## Karakteristik Disturbansi di Rentang Frekuensi 9-150 kHz Pada Sistem UPS Berbeban Induktif
Rheo Loridho Pratama, Budi Sudiarto Universitas Indonesia e-mail: rheo.loridho@ui.ac.id dan budi.sudiarto@ui.ac.id

## Abstract
Every UPS device has a power electronic components which including inverters. Therefore, the using of an inverter will cause voltage disturbances at high frequency because the switching frequency of the inverter rates at high frequency. The Data recorded by the oscilloscope along with the Picolog Recorder software and processed  by Matlab  software.  The  research  conducted  when  the  UPS  used dual  conversion  mode and inductive a load variations from 0.35 H, 0.7 H, 1.4 H and 2.8 H. The result test showed that the voltage disturbances occurred in  three  dominant  frequency ranges at  each level  of  load variations  are  9-19  kHz, 20-30  kHz  and  31-41  kHz.  In  the  condition  of  10%  loading  rate  with  a  load  of  0.35  H  the  peak  voltage disturbances occurred at  81.17  mV in frequency of 9.2 kHz  and at  the  condition  of  the 75%  loading  rate with  2.8  H  load  the  peak  voltage  disturbances  that  occur  at  92.20  mV in frequency  of  9.6  kHz.  The disturbances voltage increased with the improving of inductive loads that connected to UPS.
Keywords : inverter, UPS, disturbances, frequency

## Abstrak
Setiap  alat UPS memiliki komponen  elektronika  daya  termasuk  inverter.  Sehingga, penggunaan  inverter akan menimbulkan tegangan disturbansi pada frekuensi tinggi karena frekuensi pensaklaran dari inverter berada  pada  frekuensi  tinggi.  Untuk  perekaman  data digunakan alat  osiloskop  beserta  software  Picolog Recorder  dan  untuk  pengolahan  datanya  menggunakan software  Matlab. Penelitian yang  dilakukan  saat perangkat UPS menggunakan mode dual konversi dan dengan variasi pembebanan beban induktif 0,35 H, 0,7  H,  1,4  H  dan  2,8  H.  Dari  hasil  pengujian  didapatkan  bahwa  disturbansi  tegangan  terjadi  pada  tiga rentang  frekuensi  dominan  pada  setiap  tingkat  variasi  pembebanan  yaitu  frekuensi  9-19  kHz,  20-30  kHz dan  31-41 kHz.  Pada  kondisi tingkat pembebanan 10% dengan  beban  0,35  H disturbansi  tegangan puncak yang terjadi sebesar 81,17 mV pada frekuensi 9,2 kHz dan pada kondisi tingkat pembebanan 75% dengan beban 2,8 H disturbansi tegangan puncak yang terjadi sebesar 92,20 mV pada frekuensi 9,6 kHz. Tegangan disturbansi yang dihasilkan meningkat seiring meningkatnya beban induktif yang terhubung.
Kata kunci : inverter, UPS, disturbansi, frekuensi

