## Sistem Kelistrikan Rsud Ulin Yang Handal Menggunakan Distribusi Jaringan Listrik Tegangan Menengah 20 Kv Terintegrasi
Rumah  sakit  adalah  tempat  pelayanan  publik  yang sangat  penting,  dimana  pelayanan  tersebut    tidak terlepas dengan kebutuhan listrik. Adapun kendala dari sistem kelistrikan RSUD ULIN yaitu masih menggunakan jaringan  distribusi  tegangan  rendah,  padahal  jarak antara  gardu  PLN  dengan  gedung  cukup  jauh  sehingga tegangannya  droop.  Akibatnya  sangat  mempengarui supply  listrik  kegedung  tersebut,  sehingga  peralatan medik maupun non medik cepat mengalami kerusakan. Selain itu sistem beckup powernya masih partial artinya setiap  gedung  memiliki  genset  masing-masing  sehingga jika genset tersebut bermasalah maka genset lain tidak bisa membantu supply listrik kegedung tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, RSUD ULIN menggunakan  distribusi  jaringan  listrik  tegangan menengah  sehingga  permasalahan  droop  tegangan dapat teratasi kemudian sistem beckup listriknya sudah menggunakan  sistem  Automatic  Transfer  Switch  (ATS) tegangan  menengah  yang  dilengkapi  dengan  panel sinkrone  full  otomatis.  Sistem  backup  listriknya  sudah menggunakan managemen energi sehingga genset yang hidup  menyesuaikan  dengan  beban  yang  ada  di  RSUD Ulin sehingga menghemat penggunaan bahan bakar dan mendukung efisiensi energi.
Kata  kunci  :  tegangan  droop,  distribusi  jaringan  listrik tegangan menengah, RSUD ULIN

## Akhmad Ramadhani
Akhmad  Ramadhani  lahir  pada  Tanggal  1 Juni  1984.  Lulus  dari  Pendidikan  Magister Teknik  Elektro  Konsentrasi  Sistem  Tenaga Listrik  pada  Institut  Teknologi  Sepuluh Nopember  Surabaya.  Memiliki  beberapa paper  baik  nasional  maupun  internasional, Disiplin  ilmu  yang  disukai  yaitu  Artificial Intellegence,Renewble  Energy,  Managemen Energy,  Automation  Control  System,dll buletinppi@ulm.ac.id

## www.buletinppi.ulm.ac.id

## Pendahuluan
Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin adalah tempat pelayanan  publik  yang  sangat  penting  yang  tidak  terlepas dengan  kebutuhan  Listrik.  Karena  hampir  sebagian  besar pelayanan dan penunjang medik sangat memerlukan supply energy  listrik.  Karena  pada  gedung  IGD  Terpadu  terdapat kamar  operasi,ICU/ICCU,  Hemodialisa,  Bayi,  VK  bersalin, Cath  Lab,  ESWL,  Endoscopy  ,  IGD  sendiri  dimana  pada ruangan  tersebut  terdapat  peralatan  medik  yang  berbasis komputer,  sehingga  jika  terjadi  pemadaman  listrik  maka akan  merestart  sistem  komputer  alat  medik  tersebut.  Hal tersebut  sangat  tidak  direkomendasikan  karena  posisi pasien  masih  dalam  proses  perawatan  atau  tindakan sehingga dapat menggangu proses tindakan tersebut. Adapun kendala lain dari sistem kelistrikan RSUD ULIN yaitu masih  menggunakan  jaringan  distribusi  tegangan  rendah padahal jarak antara gardu PLN dengan gedung cukup jauh sehingga  tengan  yang  disupply  droop  sehingga  sangat mempengarui  supply  listrik  kegedung  tersebut.  akibatnya peralatan  baik medik maupun non medik cepat mengalami kerusakan.  Selain  itu  sistem  beckup  listriknya  masih  partial artinya  setiap  gedung  memiliki  genset  masing-masing sehingga jika genset tersebut  bermasalah maka genset lain tidak  bisa  membantu  untuk  supply  listrik  kegedung tersebut.
Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut  RSUD  ULIN menggunakan distribusi jaringan listrik tegangan menengah sehingga  permasalahan  droop  tegangan  dapat  teratasi kemudian  sistem  beckup  listriknya  sudah  menggunakan
sistem automatic transfer switch (ATS) tegangan menengah yang dilengkapi dengan      panel sinkron  full  otomatis.  Sistem  kontrol  gensetnya  sudah menggunakan  managemen  energi  sehingga  genset  yang hidup  menyesuaikan  dengan  beban  yang  ada  di  RSUD  Ulin sehingga  sudah  menghemat  penggunaan  bahan  bakar  jadi mendukung efisiesnsi energi yang sudah diperintahkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat

