibagi menjadi 3 Lantai (1, 2 dan  Top  Floor).  Pada  setiap  kelompoknya  memiliki  daya masing-masing  (18.400,  12.328  dan  320  Watt)  dan  arus nomilnal  masing-masing  kelompok  adalah  (35,  35,  dan  2 Ampere). Susut tegangan yang dihasilkan adalah 0,4%.
Kata Kunci—Listrik, Instalasi Penerangan.

## I. PENDAHULUAN
Listrik  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam kehidupan  sehari-hari.  Semakin  bertambahnya  jumlah penduduk  maka  semakin  besar  pula  energi  listrik  yang diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut.  Hal  ini bisa  kita  lihat  dari  kehidupan  sehari-hari,  hampir  setiap bangunan membutuhkan energi listrik seperti sekolah atau kampus, perkantoran, rumah sakit, hotel, dan sebagainya. Dalam  oprasionalnya,  gedung-gedung  bertingkat  tersebut pasti memerlukan sistem perancangan instalasi penerangan  yang  baik  dan  berkualitas.  Instalasi penerangan  merupakan  suatu  instalasi  listrik  yang bebannya  merupakan  komponen  penerangan.  Rangkaian instalasi  penerangan  terdiri  dari  beberapa  komponen listrik yang saling terhubung dari sumber listrik ke beban yang  terletak  pada  suatu  tempat  atau  ruangan  tertentu. Instalasi  penerangan  umumnya  dirangkai  dari  beberapa titik  cahaya  sehingga  dapat  terbentuk  suatu  sistem  yang mempunyai  fungsi  untuk  menerangi  suatu  tempat.  Untuk merancang  suatu  sistem  rangkaian  untuk  instalasi penerangan,  kita  harus  mempunyai  rencana  pemasangan sehingga  mempunyai  acuan  dalam  pemasangan  instalasi tersebut.  Selain  itu  suatu  instalasi  penerangan  dapat berfungsi dengan baik dan aman apabila memenuhi syarat pemilihan pengaman dan juga penghantar. Maka dari itu, seorang  perencana  haruslah  memahami  betul  peraturan-
peraturan yang berlaku untuk setiap pemasangan instalasi listrik  khususnya  pada  instalasi  penerangan.  Untuk mengetahui  persyaratan  umum  instalasi  listrik  agar  dapat merancang  suatu  rangkaian  yang  aman  dan  baik,  dapat berpedoman  pada  standar  Persyaratan  Umum  Instalasi Listrik (PUIL) 2000.
Gedung  Laboratorium  dan  Perkuliahan  Terpadu Universitas Borneo Tarakan merupakan salah satu gedung bertingkat  yang  ada  di  universitas  borneo  tarakan  yang dalam tahap pembangungan. Untuk menunjukan kenyamanan  pada  dosen,  mahasiswa,  dan  civitas akademik, gedung tersebut memerlukan sistem perancangan  instalasi  penerangan  yang  baik  sesuai dengan  standar  Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik (PUIL)  2000.  Maka  dalam  tugas  akhir  ini  penulis mengambil judul “Perancangan Instalasi Penerangan pada Gedung Laboratorium dan perkuliahan terpadu Universitas Borneo Tarakan”.

