60 | Jurnal Ampere
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Analisa Potensi Penggunaan PLTS On Grid di Kota Makasar
Simon Patabang 1 , Limbran Sampebatu 2 , Aries Kamolan 3
1)2)3) Program Studi Teknik Elektro, Universitas Atma Jaya Makassar, Indonesia e-mail: s-patabang@gmail.com , elsampebatu@gmail.com , arieskamolan@gmail.com

## ABSTRAK
Kota Makassar merupakan pusat pemerintahan dan pusat bisnis di propinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat kota  Makassar  memiliki  ketergantungan  yang  sangat  tinggi  terhadap  penggunaan  energi  listrik  untuk melakukan kegiatan baik di rumah maupun di tempat kerja. Penggunaan energi listrik yang cukup tinggi akan  menyebabkan  bertambahnya  tagihan  rekening  pelanggan  setiap  bulan.  Oleh  karena  itu,  masalah tersebut  dapat  diatasi  dengan  memanfaatkan  sumber  energi  alternatif  seperti  PLTS  on  grid  untuk mengurangi ketergantungan energi listrik dari PLN. Penelitian dilakukan dengan metode simulasi beban berdasarkan tingkat radiasi matahari di Kota Makassar pada daya terpasang 4500 VA. Jika menggunakan PLTS on grid, maka pelanggan akan memiliki dua sumber energi listrik yaitu PLTS selain PLN. Sumber utama energi listrik pada siang hari adalah PLTS on grid dan pada malam hari adalah PLN. Apabila daya listrik PLTS pada siang hari tidak mencukupi untuk melayani kebutuhan beban maka PLN secara otomatis akan  menambah  kekurangan  daya  listrik  pada  beban.  Hasil  simulasi  menunjukkan  bahwa  penggunaan PLTS on grid memberikan penghematan konsumsi energi listrik PLN sebesar 34,78% hingga 89,53%. Hasil ini menggambarkan bahwa potensi penggunaan panel surya on grid di kota Makassar sangat besar.
Kata Kunci: panel surya, PLTS on grid, energi listrik, Makassar

## Analysis of Potential Use of PLTS On Grid in Makassar City ABSTRACT
Makassar is the center of government and business center in the province of South Sulawesi. The people of Makassar has a very high dependence on the use of electrical energy to  meet their daily needs, both at home and at offices. The use of electrical energy which is quite high will cause an increase in customer bills every month. Therefore, this problem needs to be reduced by utilizing alternative energy sources. PLTS on grid is one of the solutions to reduce dependence on electrical energy from PLN. This research was carried out using a load simulation method based on the level of solar radiation in Makassar City at an installed power of 4500 VA. By using PLTS on grid the customer has two sources of electrical energy, from solar power and PLN line. The main source of electrical energy during the day is from on grid solar power and at night is from PLN line. If the power from the on grid solar power the day is insufficient to serve the load needs, PLN will automatically responsible for the electric power of the load. The simulation results show that the use of on-grid PLTS saves PLN's electricity consumption by 34.78% to 89.53%. These results illustrate that the potential for using on grid solar panels in the city of Makassar is very large.
Keywords: solar panels, PLTS on grid, energy, Makassar
Correspondence author : Simon Patabang, Prodi Teknik Elektro Universitas Atma Jaya Makassar E-mail : elsampebatu@gmail.com
61 | Jurnal Ampere
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## I. PENDAHULUAN
Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki suplay daya listrik yang stabil dan  kontinu dari PLN [1]. Hampir semua kegiatan masyarakat baik di rumah maupun di kantor sangat mengandalkan energi listrik dari PLN. Dengan semakin bertambahnya penggunaan daya  listrik  maka  tentu  saja  akan  meningkatkan  besar  tagihan  rekening  listrik  yang  harus dibayarkan setiap bulannya.  [2]
Penelitian ini melakukan kajian untuk mengetahui potensi penggunaan PLTS on grid sebagai salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan daya listrik PLN. [2]. Penelitian ini menggunakan  metode simulasi dengan melayani beban listrik dari 2 sumber yaitu dari PLN dan PLTS. Dalam sistem tenaga listrik, beban listrik dibedakan atas 3 jenis yaitu beban resistif, beban induktif, dan beban kapasitif.   Jenis beban yang banyak digunakan di rumah tangga adalah  beban  resistif  dan  beban  induktif.    Beban  resistif  berupa lampu  dan  seterika sedangkan beban induktif  berupa peralatan listik yang menggunakan kumparan atau lilitan seperti kulkas, pompa air, AC, dan kipas angin. [3]
Peralatan  listrik  dalam  rumah  tangga  mengkomsumsi  energi  listrik  sesuai  dengan kebutuhannya masing-masing. Pada beban resistif mengkonsumsi daya aktif P (Watt) dan beban induktif mengkonsumsi daya aktif dan  induktif  Q (VAr).  Besarnya daya yang tersedia untuk mensuplay kebutuhan daya aktif dan induktif adalah sebesar daya  nyata S dengan satuan VA. Hubungan  antara  ketiga  jenis  daya  tersebut  merupakan  hubungan  segitiga  daya  seperti  pada Gambar 1.
Gambar 1. Segitiga Daya
Dari Gambar 1, diperoleh persamaan sebagai berikut :
  sin Q Cos P s = =
……………………………………………………………..1)
Persamaan di atas memperlihatkan bahwa daya aktif P dan daya reaktif Q berbanding lurus dengan daya nyata S. Pada beban rumah tangga, besarnya daya nyata S adalah daya maksimum yang terpasang  sedangkan besarnya  daya P dan Q adalah daya beban yang dapat berubah-ubah sesuai dengan waktu penggunaan peralatan listrik.[4]
Pada  beban  perumahan,  konsumsi  daya  aktif  P  diukur  dengan  KWH  meter    sedangkan besarnya  komsumsi  daya  reaktif  Q  (VAr)  tidak  dikenai  biaya  sehingga  tidak  diukur  dengan KVArh meter.

## Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
PLTS adalah sebuah sistem pembangkit tenaga listrik yang akan mengubah energi matahari menjadi  energi  listrik.  Panel  surya  adalah  komponen  yang  berfungsi  untuk  mengubah  energi
62 | Jurnal Ampere
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
matahari menjadi energi listrik. Pemanfaatan panel surya tidak menghasilkan polusi udara seperti asap, gas, atau emisi karbon sehingga udara tetap terjaga kebersihannya.[5].
Gambar 2. Panel Surya
Waktu rata-rata  kerja panel setiap hari adalah 4 jam dimana matahari bersinar penuh (peak). Besarnya  kapasitas  panel  surya  yang  dibutuhkan  untuk  mensuplai  daya  listrik    sebesar  daya terpasang tiap  hari selama 4 jam dapat dihitung dengan persamaan : [6]
𝑃 𝑠𝑢𝑟𝑦𝑎 = Kebutuhan Daya 4 𝐽𝑎𝑚 (𝑊𝑝)
Panel surya akan mengkonversi energi radiasi matahari (E) menjadi daya listrik DC dengan persamaan :
𝑃 𝑖 = 𝐸. 𝐴 3)
Besarnya daya output maksimum dinyatakan dengan persamaan :
𝑃 𝑜 = 𝜂𝑃 𝑖 …………………………………………………………………………..…………………..4)
𝑃 𝑜 = 𝜂𝐸. 𝐴 …………………………………………………………………………..…………………..5)
Dimana :
Pi = daya hasil konversi oleh panel Po = daya keluaran dari panel E = intensitas matahari A =  luas permukaan panel 𝜼 = efisiensi panel

