## MODEL PERANGKAT KERAS UNTUK TINDAKAN AWAL PECEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN YANG BEKERJA BERDASARKAN RESPON TEMPERATUR
Tri Widagdo 1) , RD Kusumanto 2) ,  Jaksen M Amin 3)
1) Staf Pengajar Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya
1) Staf Pengajar Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya
1) Staf Pengajar Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Sriwijaya Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139 Telp: 0711-353414 Fax: 0711-453211

## Abstrak
Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah untuk mensosialisasikan sistem pencegahan  bahaya  kebakaran  yang  bersifat  preventif  serta  mandiri, diperuntukkan  bagi  rumah  padat  penduduk  yang  sulit  dijangkau  oleh  mobil  PBK (Pembasmi  Bahaya  Kebakaran).    Sistem  dapat  bekerja  secara  otomatis  tanpa bantuan operator dan akan  tetap  bekerja  walaupun  jaringan  listrik putus.  Target khusus  yang  hendak  dicapai  adalah  membuat  model  perangkat    keras  sistem pemadam  kebakaran  yang  bekerja  berdasarkan  kenaikan  temperatur  udara. Prinsip kerja dari model dimulai dari pembacaan data kenaikan temperatur udara yang  disebabkan  oleh  adanya  sumber  api.  Pembacaan  data  dilakukan  oleh sensor  temperatur.  Dalam  penelitian  ini,  sensor  temperatur  yang  akan diujicobakan  ada  dua  jenis,  masing-msaing  jenis  thermoelectric  dan  jenis thermomekanics.  Oleh  transformer,  data  temperatur    diubah  menjadi  tegangan listrik  yang  akan  menggerakkan  katup  salenoid  dan  pompa.  Ketika  kedua komponen  tersebut  bekerja  maka  air  akan  keluar  dari  sprayer  sehinggga  dapat memadamkan  api.  Suplai  listrik  untuk  menggerakkan  instrumen  dan  sistem kendali  berasal  dari  baterai  sedemikian  rupa  hingga    jika  terjadi  kebakaran  dan listrik  dari  PLN  terputus,  model  akan  tetap  bekerja  efektif.    Metode  penelitian yang diterapkan adalah Kaji Eksperimental yang didukung oleh data-data otentik yang  berkaitan  dengan  mekanisme  pemadaman  api.  Kegiatan  dimulai  dengan membuat  rancang  bangun  model  pemadam  kebakaran,  dilanjutkan  dengan pengujian  untuk  mengetahui  kinerja  model.    Hasil  pengujian  kinerja  prototipe menunjukan  kehandalan  dari  mesin  yang  dibuat,  dengan  melibatkan  dua  jenis sensor yang masing-masing memiliki kelebiah dan kekurangannya. Berdasarkan perhitungan statistik untuk kedua jenis sensor menghasilkan nilai optimum yaitu: a.  Sensor Thermoelektrik, Setpoint pada nilai 500C, dengan respon pemadaman
167 detik dan durasi pemadaman selam 132 detik. Kondisi komponen mesin dan instalasi baik
b.  Sensor  Thermomechanics  pada  nilai  400C,  dengan  respon  pemadaman    45 detik dan durasi pemadaman selam 152 detik. Kondisi komponen mesin dan instalasi baik
Kata kunci :   Preventif, mandiri, bahaya kebakaran.