## 1. Pendahuluan
Seiring  dengan  kebutuhan  terhadap  suplai  listrik  yang  selalu  terhubung  maka  penggunaan perangkat UPS menjadi  meningkat. Secara  garis  besar, konfigurasi  UPS  dibagi  menjadi  dua yaitu  UPS  statis dan  UPS rotary .  Jika  dibandingkan, penggunaan UPS  statis  lebih dominan dibandingkan  dengan UPS rotary . UPS statis merupakan  perangkat  umum  yang  mampu memastikan  keberlangsungan  suplai  listrik  pada  layanan  beban  yang  penting  seperti  pusat komputer,  rumah  sakit,  sekolah,  fasilitas  militer  dan  lainnya (Pasini  dkk.,  2012). Dalam pengoperasiannya  UPS  memiliki  tiga  mode  yaitu  mode bypass ,  mode  baterai  dan  mode dual konversi.  Mode bypass digunakan  ketika  perangkat  UPS  sedang  dalam  proses  perawatan
e-ISSN  2549-3701
sehingga beban disuplai langsung oleh sumber listrik utama (Liu dkk., 2017). Mode bypass juga dapat  terjadi pada  kondisi  tertentu  ketika  beban  yang  dipikul  oleh  perangkat  UPS  melebihi kapasitas nominalnya. Mode baterai atau mode darurat terjadi saat sumber listrik utama putus sehingga  secara  otomatis  perangkat  UPS  beralih  menggunakan  baterai  untuk  menyuplai tegangan  ke  beban (Alqinsi  dkk., 2018).  Daya  listrik  yang  tersimpan  akan  disalurkan  ke peralatan  elektronik  saat  sumber  listrik  utama  putus.  Proses  penyuplaian  oleh  baterai  akan terus berlangsung sampai tegangan baterai jatuh. Mode dual konversi, mode ini digunakan saat perangkat  UPS bekerja  pada  kondisi  normal. Pada  mode  dual  konversi  arus  bolak-balik  (AC) dari sumber utama masuk ke konverter AC-DC kemudian arus searah (DC) yang dihasilkan dari keluaran konverter digunakan untuk mensuplai tegangan DC ke battery charger untuk mengisi muatan baterai dan juga digunakan untuk mensuplai tegangan ke inverter. Kemudian keluaran dari  inverter  berupa  arus  bolak-balik  digunakan  untuk  mensuplai  tegangan  ke  sistem.  Dengan adanya  konversi  tegangan  yang  beganda  dan  beberapa  mode  operasi  pada  UPS semakin membuat masalah EMI menjadi rumit (Ohn dkk., 2019).
Inverter  memiliki  karakteristik  yang  non  linear  sehingga  dapat  menimbulkan  distorsi pada  sistem  kelistrikan,  oleh  sebab  itu  dengan  penggunaan  inverter  dapat  berpotensi menimbulkan tegangan  disturbansi pada rentang frekuensi  9 kHz – 150 kHz (Purnamaputra & Sudiarto,  2019). Frekuensi  pensaklaran  inverter  yang  tinggi sebenarnya dapat  mengurangi harmonisa  orde  rendah,  namun  emisi  yang  dihasilkan  dialihkan  ke  frekuensi  yang  lebih  tinggi yaitu lebih dari 2 kHz (Anne dkk., 2018). Oleh sebab itu, UPS merupakan salah satu perangkat yang  dapat  menyebabkan  disturbansi  pada  sistem  kelistrikan (Sudiarto,  2017).  Maka  dari penjabaran  diatas pada  penelitian  ini  akan  menggunakan  beban  induktif yang  terhubung dengan UPS agar mendapatkan karakteristik yang lebih rinci terkait disturbansi tegangan yang dihasilkan pada frekuensi 9 kHz – 150 kHz.

## 2. Landasan Teori
Disturbansi  merupakan  sinyal  yang  tidak  sengaja  dibangkitkan  pada  sistem  kelistrikan. Salah satu  penyebab  adanya  disturbansi  adalah  penggunaan  inverter. Pada  dasarnya, pada  operasi nornal  peralatan  elektronik  akan  membangkitkan  dan  menyalurkan  sinyal  listrik  ke  sistem kelistrikan namun tidak semua sinyal yang dibangkitkan tersebut dibutuhkan.
Intended  signal merupakan  jenis  sinyal  yang  memang  sengaja  dibangkitkan  untuk pengoperasian  alat,  sebagai  contoh  pada  perangkat  PLC,  sinyal  pada  frekuensi  tertentu sengaja  dibangkitkan  untuk  tujuan  komunikasi. Sementara unitended  signal merupakan  sinyal yang  tidak  dibutuhkan  pada  sistem  kelistrikan  dan  berpotensi  mengganggu  setiap  peralatan yang terhubung dengan sistem kelistrikan tersebut. Pada umumnya sinyal ini dibangkitkan dari hasil  switching  frekuensi  pada  inverter  sehingga  disturbansi  yang  timbul berada  pada  rentang switching frekuensi alat tersebut.
Disturbansi  yang  dihasilkan  pada  setiap  sistem  memiliki  karakteristik  yang  berbeda, sebagai  contoh  pada  sistem  PLTS  yang  diberi  beban  resistif,  kapasitif  dan  induktif  disturbansi terjadi  pada  tiga  frekuensi  dominan  yaitu  di  rentang  17-25  kHz,  69-75  kHz  dan  143- 150  kHz (Muhammad, 2019).
e-ISSN  2549-3701

## 3. Metodologi Penelitian
Secara garis besar, tahapan pada penelitian ini dapat dilihat melalui diagram alir berikut:
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian
e-ISSN  2549-3701