## PLTS On Grid
PLTS on grid tidak menggunakan baterai sebagai penyimpan energi. Energi listrik dikirim dari PLTS  ke  inverter  kemudian  langsung  dikirim  ke  beban  listrik.  Oleh  karena  itu,  PLTS  on  grid hanya berkerja pada siang hari sedangkan pada malam hari[7],  semua beban akan dilayani oleh PLN Diagram panel surya on grid ditunjukkan pada Gambar 3.
63 | Jurnal Ampere
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Gambar 3. Diagram Panel Surya On Grid
Pada  PLTS  on  grid,  beban listrik  dapat  dilayani  oleh  2 sumber  yaitu  dari  PLTS  dan  PLN secara bergantian ataupun secara bersama-sama. Tujuan dari penggunaan PLTS on grid adalah untuk melakukan penghematan penggunaan daya listrik PLN.[8]
Daya PLTS  on grid diutamakan untuk melayani kebutuhan beban dengan keadaan sebagai berikut :
1. Ketika daya beban lebih besar dari daya  PLTS, maka kekurangannya akan disupplay oleh PLN  lewat  KWhExim. Ketika PLN mengirim daya ke beban, maka daya PLN pada tabel bernilai positif.
2. Ketika daya PLTS lebih besar dari pada daya beban, maka kelebihan daya dari PLTS akan dikirim ke jaringan PLN lewat  KWhExim dan dicatat sebagai deposit daya dari pelanggan. Ketika PLN menerima daya dari PLTS, maka daya PLN pada tabel bernilai negatif.
3. Daya  yang  diterima  PLN  dari  PLTS  akan  dicatat  oleh  KWhExim  sebagai  deposit  daya. Ketika  suatu  saat,  beban  menarik  daya  dari  PLN,  maka  deposit  dayanya  akan  dikurangi secara otomatis.
Dengan sistem deposit daya, maka pelanggan PLN seolah-olah menggunakan PLN sebagai baterai untuk menyimpan kelebihan energi yang diproduksi  oleh PLTS pada siang hari. Ketika pelanggan  menggunakan  deposit  daya  pada  malam,  maka  PLN  mengembalikan  ke  pelanggan sebanyak 65% dari total deposit daya.  [9]
Dengan demikian, maka pelanggan PLN tidak akan membayar rekening listrik ke PLN jika pelanggan  menggunakan  daya  PLN  sebesar  65%  dari  jumlah  KWh  deposit  pelanggan.  Jika pelanggan  menggunakan  daya  PLN  yang  jumlahnya  lebih  besar  dari  65%  daya  deposit,  maka kelebihannya akan dikenai tarif berdasarkan tarif yang berlaku. [10]

## Faktor Gangguan Panel Surya
Penggunaan PLTS dapat memberikan hasil yang kurang maksimal karena adanya beberapa faktor yang dapat mengganggu kinerja panel. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja panel surya adalah sebagai berikut :
64 | Jurnal Ampere
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
1. Cuaca
Curah  hujan  adalah  salah  faktor  yang  mengganggu  kinerja  panel  solar  sel  karena  akan mengurangi pancaran sinar matahari terhadap panel. Normal curah hujan ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah (0 – 100 mm), menengah ( 100 – 300 mm), tinggi (300 – 500 mm), dan sangat tinggi (>500 mm). 2. Suhu
Suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja panel surya. Kenaikan suhu mengakibatkan  tegangan  rangkaian  terbuka  (Voc)  mengalami  penurunan  dan  daya  yang dihasilkan oleh panel surya menurun.
3. Intensitas Radiasi Matahari
Radiasi  matahari  adalah  faktor  utama  yang  akan  menentukan  besarnya  daya  yang  akan dihasilkan  oleh  sebuah  solar  panel.  Semakin  besar  radiasi  penyinaran  matahari,  maka  akan semakin tinggi pula kinerja panel surya.
Gambar 4 menunjukkan bahwa tingkat radiasi matahari selalu berubah-ubah. Radiasi  matahari semakin lama semakin besar dari pagi hingga mencapai titik tertinggi pada siang hari kemudian turun pada sore hari. Keadaan ini terjadi karena bumi berputar pada sumbunya sehingga posisi matahari mengalami perubahan terhadap permukaan bumi.
Gambar 4.  Tingkat Radiasi Matahari Kota Makassar