## II. LANDASAN TEORI

## A. Instalasi Penerangan
Instalasi  penerangan  merupakan  suatu  instalasi  listrik yang  bebannya  merupakan  komponen  penerangan. Rangkaian  instalasi  penerangan  terdiri  dari  beberapa komponen  listrik  yang  saling  terhubung  dari  sumber listrik  ke  beban  yang  terletak  pada  suatu  tempat  atau ruangan tertentu. Instalasi penerangan umumnya dirangkai  dari  beberapa  titik  cahaya  sehingga  dapat terbentuk  suatu  sistem  yang  mempunyai  fungsi  untuk menerangi suatu tempat. Maka dari itu, seorang perencana haruslah  memahami  betul  peraturan-peraturan  yang berlaku  untuk  setiap  pemasangan  instalasi  listrik khususnya  pada  instalasi  penerangan.  Untuk  mengetahui persyaratan  umum  instalasi  listrik  agar  dapat  merancang suatu  rangkaian  yang  aman  dan  baik,  dapat  berpedoman pada  standar  Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik  (PUIL) 2000.
B. Indeks Ruangan Indeks  ruang  atau  indeks  bentuk k menjelaskan perbandingan  antara  ukuran-ukuran  utama  suatu  ruangan berbentuk bujur sangkar:
............................................................. (1) ................................... (2)
Bidang kerja merupakan suatu bidang horizontal khayalan umumnya  0,80  m  (80  cm)  di  atas  lantai.  Nilai  k  yang dihasilkan tidak terdapat pada tabel efisiensi, penerangannya  dapat  ditentukan  dengan  interpolasi. Intensitas  penerangan  yang  diperlukan  ikut  ditentukan oleh  berat  pekerjaan  yang  harus  dilakukan.  Juga panjangnya  waktu  kerja  mempengaruhi  intensitas penerangan yang diperlukan.
C. Intensitas Peneranga Intensitas penerangan E dinyatakan dalam satuan lux, sama  dengan  jumlah  lm/ 𝑚 2,  jadi  flux  cahaya  yang diperlukan  untuk  suatu  bidang  kerja  seluas  A 𝑚 2.  Flux cahaya  yang  dipancarkan  lampu-lampu  tidak  semuanya mencapai bidang kerja. Sebagian dan flux cahaya itu akan dipancarkan ke dinding dan langit-langit.
Gambar 1 Pembagian Flux Cahaya[1]
Untuk  menghitung  jumlah  titik  lampu  pada  ruangan, sebelumnya  harus  ditentukan  terlebih  dahulu  data-data pada ruangan, antara lain:
1. Tinggi langit-langit (t)
2. Tinggi lampu terhadap bidang kerja (h)
3. Tinggi bidang kerja kurang lebih 0,8 meter Sehingga didapat persamaan
h = t-0,8 m ................................................................ (3)
Tabel 1 Intensitas Penerangan yang Diterbitkan Philips[1] No Sifat Penerangan Penerangan Sangat Baik Penerangan Baik 1 Kantor Ruang gambar 2000 lux 1000 lux Ruang kantor (pekerjaan biasa) 1000 lux 500 lux Ruang  yang  jarang  digunakan  (arsip  dan ruang tunggu) 250 lux 150 lux 2 Ruang sekolah Ruang kelas 500 lux 250 lux Ruang gambar 1000 lux 500 lux Ruang administrasi 1000 lux 500 lux 3 Industri Pekerjaan  yang  sangat  halus  (pembuat jam tangan) 5000 lux 2500 lux Pekerjaan halus (bubut halus) 2000 lux 1000 lux Pekerjaan biasa (pemasangan biasa) 1000 lux 500 lux 4 Toko Ruang jual dan pamer: Toko-toko besar 1000 lux 500 lux Toko-toko lain 500 lux 250 lux Etalase: Toko-toko besar 2000 lux 1000 lux Toko-toko lain 1000 lux 500 lux Gudang 500 lux 250 lux 5 Masjid, Gereja, dsb 250 lux 150 lux 6 Rumah tinggal Ruang keluarga 250 lux 150 lux Ruang tamu 250 lux 150 lux Koridor 100 lux 50 lux Dapur 250 lux 150 lux Kamar tidur 250 lux 150 lux Kamar mandi 100 lux 50 lux Wc 100 lux 50 lux Gudang/garasi 250 lux 150 lux Penerangan umum 250 lux 150 lux
D. Faktor Penyusutan/Depresiasi
Intensitas penerangan E dalam keadaan dipakai adalah intensitas  penerangan  rata-rata  suatu  instalasi  dengan lampu-lampu  dan  armatur-armatur  yang  daya  gunanya telah  berkurang  karena  kotor,  sudah  lama  tidak  dipakai atau  sebab-sebab  lainnya.  Efisiensi  penerangannya diberikan pada tabel 2.3 di bawah ini.
Tabel 2 Efisiensi Penerangan dalam Keadaan Baru
Faktor penyusutan atau faktor depresiasi d adalah:
.......................................  (4)
Faktor depresiasinya 0,8 suatu instalasi yang dalam keadaan baru 250 lux, akan menghasilkan 200 lux saja dalam keadaan sudah terpakai.
E. Beban dalam Ruangan Dalam suatu ruangan yang harus diperhatikan adalah sistem penerangan lampu dan jumlah lampu yang dibutuhkan dalam suatu ruangan ditentukan dalam persamaan:
............................................................... (5)