## Hasil Kerja

## Analisis Masalah Kelistrikan RSUD ULIN Eksisting
RSUD  ULIN  merupakan  rumah  sakit  type  A  Pendidikan yang merupakan pusat rujukan rumah sakit Kalimantan Selatan  dan  Tengah.  Tetapi  memiliki  permasalahan dalam  sistem  kelistrikannya,  yaitu  jarak  antara  gardu PLN  dengan  gedung  cukup  jauh  sedangkan  tegangan yang  digunakan  adalah  tegangan  rendah  (TR)  sehingga terjadi  droop  tegangan  yang  cukup  besar  (Imam Robandi,  2006).  Hal  ini  menyebabkan  beberapa peralatan seperti Lift, Air Conditioning (AC), Komputer, dan  Peralatan  Medik  tidak  bisa  berfungsi  optimal sehingga  peralatan  tersebut  jadi  cepat  rusak.  Karena sesuai rumus tegangan drop (John J.Grainger, William D Stevension JR , 1994) adalah sebagai berikut:
(1) 2 2 1 U XQ RP U U U     
Dimana : R = Tahanan Kabel X = Reaktansi Kabel P  = Daya Aktif Q = Daya Reaktif Berikut  blok  diagram  sistem  kelistrikan  RSUD  ULIN eksisting  menggunakan  distribusi  jaringan  listrik tegangan rendah (lihat Gambar 1).
Gambar 1. Blok Diagram Sistem Jaringan Listrik Tegangan Rendah RSUD ULIN Eksisting
Kemudian  kelistrikan  RSUD  ULIN  Eksisting  digambar menggunakan  software  ETAP  11  agar  mempermudah melakuan  simulasi  dan  analisa  sistemnya  sebagai berikut :
Gambar 2. Single Line Kelistrikan RSUD ULIN Tegangan Rendah menggunakan software ETAP 11
Adapun  hasil  simulasi Load  Flow  (Hadi  Saadat,  1999) sistem  kelistrikan  tersebut  (lihat  Gambar  2)  nantinya akan  di  bandingkan  dengan  pengukuran  di  lapangan menggunakan alat ukur digital sebagai berikut :
Gambar 3. Simulasi Aliran  Daya Menggunakan Software ETAP 11
Dari  simulasi  aliran  daya  menggunakan  software  ETAP terhadap  sistem  kelistrikan  RSUD  ULIN  tegangan rendah (lihat Gambar 3) terdapat  penurunan tegangan / drop tegangan dari tegangan Gardu sampai ke Beban. Kemudian dilakukan pengukuran manual menggunakan multimeter digital hasilnya (lihat Tabel 1).
Tabel 1. Pengukuran Tegangan Jaringan Distribusi
Eksisting Gedung RSUD ULIN Tegangan Di Trafo (U1) Tegangan Di Beban (U2) Droop Tegangan ASTER 376 V 364 V 12 V IGD TERPADU 381 V 368 V 13 V IRNA 373 V 362 V 11 V
Dari  hasil  simulasi  menggunakan  software  dan  pengukuran dilapangan  maka  ada  beberapa  permasalahan  sistem kelistrikan  jaringan  tegangan  rendah  RSUD  ULIN  adalah sebagai berikut :
1) Sehubungan  jarak  antara  power  house  (Gardu)  ke gedung cukup jauh sehingga terjadi Looses atau droop tegangan  sehingga  menyebabkan  beberapa  peralatan elektronik tidak bisa berfungsi optimal (lihat Tabel 1).
2) Sistem Distribusi Jaringan Listriknya masih Partial tidak integrated  sehingga  jika  salah  satu  sistem  bermasalah maka jaringan listrik lain tidak bisa membantu padahal dalam rumah sakit tidak boleh ada padam listrik.
3) Sistem  Gensetnya  masih  partial  tidak  singkronizing sehingga  terjadi  pemborosan  bahan  bakar  karena walaupun  beban  kecil  maka  genset  harus  tetap  di hidupkan.
4) Dari  permasalahan  kelistrikan  tersebut  maka  muncul pemikiran  untuk  menerapkan  sistem  distribusi tegangan menengah 20 KV yang terintegrasi yang akan dijelaskan pada bab berikutnya.