## 1. PENDAHULUAN
Penelitian  ini  dilatar  belakangi  oleh pentingnya tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya
bahaya kebakaran.  Sebab  jika  sudah  terjadi  akan berdampak  negatif  dalam  skala  yang  luas. Tindakan  represif  lebih  bersifat  lokalisasi agar  api  tidak  menjalar  ke  tempat  lain. Bahaya kebakaran dapat dikatakan sebagai bencana  yang  disebabkan  oleh  faktor kesalahan manusia ( human error ). Terjadinya  tidak    dapat  diprediksi,  baik  dari segi  waktu  maupun  tempat.  Untuk  gedung
dan  industri  yang  sudah  menerapkan standar  K3,  sistem  deteksi  dini  dan pencegahan  awal    sudah  diterapkan, sehingga  ketika  terjadi  kebakaran  sistem akan  bekerja  secara  otomatis.  Untuk gedung-gedung  bertingkat  yang  memiliki standar  internasional,  sistem  pemadam kebakaran  merupakan  bagian  integral  dari sistem  kemanan,  termasuk  jika  terjadi gempa  bumi  maupun  badai.  Jalur  evakuasi bagi penghuni gedung juga tersedia dengan petunjuk  lengkap.    Metode  lain  adalah dengan  menggunakan  pompa  hidran  serta
racun  api  yang  tersedia  di  beberapa  lokasi strategis  dan  dapat  dioperasikan  oleh operator  maupun  karyawan  terlatih.  Tabel berikut  menyajikan  data-data  terjadinya kebakaran  untuk  Kota  Palembang  dan
sekitarnya yang dilaporkan oleh  masyarakat melalui  telepon  maupun  pesan  singkat  dan ditangani oleh Dinas PBK Pemkot Palembang. Tabel 1 . Penyebab Kebakaran Di Kota Palembang Periode Tahun 2008 s/d 2012* ) Penyebab Kebakaran Tahun pendataan 2008 2009 2010 2011 2012 Hubungan singkat ( Korsluiting) 7 9 9 7 5 Ledakan tabung Gas LPG 3 4 8 6 9 Pekerjaan Bengkel 1 1 2 8 10 Lain-lain - 3 2 1 1 Total 11 14 21 22 25 *)  Sumber: http://palembangkota.bps.go.id/ Tabel 2 . Kerugian Akibat Kebakaran Di Kota Palembang Periode Tahun 2008 s/d 2012* ) Bentuk kerugian Tahun pendataan 2008 2009 2010 2011 2012 Harta Benda ( x Rp 1.000.000,-) 350 400 565 720 700 Meninggal dunia 2 - 1 1 1 Luka/cacat tetap 2 5 - 8 5 *)  Sumber: http://palembangkota.bps.go.id/
Dari  kedua  tabel  di  atas,  baik  dari intensitas  terjadinya  kebakaran  maupun kerugian  yang  diderita  masyarakat,  terlihat adanya  kecenderungan  meningkat  dari waktu ke waktu. Hal tersebut bisa disebabkan  oleh  dua  sumber,  pertama pertambahan  jumlah  penduduk  yang  pesat dikuti  oleh  pertambahan  jumlah  bangunan, kedua  rendahnya  kesadaran  masyarakat untuk  melakukan  tindakan  pencegahan bahaya kebakaran.
Permasalahan yang akan dicoba atasi melalui  penelitian  ini  adalah  berkaitan dengan  rendahnya  kesadaran  masyarakat untuk  melakukan  langkah  preventif  dalam mengatasi bahaya kebakaran. Untuk masyarakat  umum  atau  rumah  penduduk  di perkotaan,  solusi  memberantas  bahaya kebakaran  masih  sangat  bergantung  pada mobil  Pembasmi  Bahaya  Kebakaran  (PBK). Sedangkan  untuk  masyarakat  perdesaan, pemberantasan bahaya kebakaran dilakukan  dengan  cara  gotong  royong  oleh masyarakat  dengan  menyiramkan  air  ke sumber api. Penyebab kebakaran bervariasi dan  sebagian  besar  adalah  akibat  kelalaian manusia,  sedikit  sekali  yang  disebabkan
oleh faktor alam. Kerugian akibat kebakaran pun tidak sedikit, baik harta maupun jiwa.
Tujuan  khusus  dari  penelitian  ini adalah  membuat  sebuah  model  mesin pencegah  bahaya  kebakaran.  Selanjutnya model  dapat  diadopsi  oleh  masyarakat umum yang jauh dari jangkauan mobil PBK. Urgensi penelitian adalah pesatnya pembangunan sarana fisik yang memerlukan sarana tambahan untuk mengantisipasi jika terjadi bahaya
kebakaran  sehingga  kerugian  masayarakat, baik dalam bentuk harta maupun jiwa, dapat dikurangi.
Beberapa  penelitian  yang  barkaitan dengan sistem antisipasi bahaya kebakaran sudah  dipublikasikan.  Beberapa  merek dagangpun  mudah  diperoleh.  Akan  tetapi sistem-sistem  tersebut    masih  memiliki kelemahan  dari  sisi  harga  yang  tinggi  serta teknologi  yang  rumit  sehingga  tidak  sesuai jika  diterapkan  di  masyarakat,  terutama daerah  padat  penduduk.  Temuan  teknologi yang  dikembangkan  pada  penelitian  ini adalah model pemadam kebakaran mandiri, tidak  bergantung  dengan  energi  listrik  dari jaringan, bekerja secara elektromekanis.
