©Jurusan Teknik Sipil Itenas | No. 4 | Vol. 3
Desember 2017
Analisis Keandalan Tampungan Waduk Molintogupo untuk Kebutuhan Air Baku di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo

## HERI SUSANTO dan YEDIDA YOSANANTO
Jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Nasional, Bandung Email: kami88@ymail.com

## ABSTRAK
Waduk  Molintogupo  direncanakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  air  baku masyarakat  di  2  kecamatan  di  Kabupaten  Bone  Bolango  Provinsi  Gorontalo. Penelitian  ini  mengkaji  ulang  perencanaan  Waduk  Molintogupo  terhadap kebutuhan  masyarakat.  Pentingnya  akan  keandalan  tampungan  pada  sebuah Waduk Molintogupo menjadi prioritas utama sebagai pemenuhan akan kebutuhan terhadap  air  baku.  Penelitian  ini  menganalisis  keandalan  Waduk  Molintogupo. Beberapa analisis yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik yaitu analisis frekuensi, analisis debit banjir rencana, analisis ketersedian air, analisis kebutuhan air, analisis sedimen dan analisis tampungan. Hasil analisis menunjukan bahwa dibutuhkannya Waduk, kekurangan air sebesar 1.555.200 liter atau selama 3 hari sepanjang  tahun,  kapasitas  tampungan  waduk  yang  memenuhi  kebutuhan  air baku sebesar 3.874,95 m 3 membutuhkan tinggi spillway 5 m dan elevasi muka air + 183,5 m. Usia guna waduk selama 10  tahun harus bisa menampung angkutan sedimen sebesar 0,0000125 m 3 /detik.
Kata kunci: keandalan waduk, air baku, usia guna waduk, tampungan

## ABSTRACT
Molintogupo Reservoir is planned the meet domestic needs in two sud-districts in Bone Bolango regency of Gorontalo province. This study reviewed the planning of Molintogupo  Reservoir  to  the  meet  domestic  needs.  The  importance  of  the reliability  of  Molintogupo  Reservoir  to  the  reservoirs  is  a  high  priority  as  the fulfillment  of  the  need  for  raw  water.  This  study  analyzed  the  Molintogupo Reservoir operation. There are several analyzes performed to obtain good results, which  is  frequency  analysis,  flood  analysis,  water  availability  analysis,  water demand  analysis,  sediment  analysis  and  storage  analysis.  The  result  of  the analysis  showed  that  the  need  of  Reservoir,  water  shortage  is  1,555,200  liter during 3 days per year, dam capacity that meet domestic needs as 3,874.95 m 3 . The dam has to designed with 5 m height of  spillway and mean water level + 183.5 m. The dam that designed for ten years useful life has to carry sediment transport as 0.0000125 m 3 /sec.
Keywords : reliability of reservoir, raw water, age of reservoir, storage

## 1. PENDAHULUAN
Waduk  adalah  wadah  buatan  yang  terbentuk  sebagai  akibat  dibangunnya  bendungan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan,  2015).  Waduk  yang  akan  dianalisis  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  air baku bagi rumah tangga, tempat-tempat umum dan juga industri. Waduk yang dianalisis harus memenuhi syarat dari segi pemenuhan kebutuhan air di masyarakat, ekonomis, dan memiliki kualitas  air  yang  dapat  digunakan  sebagai  sumber  air  baku.  Pentingnya  akan  kualitas  air menjadi salah satu prioritas utama sebagai indikator dapat dibangunnya Waduk Molintogupo. Ketersediaan  air  merupakan  acuan  untuk  memenuhi  kebutahan  air  masyarakat.  Suplai  air direncanakan di dua kecamatan disekitar waduk yang akan di bangun. Setelah mengetahui ketersedian air dan dibandingkan dengan kebutuhan air akan diketahui kebutuhan air untuk merencanakan dimensi tinggi waduk dan luasan area tampungan serta volume dari waduk yang akan direncanakan. Hasil Analisis berupa kebutuhan akan waduk, dimensi waduk, umur guna waduk, kebutuhan air yang tidak terpenuhi. Tujuan dilakukannya analisis ini adalah untuk mengetahui kebutuhan air masyarakat sehingga dapat direncanakan pemenuhan air tersebut dengan  perencanaan  pembangunan  waduk  molintogupo  dan  mengetahui  kapasitas tampungan  waduk  molintogupo,  sedangkan  manfaat  dari  penelitian  ini  adalah  mengetahui kapasitas tampungan waduk molintogupo supaya dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat dan mingkatkan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Kualitas Air Baku
Kualitas air yang disyaratkan harus memenuhi baku mutu golongan A (air minum). Kualitas air di lokasi pekerjaan harus diketahui dengan cara diteliti di laboratorium, sehingga dapat mengetahui kualitas air di lokasi dan dapat direncanakan metoda pengolahan air tersebut agar dapat dimanfaatkan.