## 3.1. Alat Yang Digunakan
Pada  penelitian ini  menggunakan  alat  berupa  laptop,  osiloskop,  UPS,  tapis  lolos  atas  dan beban uji induktif. Spesifikasi laptop yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Spesifikasi Laptop
Spesifikasi Laptop HP Pavilion 14-r202tx RAM 6 GB (DDR 3) CPU Core i5 OS Windows 8 Model GPU NVIDIA GeForce 820M
Kemudian  untuk  spesifikasi  dari  osiloskop  yang  digunakan  dapat  dilihat  pada  Tabel  2. Osiloskop  yang  dipakai pada penelitian  ini menggunakan jenis PicoScope 3000  Series karena memiliki  banyak  pilihan channel ,  mudah  digunakan  dan  bisa  digunakan  untuk  pengukuran tegangan arus bolak-balik dan tegangan arus searah.

## Tabel 2. Spesifikasi Osiloskop
Spesifikasi Pico Technology PicoScope 3425 Tegangan Maksimum 400 Volt Jenis Tegangan AC/DC Jumlah Channel 4 Channels Bandwidth 5 MHz Resolusi 12 Bit OS Windows/Mac/Linux Konektivitas USB 2.0
Selanjutnya  untuk alat UPS yang  digunakan  adalah  berkapasitas 1 KVA.  Dengan  kapasitas yang cukup besar yaitu 1 KVA maka dapat memudahkan dalam pengujian meggunakan variasi beban. Untuk spesifikasi UPS yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Spesifikasi UPS Spesifikasi UPS 1 KVA Tegangan 160 – 280 VAC Power Factor 0,6 Jumlah Fasa 1 Fasa Jenis Inverter Sine Wave Inverter
Karena memiliki nilai faktor daya 0,6 maka UPS yang digunakan memiliki kapasitas maksimum sekitar 600 W.  Kemudian  tapis  lolos  atas  yang  digunakan  adalah  rangkaian  RC  paralel  atau rangkaian  yang  terdiri  dari  rangkaian  resistor dan  kapasitor  yang  dirangkai  secara  paralel. Untuk spesifikasi tapis lolos atas yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Spesifikasi Tapis Lolos Atas Spesifikasi Tapis Lolos Atas Resistor 22KΩ/5 Watt Kapasitor 1 nF/630 V Rangkaian Paralel Jumlah Fasa 1 Fasa
e-ISSN  2549-3701

## 3.2. Software Yang Digunakan
Software yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu Picolog  Recorder ,  Matlab  dan Plw2csv Converter yang fungsinya saling berhubungan satu dengan lainnya. Picolog Recorder berfungsi untuk merekam dan menampilkan data dari osiloskop pada layar laptop. Sebelum menjalankan perekaman  data  oleh Picolog  Recorder terlebih  dahulu  harus  melakukan  penyesuaian pengaturan parameter sesuai dengan data yang ingin direkam. Software Picolog Recorder yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 2 dan tampilannya dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 2. Picolog Recorder

## Gambar 3. Tampilan Picolog Recorder
Untuk software Matlab  yang  digunakan  adalah  yang  versi  R2018a  sesuai  dengan  Gambar 4. Penggunaan  Matlab  bertujuan  agar  mempercepat  dan  mempermudah  proses  konversi  data menggunakan  transformasi  fourier  sehingga  data  yang  diolah  dapat  disajikan  dalam  bentuk grafik.
e-ISSN  2549-3701
Gambar 4. Software Matlab
Kemudian Plw2csv Converter digunakan untuk mengubah format data dari PLW menjadi CSV. File  data  dengan  format  PLW  dihasilkan  dari  hasil  rekam Picolog  Recorder ,  namun  karena Matlab  tidak  dapat  membaca  file  dengan  format  PLW  maka  perlu  diubah  terlebih  dahulu  ke format CSV. Untuk software Plw2csv Converter yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Tampilan Plw2csv Converter