## F. Menentukan Kapasitas Sekring
Menentukan  kapasitas  skering  /  patron  lebur  atau pengaman  pada  pembagian  tiap  groub  (kelompok) instalasi listrik fasa satu dengan tegangan 220 volt , maka arus  yang  mengalir  menentukan  kapasitas  patron  lebur atau  pengaman  pada  Perangkat  Hubung  Bagi  (PHB) instalasi listrik fasa tiga dengan tegangan 380/220 volt.
Tabel 3
Patron Lebur atau Pengaman[1] Arus Nominal Batas Waktu 2 dan 4 Ampere 0,05 sekon 6 dan 10 Ampere 0,1 sekon 16, 20 dan 25 Ampere 0,15 sekon 35, 50 dan 63 Ampere 0,2 sekon Untuk menentukan kapasitas skering terdapat beberapa rumus persamaan untuk instalasi listrik fasa satu dan fasa tiga, yaitu:
untuk fasa tiga ........................ (6)
untuk fasa satu ............................... (7)

## G. Luas Penampang Kabel
Luas  penampang  kabel  pada  perencanaan  instalasi listrik  harus  memenuhi  standar  dan  ukuran  yang  telah ditetapkan  pada  Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik (PUIL) 2000.
............................................ (8)

## H. Susut Tegangan
Susut  tegangan  atau  rugi  tegangan  terjadi  karena adanya pergeseran arus listrik dengan saluran yang dialiri arus  listrik  tersebut.  Karena  saluran  utama  terdiri  dari hantaran  yang  mempunyai  hambatan  serta  induktansi. Susut  tegangan  tidak  boleh  melebihi  5%  dari  tegangan pengenal  pada  terminal  komponen  (PUIL  2000),  maka secara matematis susut tegangan atau rugi tegangan dapat dijabarkan sebagai berikut:
(9)

## III. METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat  penelitian  tugas  akhir  ini  adalah  gedung  baru Laboratorium  dan  Perkuliahan  Terpadu  Universitas Borneo Tarakan.
B. Metode Pengumpulan Data
Ini  berupa  pengumpulan  data  dalam  perancangan  ini adalah  data  yang  berkaitan  dengan  gambar  bangunan gedung,  luas  dan  panjang  setiap  ruangan  pada  gedung Laboratorium  dan  Perkuliahan  terpadu  Universitas Borneo Tarakan.
C. Diagram Alir Perancangan Diagram  alir  perancangan  instalasi  listrik  ini menghitung indeks ruang,  menghitung jumlah titik beban (lampu),  menghitung  kemampuan  sekring,  penampang kabel, dan rugi-rugi tegangan pada gedung Laboratorium dan Perkuliahan Terpadu Universitas Borneo Tarakan.
Mulai
Studi Literatur
Survei Lapangan dan Pengumpulan
Data
• Menghitung Indeks Ruang • Menghitung faktor Penyusutan
• Menghitung Kebutuhan Beban
• Menghitung Kemampuan Hantar Arus
• Menentukan Luas Penampang Kabel
• Menghitung Susut Tegangan
Pembuatan Layout Tata Letak Lampu
Susut Tegangan 5% Kesimpulan dan Saran selesai Ya Tidak
Gambar 2 Flowchart Diagram Alir Perancangan
D. Pengumpulan Data
Pengambilan  data  gambar  gedung  diperlukan  sebagai acuan untuk  melakukan perhitungan titik penerangan dan PHB.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perhitungan Instalasi pada Gedung Lantai 1
1. Ruang Komputer 1 Ruangan Panjang Ruangan (m) Lebar Ruangan (m) Luas Ruangan (m 2 ) Intensitas Penerangan (E) (Lux) Faktor Penyusutan (d) RG. Komputer 1 18 7 126 500 0,8
Tinggi lampu terhadap bidang kerja:
meter meter
Faktor-faktor refleksi (tabel 2.3) faktor refleksi langit-langit (0,5) faktor refleksi dinding (0,3) faktor refleksi bidang pengukuran (0,1)
Untuk : k  = 1,68 k 1 = 1,5 k 2 = 2 1 = 0,54 2 = 0,59
Efisiensi penerangan untuk nilai Indeks Ruang ( adalah:

## = 0,558
Menggunakan  lampu  TL  2  ×  36  watt,(2  ×  2700  lumen), pada lampu TL 0,85
= buah lampu
Maka total daya penerangan pada ruang komputer 1 : 24 × 36 = 864 watt
Pembagian Grub

## Perhitungan Kapasitas Skering Pada Lantai 1 Blok A
≈ 35 Ampere Kemampuan Hantar Arus KHA = 125 % × 35,33
= 44,16 A
Luas Penampang Kabel meter 2 mm 2 ≈ 2,5mm 2
Tabel 4

## Hasil Perhitungan Lantai 1 Blok A
No Ruangan E A k k 1 k 2 ƞ 1 ƞ 2 ƞ n Daya
1 RG.Kepala Lab Biologi 1000 36 1.00 1 1.2  0.45  0.49  0.5  18 648 2 RG.Lab. Biologi 500 162  2.00 2 2.5  0.59  0.63  0.6  30 1080 3 RG.Laboran Kimia & Biologi 1000  61.2  1.26  1.2 1.5  0.49  0.54  0.5  26 936 4 RG.Lab. Kimia 500 108  1.71  1.5 2 0.54  0.59  0.6  20 720 5 RG.Admin Biologi 1000 36 1.00 1 1.2  0.45  0.49  0.5  18 648 6 RG.Admin Kimia 1000 36 1.00 1 1.2  0.45  0.49  0.5  18 648 7 RG.Instrumen Lab Kimia 1000 54 1.20  1.2 1.5  0.49  0.54  0.5  24 864 8 RG.Kepala Lab Kimia 1000 36 1.00 1 1.2  0.45  0.49  0.5  18 648 9 Koridor 1 100 86.4  1.04 1 1.2  0.45  0.49  0.5 4 144 10 Teras Kiri Kanan 100 36 1.00 1 1.2  0.45  0.49  0.5 2 72 11  Pantry 250 4.5 0.33 0 0.5 0 0.16  0.1 8 160 12  2 Toilet 100 3 0.29 0 0.5 0 0.16  0.1 2 40 Total Daya (watt) 6608

## Perhitungan Kapasitas Skering Pada Lantai 1 Blok B
≈ 35 Ampere
Kemampuan Hantar Arus KHA = 125 % × 29,26 = 36,57 A Luas Penampang Kabel
meter 2 mm 2 ≈ 2,5 mm 2
Tabel 5 Hasil Perhitungan Lantai 1 Blok B No Ruangan E A k k 1 k 2 ƞ 1 ƞ 2 ƞ n Daya 1 RG.Komputer 1 500 126 1.68  1.5 2 0.54  0.59  0.6  24 864 2 RG.Komputer 2 500 126 1.68  1.5 2 0.54  0.59  0.6  24 864 3 RG.Komputer 3 500 126 1.31  1.2  1.5  0.49  0.54  0.5  26 936 4 RG.Kuliah Bersama 500 84 1.47  1.2  1.5  0.49  0.54  0.5  18 648 5 RG. Dosen 1000 42 1.08 1 1.2  0.45  0.49  0.5  20 720 6 Teras Utama 100 49 1.17 1 1.2  0.45  0.49  0.5 2 72 7 Hall Lobby 100 252 2.55  2.5 3 0.63  0.65  0.6 8 288 8 RG. Security 250 12.25  0.58  0.5  0.6  0.16  0.19  0.2  14 280 9 Gudang 250 21 0.70  0.6  0.8  0.19  0.24  0.2  20 400 10  2 Pantry 250 4.5 0.33 0 0.5 0 0.16  0.1 8 160 11  2 Toilet 100 3 0.29 0 0.5 0 0.16  0.1 2 40 12  RG. Panel 250 5.25 0.35 0 0.5 0 0.16  0.1  10 200 Total Daya (watt) 5472
Perhitungan Kapasitas Skering Pada Lantai 1 Blok C
≈ 35 Ampere Kemampuan Hantar Arus KHA = 125 % × 33,79
= 42,23 A Luas Penampang Kabel meter 2 mm 2 ≈ 2,5 mm 2
Tabel 6