## 2.2 Analisis Frekuensi Hujan
Analisis  frekuensi  merupakan  penafsiran  statistik  hujan,  digunakan  untuk  menghitung hidrologi  dan  menentukan  probabilitas  terjadinya  periode  ulang  hujan  pada  periode  tahun tertentu.

## Analisis Jenis Sebaran
Perhitungan analisis jenis seberan menggunakan software Smada 6.43. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan setelah melaluai uji kesesuaian menggunakan metode kuadrat terkecil adalah metode Log Pearson Type III.

## Pemeriksaan Kesesuaian Distribusi Curah Hujan Rencana
Salah satu metode yang digunakan untuk menguji distribusi frekuensi adalah dengan metode kuadrat  terkecil  ( Least  Square  Method).  Metode  ini    mecocokkan  distribusi  yang  berbeda. Periode ulang yang digunakan adalah 2, 5, 10, 25, 50, dan 100 tahunan. Jenis distribusi yang terpilih adalah distribusi yang memiliki nilai terkecil dan diformulasikan pada Persamaan 1 .
𝑳𝑺 = [ ∑ (𝑿 𝒊𝑻 −𝒀 𝒊𝑻 ) 𝟐 𝒏 𝒊=𝟏 𝒏−𝒎 𝒋 ] 𝟏 𝟐 ... (1)
dengan : 𝑳𝑺 = nilai Least Square,
Analisis Keandalan Tampungan Waduk Molintogupo untuk Kebutuhan Air Baku di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo
𝑿 𝒊𝑻 = nilai pengamatan pada kejadian 𝒊 periode ulang 𝑻 , 𝒀 𝒊𝑻 = nilai perhitungan pada kejadian 𝒊 periode ulang 𝑻 ,
𝒏 = jumlah kejadian,
𝒎𝒋 = jumlah parameter yang diestimasi.

## 2.3 Metode FJ. Mock
Metode yang digunakan dalam melakukan perhitungan simuasi aliran sungai dari data hujan, evapotranspirasi dan karekter hidrologi daerah aliran sungai. Hasil kajian yang menggunakan metode  ini  dapat  diandalkan,  karena  data  hasil  survei  lapangan  antara  lain  merupakan parameter-parameter  dalam  kondisi  sebenarnya.  Berikut  merupakan  prosedur  perhitungan menggunakan metode mock (Hadisusanto, 2010) :

## 1. Hujan
Nilai hujan bulanan merupakan hasil pencatatan data hujan dan jumlah hari hujan pada bulan yang bersangkutan.

## 2. Evapotranspirasi
Evapotranspirasi terbatas adalah evapotranspirasi aktual dengan memperhitungkan kondisi vegetasi dan permukaan tanah dapat dirumuskan pada Persamaan 2 , Persamaan 3 dan Persamaan 4 .
𝐸  =   𝐸𝑇0 ∗ ∗ 𝑑 30 ∗  𝑚 ...(2)
dengan:
𝐸 = perbedaan evapotranspirasi potensial dan evapotranspirasi terbatas [mm], 𝐸𝑇𝑂 ∗ = evapotraspirasi potensial [mm],
𝑑 = jumlah hari kering atau hari tanpa hujan dalam 1 bulan, 𝑚 = prosentase lahan yang tidak tertutup vegetasi, dari peta tata guna lahan.
𝐸 𝑡 = 𝐸𝑇 𝑂 ∗ − 𝐸 ...(3)
𝑠𝑜𝑖𝑙 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠 = (𝑃 − 𝐸𝑡) − 𝑠𝑜𝑖𝑙 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎𝑔𝑒
...(4)
Soil water surplus = 0 jika defisit ( (P-Et) > soil storage

## 3. Keseimbangan Air di Permukaan Tanah
Keseimbangan air di permukaan tanah dihitung berdasarkan besarnya curah hujan bulanan dikurangi  nilai  evapotranspirasi  terbatas  rata-rata  bulanan  dapat  dirumuskan  pada Persamaan 5 .
∆ 𝑆 = 𝑃 − 𝐸 𝑡 ...(5)
dengan:
∆ 𝑆 = perubahan kandungn air tanah ( soil storage), 𝐸 𝑡 = evapotranspirasi terbtas [mm].