## 3.3. Proses pengambilan data
Data  penelitian  yang  diambil  berdasarkan  hasil  pembacaan  yang  dicuplik  menggunakan  alat osiloskop yang dihubungkan ke laptop melalui sambungan Universal Serial Bus (USB) sehingga sinyal  yang  ditangkap  oleh  osiloskop  dapat  ditampilkan  di  layar  laptop.  Kemudian  untuk menghubungkan  Osiloskop  ke  beban,  terlebih  dahulu  menghubungkan  osiloskop  ke  masukan High  Pass Filter (HPF) atau tapis lolos atas dan keluaran dari tapis lolos atas dihubungkan ke stop kontak keluaran dari alat UPS. Penggunaan tapis lolos atas dimaksudkan agar memotong frekuensi  yang  berada  dibawah  frekuensi  uji  yaitu  dibawah  9  kHz.  Untuk  lebih  jelasnya, rangkaian untuk pengambilan data disajikan pada Gambar 6.
Untuk menampilkan data yang dicuplik oleh osiloskop harus menggunakan piranti lunak Picolog  Recorder . Picolog  Recorder merupakan  piranti  lunak  yang  berfungsi  untuk mengumpulkan,  merekam,  menampilkan  dan  menganalisis  data  pengukuran.  Dalam menggunakan Picolog  Recorder terlebih  dahulu  mengatur  beberapa  parameter  yang  harus
e-ISSN  2549-3701
disesuaikan  yaitu  jenis  data  yang  diambil, timebase ,  jumlah  sampel, range  channel dan  jenis tegangan.
Gambar 6. Rangkaian Pengambilan Data
Untuk jenis data yang diambil, pengaturan pada Picolog Recorder disesuaikan seperti Gambar 7.