Hasil    penelitian  akan  dipublikasikan melalui  jurnal  atau  majalah  ilmiah  dan diharapkan  dapat  diadopsi  oleh  masyarakat umum.  Target  yang  akan  dicapai  dari penelitian  ini  adalah  tersosialisasikannya sistem pemadam kebakaran sehingga dapat mengurangi beban pemerintah untuk menanggulangi  dampak  negatif  bahaya kebakaran.
Berkaitan  dengan  pembangunan  dan
pengembangan IPTEKS-SOSBUD, penerapan  teknologi  pemadam  kebakaran yang  dikembangkan  pada  penelitian  ini adalah untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat. Para
penghuni  rumah  yang  sudah  menerapkan sistem  pemadam  kebakaran  akan  tenang meninggalkan  rumah  untuk  melakukan akativiatas sehari-hari.

## 2. BAHAN DAN METODE
2.1     Bahan Penelitian
Beberapa  sistem  pemadaman  api, seperti  pompa  hidran,  racun  api,  dan  lain sebagainya,    masih  bersifat  manual  dan hanya bisa dioperasikan oleh operator  yang sudah  dilatih.  Ketika  terjadi  kebakaran  di mana  suasana  kepanikan  terjadi,  maka penggunaan  sistem-sistem  tersebut  ada kalanya kurang efektif. Sedangkan penggunaan  sistem  otomatis  harganya mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.
Keterbaruan  ( state  of  the  art )  dari sistem  pemadam  api  kebakaran  yang dikembangkan  pada  penelitian  ini  adalah dari  segi  ekonomis,  di  mana  sistem  cukup mudah  dalam  perawatan  dan  perbaikan serta harganya terjangkau untuk masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Sensor temperatur yang akan
diujicobakan  pada  penelitian  ini  ada  dua jenis, yaitu:
1.  Termoelektrik  yang  bekerja  atas  dasar temokopel  tipe-K  (Nurrahman  P,  2008) yang  bekerja  atas  dasar  perubahan resistansi  ketika  pada  juction  mengalami perubahan temperatur. Karakteristik sensor  ini  antara  lain:  memiliki  ketelitian pembacaan    ±  0,20C,  dengan  on/off setting ± 0,50C serta respon cepat . Dan mampu bekerja hingga temperatur maksimum 250oC. 2.  Termomekanik yang bekerja berdasarkan prinsip Pascal, yaitu
memanfaatkan  perubahan  tekanan  gas ketika mengalami perubahan temperatur. Jenis  sensor  yang  akan  diujicobakan pada penelitian ini dari jenis T-22 dengan fluida  kerja  gas  nitrogen  (Cooper  D, 1992).  Sensor  ini  dapat  bekerja  pada interval temperatur -200C sampai dengan  5000C,  respon  sedang  serta on/off setting ± 50C. Sensor  temperatur  akan  ditempatkan pada  lokasi-lakasi  di  dalam  rumah  yang diprediksi  sebagai  lokasi  rawan  sumber  api kebakaran, seperti di dapur ataupun gudang penyimpanan zat-zat flamable. Pada reservoar  penampung  air  akan  diterapkan sistem kendali pelampung aktif (Nababan E, 2010).  Sistem  dapat  mengatur  permukaan air  pada  upper  dan  lower  level  yang  dapat menjamin  ketersediaan  air  pada  jumlah yang cukup untuk memadamkan api. Pompa yang  akan  dipakai  untuk  mensuplai  air  ke spryer  ditetapkan  dari  jenis  Slide  Channel tipe  T-12/s  liquid  ring  yang  digerakkan  oleh motor listrik AC 220 Volt/125 Watt (Willza R, 2010).  Untuk  menggerakan  pompa  disuplai listrik  dari  baterai  12  Volt  DC,  dengan bantuan  Voltage  Inventer,  tegangan  120 Volt  DC  diubah  menjadi  tegangan  220  Volt AC.
Gambar  menampilkan  sistematika kinerja model yang diusulkan dengan proses yang  runut  dari  masukan  (input)  ke  luaran (output) Sensor Temperatur Set point temperatur
Transformer Aktuator Output Input Gambar 1 :  Diagram Alir Mekanisme Kinerja Model Yang Diusulkan
Beberapa  penelitian  sebagai road  map dan relevan dengan peneilitian ini antara lain: 1.   (Zamheri  A  dan  Widagdo  T,  2011).