## Hasil Perhitungan Lantai 1 Blok C
No Ruangan E A k k 1 k 2 ƞ 1 ƞ 2 ƞ n Daya 1 RG.Lab.Fisika Dasar 500 162  2.00 2 2.5 0.59  0.63  0.6  30  1080 2 RG.Laboran Fisika 1000  30.6  0.77  0.6 0.8 0.30  0.38  0.4  18 648 3 RG.Komputer 4 500 135  1.88  1.5 2 0.54  0.59  0.6  26 936 4 RG.Instruktur Lab Komputer 1000 45 1.07 1 1.2 0.45  0.49  0.5  20 720 5 RG.Kepala Lab Komputer 1000 36 1.00 1 1.2 0.45  0.49  0.5  18 648 6 RG.Admin komputer 1000 36 1.00 1 1.2 0.45  0.49  0.5  18 648 7 RG.Kepala Lab Fisika 1000 36 1.00 1 1.2 0.45  0.49  0.5  18 648 8 RG.Admin Fisika Dasar 1000 36 1.00 1 1.2 0.45  0.49  0.5  18 648 9 Koridor 2 100 86.4  1.04 1 1.2 0.45  0.49  0.5 4 144 10  Pantry 250 4.5 0.33 0 0.5 0 0.16  0.1 8 160 11  Toilet 100 3 0.29 0 0.5 0 0.16  0.1 2 40 Total Daya (watt) 6320
B. Perhitungan Instalasi pada Gedung Lantai 2
1. Ruang MKWU 1 Ruangan Panjang Ruangan (m) Lebar Ruangan (m) Luas Ruangan (m 2 ) Intensitas Penerangan (E) (Lux) Faktor Penyusutan (d) Ruang MKWU 1 7,2 18 129,6 500 0,8 Tinggi lampu terhadap bidang kerja:
meter meter
Faktor-faktor refleksi (tabel 2.3)
faktor refleksi langit-langit (0,5) faktor refleksi dinding (0,3) faktor refleksi bidang pengukuran (0,1)
Untuk :
k  = 1,71 k 1 = 1,5 k 2 = 2 1 = 0,54 2 = 0,59
Efisiensi penerangan untuk nilai Indeks Ruang ( adalah: = 0,561
Menggunakan  lampu  TL  2  ×  36  watt,(2  ×  2700  lumen), pada lampu TL 0,85
= buah lampu
Maka total daya penerangan pada ruang MKWU 1 : 24 × 36 = 864 watt
Pembagian Grub Perhitungan Kapasitas Skering Pada Lantai 2 Blok A
Kemampuan Hantar Arus
KHA = 125 % × 18,13 = 22,66 A
Luas Penampang Kabel
meter 2 mm 2 ≈ 1,5 mm 2 Tabel 7 Hasil Perhitungan Lantai 2 Blok A
No Ruangan E A k k 1 k 2 ƞ 1 ƞ 2 ƞ n Daya
1 RG.MKWU 1 500 129.6  1.71  1.5 2 0.54  0.59  0.561  24 864 2 RG.MKWU 2 500 86.4 1.50  1.5 2 0.54  0.59  0.540  18 648 3 RG.MKWU 3 500 86.4 1.50  1.5 2 0.54  0.59  0.540  18 648 4 RG.MKWU 4 500 86.4 1.50  1.5 2 0.54  0.59  0.540  18 648 5 RG.Kepala Pengelola 1000 86.4 1.50  1.5 2 0.54  0.59  0.540  34  1224 6 Gudang 50 18 0.67  0.6  0.8  0.19  0.24  0.207 4 80 7 Koridor 100 86.4 1.04 1 1.2  0.45  0.49  0.459 4 144 Total Daya (watt) 3392
Perhitungan Kapasitas Skering Pada Lantai 2 Blok B
≈ 35 Ampere Kemampuan Hantar Arus KHA = 125 % × 27,29
= 34,11 A Luas Penampang Kabel meter 2 mm 2 ≈ 2,5 mm 2 Tabel 8