## 4. Simpangan Air Tanah ( Ground Water Storage)
Nilai run off dan ground water besarnya tergantung dari kesetimbangan air dan kondisi tanahnya.
Koefisien infiltrasi = 𝐼 (0,2 – 0,5) Faktor  resesi  aliran  air  tanah  = 𝑘 (0,4  –  0,7)  pada Persamaan  6 , Persamaan  7 dan Persamaan 8 merupakan persamaan untuk mengetahui simpanan air tanah.
𝐼 𝑛 =  𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠 ∗  𝐼 ...(6)
𝑉 𝑛 =  𝑘. 𝑉 (𝑛−1) + 0,5(1 + 𝑘) 𝐼 𝑛 ...(7) 𝐷𝑉𝑛 =  𝑉𝑛 – 𝑉 𝑛−1 ...(8)
dengan:
𝐼 𝑛 = infiltrasi volume air yang masuk ke dalam tanah [m],
𝑉 𝑛 = volume air tanah [m 3 ], 𝐼 = koefisien infiltrasi.

## 5. Aliran Sungai
Pada Persamaan 9 , Persamaan 10 , Persamaan 11 dan Persamaan 12 merupakan persamaan dalam mengetahui debit aliran sungai atau aliran permukaan.
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑙𝑜𝑤  =  𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 –  Volume air tanah [mm] ...(9)
𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 𝑟𝑢𝑛 𝑜𝑓𝑓  =  𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠 – 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 [ mm] ...(10)
Base flow = Aliran sungai yang selalu ada sepanjang tahun [m 3 /dt] ...(11)
𝑅𝑢𝑛 𝑜𝑓𝑓  =  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑙𝑜𝑤  +  𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 𝑟𝑢𝑛 𝑜𝑓𝑓  +  𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑤 [m 3 /dt] ...(12)

## 2.4 Debit Andal
Debit andalan adalah debit yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air sepanjang tahun sesuai dengan yang direncanakan. Berikut perhitungan debit andalan:

## Perhitungan Metode Rangking
Debit andalan yang menggunakan metode ini harus menggunakan data pencatatan debit yang panjang, sehingga data debit yang ada dirangking dimulai dengan yang paling kecil hingga terbesar.  Sehingga  data  yang  telah  tersusun  dapat  di  prosentasekan  debit  andalan  yang diharapkan.
Kebutuhan air baku untuk air minum biasanya ditetapkan debit 99 % dan dapat dihitung sesuai Persamaan 13.
𝑀  =  0,01 ∗  𝑁 ...(13)
Untuk air industri biasanya ditetapkan debit 95 % dan dapat dihitunga sesuai Persamaan 14.
𝑀  =  0,05 ∗  𝑁 ...(14)
Analisis Keandalan Tampungan Waduk Molintogupo untuk Kebutuhan Air Baku di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo
dengan:
𝑀 = rangking debit andalan yang diharapkan,
𝑁 = jumlah tahun data pengamatan debit.

## 2.5 Proyeksi Data Penduduk
Besarnya jumlah penduduk merupakan tolak ukur dalam menghitung besarnya kebutuhan air baku yang akan dibutuhkan bukan hanya saat ini namun juga pada masa-masa yang akan datang  dimana  jumlah  penduduk  akan  berkembang  lebih  besar.  Besarnya  dapat  di  hitung dengan metode geometrik menggunakan Persamaan 15 :
𝑟 = 𝑃 𝑛 𝑃 𝑜 1 𝑛 − 1 ...(15)
dengan:
𝑃 𝑛 = jumlah penduduk tahun ke- 𝑛 [jiwa], 𝑃 𝑂 = jumlah penduduk pada tahun dasar [jiwa].
Perhitungan  pertambahan  penduduk  pada  yang  dapat  dihitung  dengan  metode  geometrik dengan Persamaan 16 :
𝑃𝑛  =  𝑃𝑜 (1  +  𝑟) 𝑛 ... (16)
dengan:
𝑃 𝑛 = jumlah penduduk tahun ke- 𝑛 [jiwa], 𝑃 𝑜 = jumlah penduduk tahun dasar [jiwa], 𝑟 = laju pertambahan penduduk, 𝑛 = jumlah tahun proyeksi.