## Aplikasi Kelistrikan RSUD ULIN Menggunakan Sistem Distribusi Tegangan Menengah 20 KV Terintegrasi
Sehubungan  dengan  permasalahan  kelistrikan  RSUD ULIN yang masih belum handal salah satunya terjadinya looses,  p enyebabnya  karena  jarak  dari  gardu  PLN  ke gedung pelayanan cukup  jauh Selain itu sistem beckup powernya masih partial artinya setiap gedung memiliki genset  masing-masing  sehingga  jika  genset  tersebut bermasalah  maka  genset  lain  tidak  bisa  membantu
SUMBER UTAMA PLN AMF/ATS G TRAFO STEP DOWN Genset Partial BEBAN GEDUNG IGD 500 Meter POWER HOUSE GEDUNG IGD TERPADU
untuk supply listrik kegedung  tersebut  (Imam Robandi, 2009). Oleh  sebab  itu  untuk  mengurangi  looses tersebut  maka  sistem  distribusi  listrik  kawasan  RSUD ULIN  menggunakan  tegangan  menengah  20  KV  yang terintegrasi.  Sistem  distribusi  jaringan  tegangan menegah tersebut terdiri dari dua sumber yaitu: 1.   Sumber Utama dari PLN 20 KV 2. Sumber Cadangan dari Genset yang memiliki fasilitas Automatic Sincrone yang di step up ke 20 KV Untuk  lebih  jelasnya  berikut  blok  diagram  sistem kelistrikan RSUD ULIN menggunakan Distribusi Jaringan Listrik Tegangan Menengah 20 KV (lihat Gambar 4).
Gambar 4. Blok Diagram Sistem Distribusi Jaringan Listrik Tegangan Menengah RSUD ULIN
Adapun  Single Line Diagram  Distribusi  Listrik  Tegangan Menengah  20  KV  RSUD  ULIN  terintegrasi  yang  sudah diaplikasikan (lihat Gambar 5).
Gambar 5. Single Line Diagram Distribusi Listrik Tegangan Menengah 20 KV terintegrasi RSUD ULIN
Berikut gambar panel cubicle (lihat Gambar 6), trafo step up (lihat  Gambar  7),  panel  sincrone  (lihat  Gambar  8)  dan genset  RSUD  ULIN  (lihat  Gambar  9)  yang  telah mengggunakan  sistem  kelistrikan  menggunakan  jaringan distribusi  tegangan  menengah  20  KV  terintegrasi  tersebut sesuai single line diagram (lihat Gambar 5).
Gambar 6. Panel Automatic Transfer Switch (ATS) Cubicle Tegangan Menengah 20 KV RSUD ULIN
Gambar 7. Transformator Step Up  4000 KVA RSUD ULIN
Gambar 8. Panel Sincrone 5x 800 KVA dengan feature managemen energy system
SUMBER UTAMA PLN
ATS 20 KV SUMBER GENSET SINCRONE CUBICLE 20 KV BEBAN GEDUNG SMF TR TM TM TM TR TRAFO STEP UP TRAFO STEP DOWN DISTRIBUSI TM GARDU LISTRIK GEDUNG SMF 500 Meter
Gambar 9. Generator Set Kapasitas 800 KVA sebanyak 4 Unit yang full otomatis dan sinkronizing
Pengukuran  tegangan  pada  beban  menggunakan  distribusi listrik tegangan menengah (lihat Tabel 2).
Tabel 2. Pengukuran Tegangan menggunakan Distribusi JTM
Gedung RSUD ULIN Tegangan Di Trafo (U1) Tegangan Di Beban (U2) Droop Tegangan SMF 372 V 371 V 1 V DIAGNOSTIK 376 V 375 V 1 V ANGGREK 375 V 373 V 2 V
Manfaat  penggunaan  Sistem  Kelistrikan  menggunakan Jaringan  Distribusi  Tegangan  Menengah  tersebut  antara lain:
1) Pasien  Safety  lebih  terjaga  karena  perlatan  penunjang yang  menggunakan  listrik  akan  tetap  hidup  sehingga peratan dan tindakan terhadap pasien tidak terganggu.
2) Efektifitas  pelayanan  karena  listrik  yang  disuppy  lebih stabil  (lihat  Tabel  2),  Sehingga  peralatan  yang digunakan untuk pelayanan berfungsi dengan baik
3) Efisiensi terhadap perawatan atau perbaikan peralatan medik maupun non medik karena listrik yang dihasilkan lebih stabil (lihat Gambar 5).
4) Penghematan penggunaan bahan bakar karena genset yang digunakan menyesuaikan beban yang ada di RSUD ULIN
Adapun  kekurangan  dari  sistem  kelistrikan  menggunakan jaringan distribusi tegangan menengah yaitu:
1) Sumber Daya Manusia yang di miliki harus Kompeten.
2) Jalur  Kabel  Tegangan  Menengah  harus Safety  ( pakai Uditch).
3) Harus  ada  spare  module  elektronik,  karena  jika  rusak maka akan menggangu sistem kelistrikan tersebut.
4) Biaya Investasi Cukup Mahal.