Memberikan informasi tentang penggunaan  pelampung  aktif  yang bekerja  berdasarkan  efek  Archimedes,
dapat  mengendalikan  permukaan  air reservoar yang  dipakai  sebagai  suplai air pemadam kebakaran.
2.   (Wilza  R  dan  Widagdo  T,  2010). Pengoperasian  pompa  air  jenis Slide Channel tipe T-12/s liquid ring memiliki keunggulan  pada  respon  yang  cepat dengan head tinggi serta debit sedang. 3.   (Widagdo T dan Zainuddin). Menyimpulkan bahwa pengguna sensor temperatur termoelektrik tipe-K cooper/iron sesuai  untuk  mendeteksi kenaikan  temperatur  udara,  memiliki respon cepat serta kepresisian pembacaan yang akurat.

## 2.2     Metode Penelitian
Penelitian  melibatkan  satu  orang ketua  penelitian  dan  dua  orang  anggota serta satu orang teknisi/laboran. Bersifat Kaji Eksperimental  dengan  pusat  kegiatan  di laboratorium  M&R  Jurusan  Teknik  Mesin Politeknik  Negeri  Sriwijaya.  Sarana  dan peralatan  pendukung  tersedia  cukup  dan dalam  kondisi  baik.  Beberapa  kegiatan pendukung yang sudah dilaksanakan antara lain:
- Studi  literatur,  dengan  tujuan  untuk penguasan materi dasar yang berkaitan dengan mekanisme pemadaman api.
- Studi  lapangan,  dengan  tujuan  untuk mendpatkan  data  tentang  pentingnya tindakan  preventif  pencegahan  bahaya kebakaran.  Selain  itu  juga  untuk mengetahui  kelebihan  dan  kekurangan dari beberapa sistem pemadam kebakaran yang selama ini dipakai oleh masyarakat.
- Melakukan penelitian pendahuluan yang berorientasi pada studi karakteristik utilitas, antara lain:
pompa, pelampung aktif, sistem
reservoar ,  sistem  perpipaan,  serta sistem instrumen dan kendali. Luaran  penelitian  adalah  satu  unit model pemadam kebakaran skala laboratorium, dilengkapi dengan SOP ( Standard Operation Procedur ) untuk pemasangan,  perawatan,  serta  perbaikan. Diharapan  model  dapat  diadopsi  oleh masyarakat  umum  terutama  pada  lokasi- lokasi rawan kebakaran yang sulit dijangkau  oleh  mobil  Pemadam  Bahaya Kebakaran (PBK).
Indikator  pencapaian  tujuan  dari penelitian ini ditunjukkan oleh:
a.  Respon  sistem  untuk  melakukan  proses pemadaman  di  dalam  ruang  tertutup kurang dari 10 detik setelah api menyala.
b.  Waku  total  untuk  pemdaman  tidak  lebih dari 20 detik.
c.  Semua  komponen  tidak  mengalami kerusakan  setelah  proses  pemadaman kebakaran selesai dilakukan.
Gambar
berikut menampilkan
skema/instalasi  model  pemadam kebakaran yang  bekerja  berdasarkan  sistem  kendali umpan  balik  ( feedback  control  system) menggunakan  data  input  berupa  kenaikan temperatur  udara.  Sensor  dan sprayer ditempatkan  di  lokasi  rawan  kebakaran. Sistem  pemadaman  akan  tetap  bekerja walaupun jaringan listrik terputus.
Pompa pemadan api Pompa pengisi Sensor temperatur Sprayer Katup salenoid Lokasi rawan kebakaran Penampung air Kotak kendali
Tahapan penelitian yang akan dilaksanakan  secara  runut  adalah  sebagai berikut: a. Pembuatan rangka pendukung. Berfungsi untuk menempatkan komponen serta sistem instrumentasi/kendali.  Rangka  dibuat sedimikian rupa dengan mempertimbangkan  faktor-faktor knock down serta  kemudahan  dalam  segi perawatan dan perbaikan.
b. Pengadaan  komponen  serta  instrumen dan sistem kendali.
c. Pengujian  awal  komponen  model  serta instrumen dan sistem kendali.
d. Pemasangan  komponen  model  serta instrumen dan sistem kendali.
e. Pengujian  awal  ( comissioning) kinerja model.