## Gambar 7. Pengaturan Jenis Data
Fast  block  (single  converter  only) digunakan  untuk  mengumpulkan  data  yang  relatif  pendek dengan  kecepatan  tinggi.  Untuk  pengaturan timebase pada Picolog  Recorder disesuaikan seperti Gambar 7 dan untuk menentukan timebase dapat menggunakan Persamaan (1)
=
(1)
e-ISSN  2549-3701
Gambar 8. Pengaturan Timebase
f s merupakan frekuensi yang nilainya dua kali dari nilai frekuensi maksimum. Karena penelitian ini  menguji  di  rentang  9  kHz – 150  kHz  maka  frekuensi  uji  maksimumnya  adalah  150  kHz sehingga  nilai  f s nya  adalah  300  kHz  dan  berdasarkan  Persamaan  (1)  maka  didapat  nilai timebase nya  3,33  μs  namun  berhubung  tidak  ada  opsi  3,33  μs  pada Picolog  Reader maka digunakan  nilai  3  μs  sebagai  nilai timebase .  Untuk  tampilan  pengaturan jumlah  sampel pada Picolog Recorder tampilannya sama seperti pada Gambar 8.
Karena standar  frekuensi  listrik  di  Indonesia  20  Hz  maka  periodenya  atau  nilai  Tc adalah  20  ms  dan  berdasarkan  Persamaan  (2)  maka  didapat  nilai  sampel  sebanyak  6250 sampel.
=
(2)
Untuk  range  channel  yang  digunakan  400  Volt  dan  jenis  tegangan  yang  digunakan adalah tegangan AC atau arus bolak-balik.
Kemudian  untuk  rangkaian  tapis  lolos  atas  yang  digunakan  adalah  rangkaian  RC paralel dengan nilai kapasitor 1nF dan resistor 22 kΩ. Nilai tersebut digunakan agar mendekati frekuensi cut-off yang diinginkan yaitu mendekati 9 kHz dan jika menggunakan Persamaan (3) maka didapat frekuensi cut-off 7,238 kHz yang artinya tapis lolos atas ini akan memotong sinyal frekuensi  dibawah  7,238  kHz  dan  akan  meloloskan  sinyal  frekuensi  diatas  7,238  kHz.  Untuk rangkaian tapis lolos atas dapat dilihat pada Gambar 9.
Gambar 9. Rangkaian Tapis Lolos Atas
=
e-ISSN  2549-3701
Setelah  data  direkam  oleh Picolog  Recorder maka  selanjutnya  akan  tersimpan  didalam  folder yang  sudah  ditentukan  dalam  bentuk format  PLW  dan  masih  dalam  domain  waktu.  Untuk mengubah  domain  waktu  ke  domain  frekuensi  perlu  menggunakan  program  Matlab (Muhammad,  2019),  namun  terlebih  dahulu  harus  mengubah  bentuk  format  PLW  ke  CSV karena  program  Matlab  tidak  dapat  membaca  data  dalam  bentuk  format  PLW  sehingga  perlu menggunakan  piranti  lunak Plw2csv  Converter .  Jika  data  sudah  dalam  format  CSV  maka proses Fast  Fourier  Transform (FFT)  dapat  dilakukan  dengan  memasukan  perintah  pada program  Matlab.  Melakukan  transformasi  fourier  dengan  Matlab  membuat  pemrosesan  data menjadi lebih cepat dan efisien.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Pada pengujian ini dilakukan pemberian variasi pembebanan beban induktif 0,35 H, 0,7 H, 1,4 H dan 2,8 H. Pengukuran disturbansi tegangan dilakukan secara kontinyu, beban dihubungkan secara  bergantian dimulai  dari  yang  terkecil  hingga  yang  terbesar. Hasil  pengukuran karakteristik disturbansi tegangan pada alat UPS berkapasitas 1 KVA saat mode dual konversi memperlihatkan  bahwa  seiring  dengan meningkatnya  beban  induktif yang terpasang maka semakin meningkat pula disturbansi  tegangan  yang  dihasilkan.  Selain  itu  dengan  pemberian variasi tingkat pembebanan pada alat UPS terlihat bahwa tegangan disturbansi yang dihasilkan semakin meningkat seiring  dengan  meningkatnya  tingkat  pembebanan,  hal  ini  dikarenakan semakin  tingginya  beban induktif yang  dipikul  oleh  alat  UPS  maka  semakin meningkat  juga beban non linear yang terhubung.
Dari Gambar 10 sampai dengan Gambar 13 terlihat  bahwa disturbansi tegangan  yang dihasilkan  pada  tingkat  pembebanan 10%  sampai  dengan  75%  memiliki  frekuensi  dominan yang  selalu  menghasilkan nilai disturbansi  tegangan yang  signifikan pada  masing-masing tingkat  pembebanan.  Tiga  frekuensi  dominan  tersebut  yaitu  berada  pada rentang  9–19  kHz, 20–30 kHz dan 31–41 kHz. Berdasarkan Tabel 5, dari tiga frekuensi dominan tersebut rentang 9–19 kHz  menghasilkan  disturbansi  tegangan  yang  paling  tinggi  dari  setiap  tingkat  variasi pembebanan.  Pada  tingkat  pembebanan 10% atau  dengan  beban induktif  0,35H disturbansi tegangan  yang  dihasilkan  paling  tinggi  terjadi  pada  frekuensi 9,20 kHz  sebesar 81,17 mV  dan paling  rendah  terjadi  pada  frekuensi  135,2  kHz  sebesar  0,43  mV. Pada  tingkat  pembebanan 18% atau dengan beban induktif 0,7H disturbansi tegangan yang dihasilkan paling tinggi terjadi pada frekuensi 9,6 kHz sebesar 85,77 mV dan paling rendah terjadi pada frekuensi 132,8 kHz sebesar 0,54 mV. Pada tingkat pembebanan 35% atau dengan beban induktif 1,4H disturbansi tegangan  yang  dihasilkan  paling  tinggi  terjadi  pada  frekuensi 9,6  kHz  sebesar  88,01  mV dan paling rendah terjadi pada frekuensi 130 kHz sebesar 0,58 mV. Pada tingkat pembebanan 75% atau dengan beban induktif 2,8H disturbansi tegangan yang dihasilkan paling tinggi juga terjadi pada frekuensi 9,6 kHz sebesar 92,20 mV dan paling rendah terjadi pada frekuensi 147,4 kHz sebesar 0,69 mV.
e-ISSN  2549-3701
Gambar 10. Disturbansi Tegangan saat Beban 0,35 H
Gambar 11. Disturbansi Tegangan saat Beban 0,7 H
e-ISSN  2549-3701
Gambar 12. Disturbansi Tegangan saat Beban 1,4 H
Gambar 13. Disturbansi Tegangan saat Beban 2,8 H
Tabel 5. Hasil Pengukuran Disturbansi Pada 3 Frekuensi Dominan
Beban Induktif Tingkat Pembebanan Deskripsi Rentang Frekuensi (kHz) 9-19 20-30 31-41 0,35 H 10% Frekuensi (kHz) 9,2 20,2 31 Tegangan Puncak (mV) 81,17 28,60 14,58 0,7 H 18% Frekuensi (kHz) 9,6 20,2 31 Tegangan Puncak (mV) 85,77 26,08 12,03 1,4 H 35% Frekuensi (kHz) 9,6 20,2 31,8
e-ISSN  2549-3701
Tegangan Puncak (mV) 88,01 26,48 11,65 2,8 H 75% Frekuensi (kHz) 9,6 20,6 31,6 Tegangan Puncak (mV) 92,20 26,38 12,70