## Kesimpulan
Sistem  Kelistristrikan  RSUD  ULIN  yang  handal menggunakan  distribusi  jaringan  listrik  tegangan menengah 20 KV terintegrasi tersebut dapat diaplikasikan untuk rumah sakit lain yang memiliki area yang  cukup  luas  dan  jarak  antar  gedung  cukup  jauh. Listrik  merupakan  jantungnya  Rumah  Sakit  sehingga sistemnya harus sehandal mungkin karena menyangkut Keselamatan Pasien (Patient Safety).

## Ucapan Terimakasih
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Direktur  RSUD  ULIN  yang  telah  memberikan kepercayaan  penulis  untuk  menerapkan  Sistem Distribusi  Listrik  Tegangan  Menengah  20  KV Terintegrasi pada RSUD ULIN Banjarmasin.
2. Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  yang sudah    mendanai  Pembangunan  Gedung  RSUD ULIN  dan  memberi  kesempatan  penulis  untuk melanjutkan  Studi  Program  Profesi  Insinyur Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

## Referensi
1 Imam  Robandi ,  Modern  Power  System  Control, Penerbit  ANDI, Yogyakarta, 2009.
2 Imam  Robandi, Desain  Sistem  Tenaga  Modern , Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2006.
3 Hadi  Saadat, Power  Sistem  Analysis ,  McGraw-Hill, 1999
4 John  J.Grainger,  William  D  Stevension  JR, Power
Sistem Analysis ,  McGraw-Hill, 1994