## II. MET O DE PENELITIAN
Penelitian ini menganalisis potensi PLTS on Grid di Makasar, di mana kebutuhan beban dan data  intensitas  radiasi  matahari  yang  diperlihatkan  pada  Tabel  1  digunakan  untuk  membuat simulasi beban pada radiasi maksimum. Data pada Tabel 1 tersebut merupakan hasil pengukuran tingkat  radiasi  matahari  di  Kota  Makassar  yang  dilakukan  oleh  Lab.  Sains  dan  Teknologi Bangunan,  Departemen  Program  Studi  Arsitektur,  Fakultas  Teknik,  Universitas  Hasanuddin Makassar. Penelitian ini melakukan simulasi beban pada beban terpasang sebesar 4500 VA yang mulai dari jam 06.30–18.00. Data radiasi maksimum dan minimum digunakan untuk menghitung
0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 0 5 10 15 20 25 30
Tingkat Radiasi Matahari (W/m2)
Max Min Rata-rata
65 | Jurnal Ampere
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
besarnya output daya PLTS untuk mensuplay daya beban pada setiap jam. Besarnya daya output PLTS dihitung dengan menggunakan persamaan 3 di atas.
Tabel 1.  Data Tingkat Radiasi di Kota Makassar
Jam Intensitas Radiasi Matahari (W/m2) Max Min Rata-rata 6:01 6:30 31,74 2,85 17,30 6:31 7:00 84,64 29,17 56,91 7:01 7:30 155,27 67,92 111,60 7:31 8:00 238,31 116,41 177,36 8:01 8:30 343,38 155,09 249,24 8:31 9:00 399,52 209,95 304,74 9:01 9:30 482,14 265,56 373,85 9:31 10:00 612,60 256,40 434,50 10:01 10:30 679,08 263,70 471,39 10:31 11:00 685,57 243,10 464,34 11:01 11:30 653,48 232,49 442,99 11:31 12:00 719,04 243,17 481,11 12:01 12:30 702,89 245,76 474,33 12:31 13:00 640,65 234,64 437,65 13:01 13:30 611,03 208,16 409,60 13:31 14:00 536,09 190,49 363,29 14:01 14:30 453,49 162,86 308,18 14:31 15:00 415,76 166,61 291,19 15:01 15:30 363,42 129,02 246,22 15:31 16:00 277,29 100,35 188,82 16:01 16:30 204,87 77,13 141,00 16:31 17:00 144,19 66,99 105,59 17:01 17:30 86,95 35,69 61,32 17:31 18:00 46,50 13,63 30,07
Sumber : Triyatni M., dkk., 2014
Pada PLTS  on grid, beban dapat dilayani oleh dua sumber yaitu PLTS dan PLN. Sumber utama pada siang hari adalah PLTS  dan sumber pendukung adalah PLN yang bekerja mulai dari jam 06.00 sampai 18.00.  Ketika daya beban lebih besar dari daya  PLTS, maka kekurangannya akan disupplay atau diimport dari  PLN  lewat  KWhExim. Ketika PLN mengirim daya ke beban, maka daya PLN pada tabel bernilai positif.
Ketika daya PLTS lebih besar dari pada daya beban, maka kelebihan daya dari PLTS akan dikirim ke jaringan PLN lewat  KWhExim dan dicatat sebagai deposit daya dari pelanggan. Ketika PLN menerima daya dari PLTS, maka daya PLN pada tabel bernilai negatif.  Daya yang diterima
66 | Jurnal Ampere
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
PLN  dari  PLTS  akan  dicatat  oleh  KWhExim  sebagai  deposit  daya.  Ketika  suatu  saat,  beban menarik daya dari PLN, maka deposit dayanya akan dikurangi secara otomatis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam keadaan berawan, mendung dan hujan, panel surya masih tetap bekerja mengkonversi energi listrik akan tetapi kinerja panel tidak seoptimal ketika matahari dalam keadaan terik [10]. Berdasarkan  data  BMKG  Wilayah  IV,  Stasiun  Meteorologi  Maritim  Paotere  Makassar  bahwa rata-rata  cuaca di kota Makassar adalah 200 mm yang termasuk kategori menengah. Keadaan curah hujan dan penyinaran matahari di kota Makassar ditunjukkan pada Gambar 5.

## Gambar 5. Grafik Cuaca Kota Makassar
Gambar  5  menunjukkan  bahwa  cuaca  tiap  bulan  mempengaruhi  prosentase  penyinaran matahari.  Jika  jumlah  turunnya  hujan  semakin  banyak,  maka  prosentasi  penyinaran  matahari semakin  berkurang.  Sebaliknya  jika  jumlah  turunnya  hujan  semakin  sedikit,  maka  prosentasi penyinaran matahari semakin besar. Besarnya rata-rata prosentase penyinaran  matahari di kota Makassar adalah sebesar 64%.
Jika suhu panel semakin meningkat, maka efisiensi kinerja panel surya juga akan menurun. Berdasarkan data BMKG Wilayah IV, Stasiun Meteorologi Maritim Paotere Makassar diperoleh bahwa suhu rata-rata di kota Makasar adalah 28°C. Gambar 6. memperlihatkan bahwa suhu  di kota Makassar adalah antara 24,9 o C sampai 32,1 o C, dimana suhu rata-rata per tahun adalah adalah 28,4 o C. Keadaan suhu tersebut sesuai dengan  spesifikasi panel surya bahwa kinerja panel surya bekerja dengan baik pada range 28 o C hingga 30 o C 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 2 4 6 8 10 12 14 Grafik Cuaca Kota Makassar Jumlah Hujan (hari)
Penyinaran Matahari (%)
67 | Jurnal Ampere
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Gambar 6. Suhu Udara Kota Makassar