## Hasil Perhitungan Lantai 2 Blok B
No
Ruangan E A k k 1 k 2 ƞ 1 ƞ 2 ƞ n Daya 1 RG.MKWU 9 500 189  2.21 2 2.5 0.59  0.63  0.607  34  1224 2 RG.MKWU 10 500 189  2.21 2 2.5 0.59  0.63  0.607  34  1224 3 RG. Dosen 1000 42 1.08 1 1.2 0.45  0.49  0.465  20 720 4 RG. Tunggu 100 84 1.47  1.2 1.5 0.49  0.54  0.536 4 144 5 RG. Admin Pengelola 1000 84 1.47  1.2 1.5 0.49  0.54  0.536  34  1224 6 Musholla 250 84 1.47  1.2 1.5 0.49  0.54  0.536 8 288 7 4 Pantry 250 4.5 0.33 0 0.5 0 0.16  0.107 8 160 8 2 Toilet 100 3 0.29 0 0.5 0 0.16  0.091 2 40 9 RG. Panel 100 5.25  0.35 0 0.5 0 0.16  0.112 4 80 Total Daya (watt) 5104
Perhitungan Kapasitas Skering Pada Lantai 2 Blok C
≈ 25 Ampere
Kemampuan Hantar Arus KHA = 125 % × 20,49
= 25,61 A
Luas Penampang Kabel
meter 2 mm 2 ≈ 2,5 mm 2
Tabel 9

## Hasil Perhitungan Lantai 2 Blok C
No Ruangan E A k k 1 k 2 ƞ 1 ƞ 2 ƞ n Daya 1 RG.MKWU 5 500 86.4  1.50  1.5 2 0.54 0.59  0.540  18 648 2 RG.MKWU 6 500 86.4  1.50  1.5 2 0.54 0.59  0.540  18 648 3 RG.MKWU 7 500 86.4  1.50  1.5 2 0.54 0.59  0.540  18 648 4 RG.MKWU 8 500 86.4  1.50  1.5 2 0.54 0.59  0.540  18 648 5 Tempat Wudhu 100 86.4  1.50  1.5 2 0.36 0.59  0.360 6 216 6 RG.Admin Perkuliahan 1000  43.2  1.09 1 1.2 0.29 0.49  0.381  24 864 7 Gudang 250 18 0.67  0.6  0.8 0.19 0.38  0.253 4 80 8 Koridor 2 100 86.4  1.04 1 1.2 0.45 0.49  0.459 4 80 Total Daya (watt) 3832 C. Perhitungan Top Floor Ruangan Panjang Ruangan (m) Lebar Ruangan (m) Luas Ruangan (m 2 ) Intensitas Penerangan (E) (Lux) Faktor Penyusutan (d) Blok A 6 18 108 250 0,8 Blok B 12 21 252 250 0,8 Blok C 6 18 108 250 0,8 1. Blok A Tinggi lampu terhadap bidang kerja: meter meter
meter
Faktor-faktor refleksi (tabel 2.3) faktor refleksi langit-langit (0,5) faktor refleksi dinding (0,3) faktor refleksi bidang pengukuran (0,1)
Untuk : k  = 1,5 k 1 = 1,5 k 2 = 2
1 = 0,54 2 = 0,59
Efisiensi penerangan untuk nilai Indeks Ruang ( adalah:
= 0,54
Menggunakan lampu SL 1 × 20 watt,(1 × 1500 lumen)
=  buah lampu
Maka total daya penerangan pada Blok A: 4 × 20 = 80 watt
2.
Blok B
Tinggi lampu terhadap bidang kerja: meter meter meter
Faktor-faktor refleksi (tabel 2.3)
faktor refleksi langit-langit (0,5)
faktor refleksi dinding (0,3) faktor refleksi bidang pengukuran (0,1)
Untuk :
k  = 2,5 k 1 = 2,5 k 2 = 3 1 = 0,63 2 = 0,65
Efisiensi penerangan untuk nilai Indeks Ruang ( adalah:
= 0,63
Menggunakan lampu SL 1 × 20 watt,(1 × 1500 lumen)
=  buah lampu
Maka total daya penerangan pada Blok B: 8 × 20 = 160 watt
3. Blok C
Tinggi lampu terhadap bidang kerja:
meter meter meter
Faktor-faktor refleksi (tabel 2.3) faktor refleksi langit-langit (0,5)
faktor refleksi dinding (0,3) faktor refleksi bidang pengukuran (0,1)
Untuk : k  = 1,5 k 1 = 1,5
k 2 = 2 1 = 0,54 2 = 0,59
Efisiensi penerangan untuk nilai Indeks Ruang ( adalah:
= 0,54
Menggunakan lampu SL 1 × 20 watt,(1 × 1500 lumen)
=  buah lampu
Maka total daya penerangan pada Blok A: 4 × 20 = 80 watt Total Daya pada Top Floor 80 + 160 + 80 = 320 watt
Perhitungan Kapasitas Skering Pada Top Floor
Kemampuan Hantar Arus
KHA = 125 % × 1,71
= 2,13 A
Luas Penampang Kabel
meter 2 mm 2 ≈ 0,3 mm 2
Berdasarkan  PUIL  2000  ukuran  minimum  Penampang Kabel  adalah  1,5  mm 2 .  Maka  Luas  Penampang  Kabel  = 1,5 mm 2
Tabel 10 Hasil Perhitungan Top Floor No Ruangan E A k k 1 k 2 ƞ 1 ƞ 2 ƞ n
Daya 1 BLOK A 100  108  1.50  1.5 2 0.54  0.59 0.540 4 80 2 BLOK B 100  252  2.55  2.5 3 0.63  0.65 0.632 8 160 3 BLOK C 100  108  1.50  1.5 2 0.54  0.59 0.540 4 80 Total Daya (watt) 320 D. Perhitungan Susut Tegangan
Total daya penerangan pada seluruh Gedung adalah:
≈ 3 x 50 Ampere Susut Tegangan L L