## 2.6 Kebutuhan Air Baku
Pemakaian  air  oleh  suatu  masyarakat  bertambah  besar  dengan  kemajuan  masyarakat tersebut,  sehingga  pemakaian  air  seringkali  dipakai  sebagai  salah  satu  tolak  ukur  tinggi rendahnya kemajuan suatu masyarakat. Dengan memasukkan faktor kebutuhan air lainnya yang menyangkut kebutuhan air non-domestik, faktor pemakaian dan faktor kebocoran yang mungkin terjadi pada sistem penyediaan air yang ada, maka nilai kebutuhan air yang perlu dialirkan menjadi bertambah dan dihitung menggunakan Persamaan 17 :
      D P B L P D DPI K J K T F N Q 86400 1 1     ... (17)
dengan:
𝑄 DPI = kebutuhan air baku rata-rata [liter/detik],
𝐽 P = jumlah penduduk yang dilayani [jiwa],
𝐾 D = kebutuhan air domestik per kapita/hari,
𝑁 D = presentase pemakaian air non domestic,
𝐾 B
= faktor kebocoran,
𝐹 P = faktor pemakaian.

## 2.7 Analisis Sedimen

## Sedimen Badan Sungai
Rumus  pengangkutan  sedimen  yang  didasarkan  atas  analisis  teoritis  akan  berguna  jika tersedia  data  yang  cukup.  Ketelitian  perkiraan  hasil  sedimen  akan  bertambah  besar,  jika perioda pengumpulan data cukup panjang.
Rumus Meyer-Peter-Muller, dinyatakan pada Persamaan 18 .
𝜌 ( 𝑘 𝑠 𝑘 𝑟 ) 3 2 ∗ 𝑅 ∗ 𝑆 = 0,047(𝜌 𝑆 − 𝜌)𝐷 𝑚 + 0,25 ( 𝜌 𝑔 ) 1 3 𝑞 𝑏𝑤 2 3 ...(18)
dengan:
 =
massa jenis air [kg/m³] = 1.000 [kg/m³], 𝑘𝑠
=
koefisien kekasaran menurut Stickler = 35,
𝑘𝑟 = koefisien kekasaran dinding saluran, yang diakibatkan oleh gesekan bagian atas butir, Muller menyarankan untuk menggunakan Persamaan 19 .
𝑘 𝑟 = 26 (𝐷 90 ) 1 6 [m 3 /detik] ...(19) 𝐷 90 =
diameter sedimen butir sedimen dasar yang 90% materialnya lebih halus [m],
𝑅
=
jari-jari hidrolik [m],
S
=
kemiringan dasar saluran,
 𝑆 = massa jenis sedimen [kg/m³],
𝐷 𝑚 = diameter median (yang mewakili) material dasar [m],
bw q = rata-rata angkutan sedimen dasar dalam berat persatuan waktu dan lebar dasar sungai  [kg/detik.meter].

## Sedimen Lahan
Metode  empiris  yang  dikembangkan  oleh  Suyono  Susrodharsono  dan  Takeda  memberikan parameter-parameter  untuk  memperoleh  angka  satuan  sedimentasi  di  daerah  pengaliran sungai dengan menggunakan Persamaan 20 .
Sedimen  =  𝐴 ∗  faktor lahan ...(20)
dengan :
𝐴
= luas Daerah Aliran Sungai [km].
Tabel 1 merupakan nilai dari faktor lahan yang digunaan sesuai dengan kondisi lahan, jenis tanah dan luas Daerah Aliran Sungai.
Analisis Keandalan Tampungan Waduk Molintogupo untuk Kebutuhan Air Baku di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo

## Tabel  1. Faktor Lahan
Daerah Pengaliran (km²) 2 5 10 20 3 0 50 100 Topografi Geolog i Stadium Permulaan Pembentukan Zone A 100~300 300 ~ 800 800~1200 Zone B 100~200 200 ~ 500 500~1000 Zone C 100~150 150 ~ 400 400~ 800 Stadium Akhir Pembentukan Zone A 100 ~ 200 200 ~ 500 500~1000 Zone B 100 ~ 150 150 ~ 400 400 ~1000 Zone C 50 ~ 100 100 ~ 350 300~500 Stadium Pertengahan Zone B < 50 50 ~ 100 100 ~ 350 300~500 Zone C < 50 50 ~ 100 100 ~ 200 Data yang Stabil Zone B < 50 50 ~ 100 100 ~ 200 Zone C < 50 50 ~ 100 100~200
(Sumber: Sosrodharsono dan Kensaku, 1976)

## 2.8 Software Smada 6.43
Smada  6.43  adalah  salah  satu  software  analisis  frekuensi  hujan  yang  digunakan  dunia pendidian kejuruan serta jasa konsultan di indonesia. Smada 6.43 sangan cocok digunakan untuk menganalisis karena memudahkan untuk mendapatkan hasil dengan berberapa metoda sekaligus.  Hal  ini  dapat  mengurangi  ketidak  akuratan  penghitungan  apabila  menggunakan hitungan manual, dikarenakan pembulatan dan perhitungan yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1 Analisis Data

## Analisis Frekuensi
Analisis  frekuensi  menggunakan software  Smada  6.43  untuk  mempermudah  dalam menghitung curah  hujan rencana. Analisis frekuensi menggunakan curah hujan maksimum, data curah hujan didapat dari Stasiun Hujan ARR/MRG DAS Bolango Bone Alale.

## Analisis Ketersediaan Air
Analisis ketersediaan air menggunakan metode FJ. Mock, dengan membutuhkan data curah hujan bulanan dan data klimatologi, data curah hujan didapat dari Stasiun Hujan ARR/MRG DAS  Bolango  Bone  Alale  dan  data  klimatologi  didapat  dari  Stasiun  Klimatologi  DAS  Bone Tumbihe.

## Analisis Kebutuhan Air
Analisis kebutuhan air menggunakan beberapa tahapan dengan menghitung proyeksi jumlah penduduk  yang  direncanakan  kemudian  menghitung  kebutuhan  air  berdasarkan  peraturan yang berlaku.

## Analisis Debit Banjir Rencana
Analisis  debit    banjir  rencana  menggunakan  metode Mean  Anual  Flood  (MAF),  dengan menggunakan data curah hujan rencana.

## Neraca Air
Kesetimbangan  antara  kebutuhan  dan  ketersedian  air  yang  terdapat  di  lokasi sehingga mengetahui kekurangan air  terjadi  pada  waktu tertentu dan menjadi acuan  dibutuhkannya waduk untukk mensupai kekurangan air pada masyarakat.

## Analisis Sedimen
Analisis  dibutuhkan  untuk  mengetahui  umur  guna  dari  waduk  yang  direncanakan,  proses perhitungan  menggunakan  metode  yang  dikembangkan  Myer-Petter-Mulller  berupa perhitungan sedimen yang terjadi pada  badan sungai. Sedangkan perhitungan sedimentasi pada  lahan  digunakan  metode  empiris  yang  dikembangkan  Suyono  Sosrodharsono  dan Kensaku Takeda.

## Kapasitas Tampungan Waduk
Setelah  perhitungan  neraca  air  dilakukan  dan  mengetahui  kekurangan  air  selanjutnya kekurangan  air  tersebut  dihitung  menjadi  volume  yang  dibutuhkan.  Kapasitas  tampungan memerlukan data volume tampungan yang tersedia berdasarkan topografi di lapangan dan hasil volume yang di butuhkan berdasarkan kekurangan air yang terjadi.