## Simulasi Beban
Simulasi beban dilakukan pada beban terpasang sebesar 4500 VA mulai dari jam 06.30  – 18.00  dan  dikombinasikan  dengan  menggunakan  data  radiasi  matahari  pada  Tabel  1.  Hasil simulasi beban pada intensitas radiasi matahari maksimum dan minimum ditunjukkan pada Tabel 2 dan Tabel 3 secara berurutan.

## Tabel 2.Simulasi Beban Pada Radiasi Maksimum
Waktu (Jam) Daya  PLTS (W) Daya Beban (W) Daya PLN (W) 6:30 187,82 1125 937,18 7:00 500,85 2250 1749,15 7:30 918,80 2500 1581,20 8:00 1410,18 2750 1339,82 8:30 2031,93 1550 -481,93 9:00 2364,13 1550 -814,13 9:30 2853,03 1550 -1303,03 10:00 3625,02 1650 -1975,02 10:30 4018,41 2110 -1908,41 11:00 4056,82 3200 -856,82 11:30 3866,92 3200 -666,92 12:00 4254,87 4000 -254,87 12:30 4159,31 4000 -159,31 13:00 3791,00 4000 209,00 13:30 3615,73 4000 384,27 14:00 3172,28 3300 127,72 14:30 2683,50 3000 316,50 15:00 2460,23 3000 539,77
0 5 10 15 20 25 30 35 0 2 4 6 8 10 12 14
Rata-rata Suhu Udara Kota Makassar
Maksimum Minimum Rata-Rata
68 | Jurnal Ampere
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Lanjutan tabel 2….
Waktu (Jam) Daya  PLTS (W) Daya Beban (W) Daya PLN (W) 15:30 2150,51 2500 349,49 16:00 1640,85 2500 859,15 16:30 1212,30 2500 1287,70 17:00 853,23 2000 1146,77 17:30 514,52 2500 1985,48 18:00 275,16 2500 2224,84 Total 56.617,41 63.235,00 6.617,59
Hasil simulasi pada intensitas radiasi matahari minimum ditunjukkan pada Tabel  3.
Tabel 3. Simulasi Beban Pada Radiasi Minimum Waktu (Jam) Daya  PLTS (W) Daya Beban (W) Daya PLN (W) 6:30 16,86 1125 1108,14 7:00 172,61 2250 2077,39 7:30 401,91 2500 2098,09 8:00 688,85 2750 2061,15 8:30 917,73 1550 632,27 9:00 1242,37 1550 307,63 9:30 1571,43 1550 -21,43 10:00 1517,23 1650 132,77 10:30 1560,43 2110 549,57 11:00 1438,53 3200 1761,47 11:30 1375,74 3200 1824,26 12:00 1438,94 4000 2561,06 12:30 1454,27 4000 2545,73 13:00 1388,47 4000 2611,53 13:30 1231,77 4000 2768,23 14:00 1127,21 3300 2172,79 14:30 963,71 3000 2036,29 15:00 985,90 3000 2014,10 15:30 763,47 2500 1736,53 16:00 593,81 2500 1906,19 16:30 456,41 2500 2043,59 17:00 396,41 2000 1603,59 17:30 211,19 2500 2288,81 18:00 80,65 2500 2419,35 Total 21.995,93 63.235,00 41.239,07
Pada PLTS on grid, daya PLTS diutamakan untuk melayani kebutuhan beban dengan keadaan sebagai berikut :
69 | Jurnal Ampere
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
1. Ketika daya beban lebih besar dari daya  PLTS, maka kekurangannya akan disupplay oleh PLN. Ketika PLN mengirim daya ke beban, maka daya PLN pada tabel bernilai positif.
2. Ketika daya PLTS lebih besar dari pada daya beban, maka kelebihan daya dari PLTS akan dikirim ke jaringan PLN lewat  KWh Exim. Ketika PLN menerima daya dari PLTS, maka daya PLN pada tabel bernilai negatif.
Gambar 10 memperlihatkan bahwa PLN mengirim daya ke beban ketika grafik daya PLN bernilai positif dan menerima kiriman daya dari PLTS ketika bernilai negatif.
Gambar 10. Grafik Daya PLTS, Beban, dan PLN

## Analisis Penghematan Daya
Tabel  2  dan  Tabel  3  memperlihatkan  besarnya  total  konsumsi  daya  beban  adalah  sebesar 63.235  Watt  dengan  adanya  penghematan  konsumsi  daya  listrik  PLN  baik  pada  radiasi maksimum  dan  minimum.  Adapun  besarnya  penghematan  pada  konsumsi  daya  listrik  PLN diperlihatkan pada Tabel 4.