f. Pengambilan data pengujian. Prosedur  pengujian  model  adalah sebagai berikut:
a. Sensor  temperatur  jenis thermoelectric diset  pada  harga  tertentu,  disesuaikan dengan  kondisi  udara  lingkungan  di mana  sumber  kenaikan  temperatur akibat  adanya  sumber  api  dapat direspon dengan baik.
b. Materi  bakar  disiapkan  pada  tempat  di mana  sensor  dan sprayer sudah ditempatkan.  Materi  bakar  ditetapkan dari  asbestos  dengan  bahan  bakar bensin.
c. Setelah  semua  komponen  dipastikan dapat  bekerja  dengan  sempurna  maka materi bakar dihidupkan secara manual dari jarak aman.
d. Setelah  api  membesar,  maka  udara panas  akan  direspon  oleh  sensor temperatur.  Data  kenaikan  temperatur udara akan dipakai untuk menggerakkan  pompa  serta  membuka
katup  salenoid.  Selanjutnya  air  akan keluar dari sprayer menuju sumber api.
e. Kegiatan  a  hingga  d  akan  dilakukan untuk  jenis  sensor  temperatur  yang lain, yaitu jenis thermomechanics .
f. Data  kuantitatif  yang  akan  diamati pada  penelitian  ini  adalah:  pengaturan temperatur  respon  ( set  point )  pada sensor, waktu tunggu ( delay time) pada sprayer untuk  menyemprotkan  api, serta  durasi  atau  lamanya  waktu  yang diperlukan  untuk  proses  pemadaman api.
Gambar  berikut  meyajikan  kegiatan penelitian  dalam  bentuk fishbone  diagram yang akan diselasikan dalam waktu 6 bulan.
Untuk  setiap  perlakuan  akan  diambil sebanyak  5  data  yang  membetuk  populasi. Validitas  untuk  populasi  dengan  perlakuan yang sama akan diuji menggunakan metode uji statistik pada confidence level 95%, yang meliputi:
a. Uji Chi square u ntuk homogenitas data.
b. Uji t- Student untuk variansi data.
Jika  data-data  pengujian  dianggap belum valid, maka akan dilakukan pengujian ulang.
Proses selanjutnya adalah menghitung  nilai  rata-rata  dari  kelima  data tersebut,  dilanjutkan  dengan    pembuatan kurva  fungsi  kecenderungan  ( trend  line) serta  menetukan  koefisien  korelasi  masing masing  data  akan  dihitung  menggunakan program komputer Excel.
Variabel-variabel kuantitatif
dan kualitatif  yang  akan  diambil  pada  pengujian antara  lain: Setpoint temperatur  pada termostat,  respon  waktu  pada  sistem  serta durasi  pemadaman.  Kedua  perlakuan  akan diterapkan untuk dua jenis sensor temperatur,  yaitu  jenis thermoelectric dan jenis thermomechanics.
Studi pendahuluan Pengadaan Komponen
Pembuatan sistem rangka Kalibrasi instrumen dan sistem kendali
Pengadaan sistem keamanan
Pengujian Awal (Comissioning) Model sistem pemadam api Pengujian kinerja model Pembuatan SOP untuk pengoperasian Mulai - Pembuatan laporan penelitian
- Publikasi - Pembuatan proposal paten - Pembuatan modul ajar  K3 untuk mahasiswa
Selesai Pembuatan SOP untuk  perawatan dan perbaikan - Analisis statistik data pengujian - Pengambilan kesimpulan
Gambar 3 : Tahapan Penelitian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1    Hasil Penelitian Kegiatan pengujian sudah dilakasanakan di Laboratorium M&R
Jurusan  Teknik  Mesin  Polsri  dengan melibatkan seluruh anggota penelitian Beberapa  hal  penting  sebelum  melakukan pengujian, antara lain:
1.  Kalibrasi  alat  ukur,  bertujuan  untuk memastikan  bahwa  pembacaan  data akurat.
2.  Pemerikasaan instalasi pengujian, meliputi:  blower,  kompreso,  pemanas listrik dan peralatan pendukung.
Kegiatan    bertujuan  untuk  memastikan bahwa  perangkat  pengujian  akan  dapat bekerja dengan aman.