## 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Data yang Diperoleh dari Analisis Hidrologi

## Tabel  2. Hasil Pemeriksaan Kesesuaian Distribusi dengan Metode Kuadrat Terkecil
No Least Square ( 𝑿  −  𝑿′ ) 𝟐 Normal Log Normal 2 Parameter Pearson Tipe 3 Log Pearson Tipe 3 Gumbel 1 3.931,30 234,40 495,10 1,80 6.750,30 2 688,00 83,40 204,20 3,20 2.585,70 3 4,90 0,50 122,30 0,60 516,20 4 217,60 0,00 1,20 40,20 62,40 5 1.310,40 134,10 0,40 0,30 324,00 6 2.627,60 381,80 0,10 4,90 1.585,60 7 2.181,80 113,60 234,70 119,00 2.017,80 8 4.012,00 708,60 14,10 9,10 5.713,80 9 24,10 1.284,50 4.450,20 3.011,80 863,20 10 14.554,00 16.455,80 22.443,00 12.624,80 1.943,00 Hasil 54,40 44,00 52,90 39,90 47,30
Hasil  pemeriksaan  kesesuaian  distribusi  dengan  metode  kuadrat  terkecil  pada Tabel  2 diperoleh  bahwa  metode log  pearson  type  III  memiliki  penyimpangan  terkecil,  sehingga metode yang digunakan untuk curah hujan rencana adalah metode log pearson type III. Tabel 3 merupakan hasil debit banjir rencana metode Log Pearson Type III
Analisis Keandalan Tampungan Waduk Molintogupo untuk Kebutuhan Air Baku di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo
Tabel  3. Hasil Perhitungan Curah Hujan Rencana No Periode Ulang (Tahun) Curah Hujan Rencana (mm) 1 2 95,49 2 5 174,12 3 10 271,55 4 25 488,90 5 50 765,53 6 100 1203,90

## Gambar  1. Grafik ketersediaan air di Sungai Nanati
Ketersedian  air  di  Sungai  Nanati  pada Gambar  1 terjadi  penurunan  terutama  pada  bulan agustus di tahun 2012 dan pada bulan september pada tahun 2012 dan 2014. Hal ini dikarenan musim yang terjadi di Indonesia dimana pada bulan tersebut telah memasuki musim kemaru.

## Gambar  2. Grafik debit andal
Debit andal dapat dilihat dari Gambar 2 pada grafik di atas menunjukan bahwa debit 95% sebesar 10,65 liter per detik.
Q95 = 10,65  ltr/dtk

## Tabel  4. Hasil Proyeksi Jumlah Penduduk
No Nama Kecamatan 𝑷 𝒐 Proyeksi Penduduk (jiwa) 2015 2016 2021 2026 2031 2036 1 Kecamatan Suwawa Selatan 5.219 5.285 5.627 5.991 6.379 6.792 2 Kecamatan Botupingge 7.188 7.230 7.446 7.671 7.904 8.147 Jumlah 14.939
Hasil proyeksi jumah  penduduk yang ditunjukkan pada Tabel 4 menunjukan bahwa jumlah penduduk yang diproyeksikan hingga tahun 2036 sebesar 14,939 jiwa pada 2 kecamatan yang direncanakan akan mendapat pendistribusian air.
Tabel  5. Neraca Air No Nama Kecamatan 𝑸 𝑫𝑷𝑰 𝑴 𝑫𝑷𝑰 Ketersediaan Air 95% Keterangan l/dt ( 𝑸 𝑫𝑷𝑰 x 1,1)
l/dt l/dt Kec. Sumawa Selatan Kebutuhan Air (100%, 2035) 7,07 7,78 10,65 Sumber Air Tidak Memadai Kec. Botupingge 8,04 8,85 Jumlah 15,11 16,62
Hasil dari analisis neraca air dapat disimpul sesuai Tabel 5 bahwa sumber air tidak memadai sehingga  diperlukannya  tampungan  yang  dapat    memenuhi  kebutuhan  air  di  2  kecamatan yang direncanakan dapat di aliri air. Kebutuhan air pada 2 kecamatan tersebut sebesar 16,62 liter per detik sedangkan ketersedian hanya sebesar 10,65 liter per detik.