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  perencanaan instalasi penerangan didapat hasil:
1. Daya  pada  Lantai  1  sebesar  18400  watt  dengan  arus nomilal  masing-masing  blok  adalah  sebesar  35 Ampere  dan  kemampuan  hantar  arus  (KHA)  pada masing-masing  blok  adalah  (44,15),  (36,57),  dan (42,23)  Ampere.  Sedangkan  untuk  luas  penampang kabel  masing-masing  blok  menggunakan  kabel  2,5 mm 2 . 2. Daya  pada  Lantai  2  sebesar  12328  watt  dengan  arus nomilal  masing-masing  blok  adalah  sebesar  20,  35, dan 25 Ampere, untuk kemampuan hantar arus (KHA) pada masing-masing blok adalah (22,66), (34,11), dan (25,61)  Ampere.  Sedangkan  untuk  luas  penampang
kabel  masing-masing  blok  menggunakan  kabel  1,5 mm 2 untuk blok A dan 2,5 mm 2 untuk blok B dan C 3. Daya  pada  Top  Floor  sebesar  320  watt  dengan  arus nomilal  adalah  sebesar  2  Ampere  dan  kemampuan hantar  arus  (KHA)  adalah  2,13  Ampere.  Sedangkan untuk  luas  penampang  kabel  menggunakan  kabel  1,5 mm 2 . 4. Susut  tegangan  yang  didapatkan  berdasarkan  hasil perhitungan adalah sebesar 0,4 %

## REFERENSI
[1] Setiawan,  E.,  Harten,  P.V.,  1986.  Instalasi  Listrik Arus Kuat. Binacipta, Jakarta.
[2] Badan  Standarisasi  Nasional,  2000.  Persyaratan Umum  Instalasi  Listrik  (PUIL)  2000.  Yayasan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2000
[3] P. van. Harten, ir. E. Setiawan, 1991. Instalasi Listrik Arus Kuat Jilid 1, 2, 3 Percetakan Binacipta Bandung.
[4] Instalasi  Penerangan:  Teori  Dasar  Pencahayaan, 2008. . Instal. Penerangan.