3. Comissioning , yaitu melakukan pengujian awal  terhadap  perangkat  uji  dengan beban  lebih,  dengan  tujuan  untuk memastikan  bahwa  perangkat  uji  akan
aman  ketika  dilakukan  pengujian  pada beban normal. Variabel-variabel yang diperhitungkan antara lain:
- Respon  pemadaman,  yaitu  waktu  yang diperlukan  untuk  mengakatifkan  sprayer air dalam satuan detik.
- Durasi  pemadaman,  yaitu  waktu  yang diperlukan oleh mesin untuk memadamkan api, dalam stuan detik Variabel ra ditetapkan adalah:
- Jarak antara sprayer  dengan sumber api maksimum 1 meter
- Set  point atau  penyetelan  suhu  sensor dengan nilai: 40 0 C, 50 0 C, 60 0 C dan 70 0 C Variabel yang diabaikan adalah:
- Pengaruh
Suhu udara lingkungan terhadap ruang kabin.
- Fluktusi tekanan udara luar
Adapun  prosedur  Eksperimen  yang  sudah dilaksanakan,  secara  runut  adalah  sebagai berikut:
a.  Air pada drum diisi hingga penuh
b. Baterai dalam kondisi penuh dan selalu terhubung dengan charger
c. Instalasi  perpipaan  dalam  kondisi  baik dan tidak ada kebocoran.
d. Pada  sensor  jenis thermoelectric,  Set point ditetapkan  pada  angka  40 0 C  , selanjutnya sumber api dihidupkan.
e. Diambil datanya yang berkaitan dengan waktu  respon    pemadaman  dimulai serta durasi yang diperlukan hingga api padam kembali. f. Prosedur  a  sampai  d  dilkukan  untuk variasi  temperature  50 0 C,  60 0 C  dan 70 0 C
g.  Prosedur  a  sampai  e  dilakukan  untuk sensor jenis thermomechanics
Pengujian  dilakukan  untuk  obyek pengujian  berupa  simulator  rumah  dan didalamnya  terdapat  sumber  api  (dapur) pada  posisi  tersebut  ditempatkan  sebuah sensor  suhu  serta  satu  unit sprayer yang akan  menyemprotksn  air  ketika  terjadi kebakaran
Tabel 3 . Data pengujian model untuk sensor temperatur jenis Thermoelectric Setpoint
Temprature ( 0 C) Waktu respon sistem (detik) Durasi pemadaman (detik) Kondisi instalasi Kondisi komponen sistem 40 145 153 Baik Baik 50 167 132 Baik Baik 60 185 120 Baik Baik 70 198 96 Baik Baik Tabel 4 . Data pengujian model untuk sensor temperatur jenis Thermomechanics Setpoint
Temprature ( 0 C) Waktu respon sistem (detik) Durasi pemadaman (detik) Kondisi instalasi Kondisi komponen sistem 40 45 152 Baik Baik 50 57 145 Baik Baik 60 64 132 Baik Baik 70 78 126 gangguan pada termostat Kabel sensor terbakar

## 4.2.  Pembahasan
Dari  tabel  di  atas    diperoleh  informasi  bahwa  proses  pemadaman  dapat  bekerja  sesuai dengan  prosedur  yang  dialksanakan.  Secara  umum  kondisis  instalasi  perpipaan  maupun komponen  mesin  dalam  kondisi  yang  baik,  kecuali  pada setpoint tertentu  dimana  proses pemadaman  berjalan  terlalu  lama  dan  mengakibatkan  kenaikan  suhu  sensor.  yang direncanakan.
80 100 120 140 160 180 200 220 30 50 70 t, d e ti k
Set point temperatur, 0 C respon sistem Durasi pemadaman
Gambar 5 :   Kurva Pengujian Model Untuk Sensor Temperatur Jenis Thermomechanics
Secara  umum  kondisi  optimum  untuk kedua jenis aensor adalah sebagai berikut: a.  Sensor Thermoelektrik , Setpoint pada nilai  50 0 C,  dengan  respon  pemadaman 167  detik  dan  durasi  pemadaman  selam 132  detik.  Kondisi  komponen  mesin  dan instalasi baik
b.  Sensor Thermomechanics pada  nilai
40 0 C,  dengan  respon  pemadaman    45 detik  dan  durasi  pemadaman  selam  152 detik.  Kondisi  komponen  mesin  dan instalasi baik

## 4. KESIMPULAN
Kegiatan  penelitian  telah  selesai dilakasanakan  dengan  baik,  sesuai  dengan jadwal  dan  sasaran  yang  akan  dicapai. Protototipe mesin pembasmi bahaya kebakaran  dapat  diimplementasikan  pada skala  rumah  tangga  ukuran  sedang  dan kecil. Mesin bersifat:
- Optional  dan  knockdown ,  artinya  mesin mudah  di  bongkar  pasang.  Hal  ini mempermudah  dalam  hal  penggantian komponen jika terjadi kerusakan.