## Tabel 4. Penghematan Daya Listrik PLN
Radiasi Daya PLTS Daya PLN Penghematan Minimum 21,995.93 41,239.07 34,78% Maksimum 56,617.41 6,617.59 89,53%.
Dari Tabel 4 di atas terlihat bahwa penggunaan PLTS on grid di kota Makassar dapat memberikan keuntungan penghematan daya listrik PLN sebesar 34,78% hingga  89,53%.

## IV. KESIMPULAN
Penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa  potensi  pemanfaatan  panel  surya  on  grid  di  kota Makassar  sangat  besar.  Simulasi  beban  berdasarkan  tingkat  radiasi  matahari  di  kota  Makassar menunjukkan  bahwa  penggunaan  panel  surya  on  grid    pada  daya  terpasang  4500  VA  dapat memberikan penghematan komsumsi energi listrik PLN sebesar 34,78% hingga  89,53%.  Faktor
-3000,00 -2000,00 -1000,00 0,00 1000,00 2000,00 3000,00 4000,00 5000,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00
Da y a (W att ) Waktu (Jam) Daya  PLTS (W) Daya Beban (W)
Daya PLN (W)
70 | Jurnal Ampere
Jurnal Ampere licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
cuaca dan suhu di kota Makassar juga sesuai dengan kebutuhan kinerja panel solar sel di mana tingkat penyinaran matahari cukup baik yaitu sebesar 64%.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] H.  Suyanto,  “Kajian  Potensi  Energi  Surya  Di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB,” J. Energi Kelistrikan , vol. 8, no. 2.
[2] M. Triyatni, Pengukuran Dan Pengolahan Data Komponen Iklim Di Makassar, Prosiding Temu Ilmiah IPLBI . UNHAS.
[3] D.  Septiadi,  “Proyeksi  Potensi  Energi  Surya  Sebagai  Energi  Terbarukan,” J.  Meteorol. Dan Geofis. , vol. 10, pp. 22 – 28,.
[4] S. Patabang and J. Leda, “Analisis Manfaat Alat Penghemat Listrik Rumah Tangga,” Pros. Semin.  Has.  Penelit. ,  vol.  2018,  pp.  97–102,  2018,  [Online].  Available: http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/snp2m/article/viewFile/774/663
[5] A.  Prastawa, PLTS  sebagai  Sumber  Daya  Listrik  Alternatif .  Jakarta:  Pusat  Konservasi Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
[6] Suryana,  “Deny  dkk,  2016,  Pengaruh  Temperatur  /  Suhu  Terhadap  Tegangan  Yang Dihasilkan Panel Surya Jenis Monokristalin,” J. Teknol. Proses Dan Inov. Ind. , no. 1, Vol. 2.
[7] S. Patabang, “Pemanfaatan Panel Surya on Grid Pada Rumah Tinggal Berdasarkan Jumlah Beban,” Batara Wisnu  Indones. J. Community Serv. , vol. 2, no. 1, pp. 85–96, 2022, doi: 10.53363/bw.v2i1.72.
[8] U.S.A.I.D., “Matahari  Untuk  PLTS  di  Indonesia.”  [Online].  Available: http://www.litbang.esdm.go.id
[9] U.S.A.I.D.,  “Panduan  Perencanaan  dan  Pemanfaatan  PLTS  ATAP  DI  INDONESIA,” Indones. Clean Energy , [Online]. Available: https://drive.esdm.go.id/wl/?id=XOegh8pXO9FMjebl4x0joDD6hIZe94Fm&fbclid=IwA R3QqukFxECEuyMyDwwjtvJSRqzWGkW5ajYZkIB-nxI3nADqFY3wtPt-kuU
[10] K. Tiyas and Puteri, “Pengaruh Efek Suhu Terhadap Kinerja Panel Surya,” J. Tek. Elektro , vol. 09.