## Tabel  6. Rencana Tampungan Waduk Molintogupo
No Elevasi (m) Luas (m 2 ) Volume Interval (m 3 ) Kumulatif (m 3 ) 1 178,50 11,57 0,00 0,00 2 179,00 66,04 19,40 19,40 3 179,50 131,98 49,51 68,91 4 180,00 281,90 103,47 172,38 5 180,50 477,84 189,94 362,32 6 181,00 677,97 288,95 651,27 7 181,50 890,58 392,14 1.043,41 8 182,00 1.126,25 504,21 1.547,61 9 182,50 1.383,44 627,42 2.175,04 10 183,00 1.663,29 761,68 2.936,72 11 183,50 2.089,65 938,23 3.874,95 12 184,00 2.528,80 1.154,61 5.029,56 13 184,50 2.931,86 1.365,16 6.394,73 14 185,00 3.358,32 1.572,55 7.967,27 15 185,50 3.764,54 1.780,72 9.747,99

## Analisis Keandalan Tampungan Waduk Molintogupo untuk Kebutuhan Air Baku di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo
Lokasi  dari  Waduk  Molintogupo  berada  pada  elevasi  178,5  meter,  dengan  menganalisis tampungan dan menyesuaikan terhadap keadaan topografi lokasi di dapat volume tampungan dan luas genangan yang akan direncanakan sesuai Tabel 6 .
Gambar  3. Grafik Hubungan Volume, Luas dan Elevasi Tampungan
Gambar 3 merupakan grafik hubungan volume, luas dan elevasi genangan, dengan posisi waduk pada elevasi 178,5 meter. Luas genangan yang direncanakan 2.089,65 m 2 dan volume tampungan sebesar 3.874,95 m 3 dimana elevasi spillway pada 183,5 meter.
Tabel  7. Perhitungan Sedimen Total
No Tipe Sedimentasi Sedimentasi  (m 3 /detik) Total (m 3 /detik) 1 Badan Sungai 0,00000788 0,0000125 2 Lahan 0,00000464
Hasil analisis sedimen ditampilkan pada Tabel 7 dengan sedimen lahan sebesar 0,00000464 m 3 /detik, sedimen badan sungai sebesar 0,00000788 m 3 /detik dan total sedimen yang terjadi pada Tampungan Waduk Molintogupo sebesar 0,0000125 m 3 /detik.
Tabel  8. Umur Guna Waduk
No Volume Maksimum (m 3 ) Tahun Operasi Volume Sedimen (m 3 ) Persentase % 1 3.874,95 1 394,96 10,19 2 2 789,91 20,39 3 3 1.184,87 30,58 4 4 1.579,83 40,77 5 5 1.974,79 50,96 6 6 2.369,74 61,16 7 7 2.764,70 71,35 8 8 3.159,66 81,54 9 9 3.554,61 91,73 10 10 3.949,57 101,93 11 12 4.739,49 122,31
Hasil  analisis  yang  dilakukan  pada Tabel  8 yaitu  menghitung  sedimen  yang  masuk  ke tampungan dan membandingkan volume tampungan waduk didapat umur guna waduk selama 10  tahun.  Mengatasi  umur  waduk  yang  singkat  dapat  direncanakan  dengan  melakukan perawatan atau normalisasi tampungan waduk secara berkala.
Volume Genangan Luas Genangan

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:
1. Dibutuhkannya waduk untuk memenuhi kebutuhan air di Kecamatan Suwawa Selatan dan Kecamatan Botupingge.
2. Terjadi kekurangan air atau kebutuhan air sebesar 1.555.200 liter atau 1.555,2 m 3 yaitu selama 3 hari dengan kekurangan air terjadi pada buan agustus dan september.
3. Tinggi spillway waduk 5 meter pada elevasi + 183,5 meter dengan volume tampungan sebesar 3.874,95 m 3 serta luasan genangan mencapai 2.089,65 m 2 .
4. Usia guna waduk di perkirakan selama 10 tahun, dengan total sedimen sebesar 0,0000125 m 3 /detik.
Saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:
1. Diperlukannya  pemeliharaan  berkala  untuk  mengatasi  sedimen  yang  terjadi  di  waduk, agar mendapatkan kinerja waduk yang maksimum.
2. Diperlukannya  analisis  kelayakan  secara  ekonomi  untuk  melakukan  perencanaan  lebih lanjut.
3. Kelebihan air pada Waduk Molintogupo dapat digunakan untuk keperluan lainya.

## DAFTAR RUJUKAN
Hadisusanto, N. (2010). Aplikasi Hidrologi. Malang: Jogja Mediautama. Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia.  (2015). Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyar  Republik  Indonesia  Nomor 27/PRT/M/2015  tentang  Bendungan.  Jakarta:  Departemen  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat.
Suyono, S., & T, K. (1976). Bendungan Type Urugan. Jakarta: Pradnya Paramita.