- Portable ,  artinya  mudah  dari  segi pemindahan serta pengangkutan
- Mudah dari segi perawatan dan perbaikannya. Data-data hasil pengujian menunjukkan  kehandalan  kinerja  mesin dalam keadaan apapun. Komponen- komponen mesin tersedia banyak di pasaran,  sehingga  jika  terjadi  kerusakan mudah untuk memperbaikinya kembali.
Kepada  masyarakat  umum  yang tertarik  dan  berniat  untuk  mengadopsi teknologi yang dikembangkan dari penelitian ini,  penulis  memberikan  beberapa  saran, antara lain:
- Jumlah  dan  ukuran  komponen  harus disesuaikan  dengan  kondisi  rumah yang akan dilayani
- Lakukan  perawatan  rutin  terhadap peralatan dengan melakukan pengujian kinerja mesin  setiap bulan satu kali.
- Air harus  tersedia pada penampung air dengan  jumlah  minimal  ¾  m 3 dari kapasitas penampung sebesar 1 m 3
- Parawatan  baterai  dilakukan  setiap  2 bulan sekali serta pengggantian baterai dilakukan setiap 2 tahun sekali.

## DAFTAR  PUSTAKA
1. Ariana,  Made.  2009. Kaji  Eksperimen Respon  Sensor  Suhu  Termokopel  Tipe – J Terhadap Fluktuasi Suhu Air . Teknik Mesin ITS: Surabaya.
2. Budiono,  Akmad. Racun  Api  Jenis Halon  Mengandung  Unsur  CFC  yang Dapat Merusak Kualitas Udara Lingkungan. http://www.pikiran rakyat.com/ (diakses  tanggal  17Juli 2011).
3. Collin,  D.S.  1996. Industrial  Electrinica. International Edition, Prentice-Hall
International Inc: New Jersey.
4. Engelwood  K  and  Roland  S.  1992. Instrumentation  &  Control  System. Second  Edition,  John- Willey  and  Son‟s Publisher: Toronto.
5. Holman  J.P,  alih  bahasa  Jesjfi.  1991. Perpindahan  Kalor edisi  6.  Penerbit Erlangga: Jakarta.
6. Keenan. 1984. Kimia Untuk Universitas Jilid 1. Penerbit Erlangga: Jakarta.
7.  Lanz,  Andre . 2001. Hydrogen  Fuel Cell Engines and Related
Technologies  :  Rev  0. Palm  Desert. Collage of the Desert.
0 50 100 150 200 250 300 30 40 50 60 70 80 t, d e ti k Set point tempertur,  Axis Title Respon sistem Durasi pemadaman
8.  Riza,  Mukhlissatur.  2009. Dampak Negatif Bahaya Kebakaran Terhadap  Psikologi  Korban. Teknik Mesin UMM: Malang. 9.  Widagdo  T  dan  Romi  W.  2011. Optimasi  Penggunaan  Pompa  Slide Chanel Tipe T-12/s , Jurmal AUSTENIT Vol 1 Nomor 1. 10.  Wira. Say  No  for  Kebakaran.
http://wira.blogsome.com/2005/05/2 6/say-no-tomati-lampu/ (diakses tanggal 1 Agustus 2010). 11.  Zamheri  A  dan  Widagdo  T.  2012. Penggunaan Pelampung Aktif Sebagai  Pengendali  Permukaan  Air Reservoar. Jurmal AUSTENIT Vol 1
Nomor 2. 12.  ...............
http://palembangkota.bps.go.id/.
Data  Statistik  Bahaya  Kebakaran  di
Kota  Palembang  dan  Sekitarnya
(diunduh  pada  tanggal  2  Desember 2011)

## DOKUMENTASI PENELITIAN
Gambar 1 :  Komponen Utama Prototipe Pemadam Kebakaran
Gambar 3 :   Rumah  simulasi pemadaman api
Gambar 4 :   Pengujian Pemadaman kebakaran