## 5. Penutup

## 5.1 Kesimpulan
Pengukuran yang  dilakukan  bertujuan  untuk  mengetahui  karakteristik disturbansi  tegangan pada  perangkat  UPS berkapasitas 1 KVA  melalui  hubungan  parameter  seperti  saat  perangkat UPS menggunakan mode dual konversi dan variasi tingkat pembebanan menggunakan beban induktif. Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa disturbansi tegangan terjadi pada tiga rentang  frekuensi  dominan  pada  setiap  tingkat  variasi  pembebanan  yaitu  frekuensi  9-20 kHz, 21-30 kHz  dan 31-41 kHz. Karena  beban  induktif  memiliki  karakteristik  yang  non  linear  maka seiring  meningkatnya  beban  induktif yang  terpasang menyebabkan  tegangan  disturbansi  yang dihasilkan pun semakin meningkat. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa beban yang digunakan menghasilkan  disturbansi  sehingga  disturbansi  yang  disebabkan  oleh  inverter  pada perangkat UPS terakumulasi  dan menyebabkan  tegangan  disturbansi  yang  dihasilkan meningkat  seiring meningkatnya tingkat pembebanan beban induktif.
Pada  kondisi tingkat pembebanan 10%  dengan  beban  0,35  H  disturbansi  tegangan yang dihasilkan paling tinggi 81,17 mV dan saat tingkat pembebanan 75% atau dengan beban 2,8  H  disturbansi  tegangan  yang  dihasilkan  meningkat  sampai  92,2  mV.  Kemudian  jika  dilihat dari sisi frekuensi, rentang frekuensi 9 kHz pada penelitian ini menjadi frekuensi yang terbanyak dalam  menghasilkan  tegangan  puncak  disturbansi  yaitu  pada setiap kondisi  pembebanan dengan beban 0,35 H, 0,7 H, 1,4 H dan 2,8 H.
.

## 5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:
1. Sebaiknya setiap peralatan yang menggunakan perangkat inverter dalam hal penelitian ini adalah UPS agar diberi tambahan filter disturbansi pada sisi keluaran tegangan.
2. Untuk  penelitian  lebih  lanjut  diharapkan  dapat  meneliti  dampak  dari  tegangan disturbansi yang dihasilkan.

## REFERENSI
Alqinsi, A., Edward, I. J. M., Ismail, N., & Darmalaksana, W. (2018). IoT-Based UPS Monitoring System Using MQTT Protocols . 1–5.
Anne, G., Jan, M., & Sarah, R. (2018). Comparison of Measurement Methods for the Frequency Range 2 – 150 kHz (Supraharmonics) . 1–6. Liu, X., Teng, D., Wang, D., Zhu, Q., & Liu, Z. (2017). Application of eco Mode UPS in data center . 30–34. Muhammad, N. (2019). Analisa Karakteristik Disturbansi Frekuensi 9 – 150 kHz pada Sistem Photovoltaic Terhadap Variasi Tipe Beban dan Pemberian Efek Bayang-Bayang [Tesis]. Universitas Indonesia.
Ohn, S., Yu, J., Rankin, P., Sun, B., Burgos, R., Boroyevich, D., Suryanarayana, H., & Belcastro, C. (2019). Three-Terminal Common-Mode EMI Model for EMI Generation, Propagation, and Mitigation in a Full-SiC Three-Phase UPS Module . 34 , 8599–8612.
Pasini, G., Peretto, L., & Ariatta, A. (2012). Method and measurement set up for the evaluation of the performance of UPS in presence of network outages . 1–5.
e-ISSN  2549-3701
Purnamaputra, R., & Sudiarto, B. (2019). Disturbance Frequency 9 – 150 kHz Characteristics towards Total Demand Distortion on On-Grid Solar Panel System in the Electrical System of Kuningan Gas Station . 1–6. Sudiarto, B. (2017). The Properties and Behavior of Disturbances in the Frequency Range 9 kHz to 150 kHz Produced by Household Appliances in a Residential Network Environment [Disertasi Doktor]. Universität Duisburg-Essen.