Apriyanto,  Sonie  (2021)  Analisis  Kondisi  Kerusakan  Jaringan  Irigasi  Setupatok  Kabupaten  Cirebon. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. 6 (7). http://dx.doi.org/10.36418/ syntax-literate.v6i7.3510 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 7, Juli 2021

## ANALISIS  KONDISI  KERUSAKAN  JARINGAN  IRIGASI  SETUPATOK KABUPATEN CIREBON

## Sonie Apriyanto
Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Cirebon Jawa Barat, Indonesia Email: sonieapriyanto@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk    menganalisis  kondisi    kerusakan  bangunan  dan saluran    induk  serta  kebocoran  yang  terjadi  di  sepanjang  saluran    induk  Daerah Irigasi Setupatok, pada penelitian ini dilaksanakan dengan cara penelusuran saluran induk  argasunya  dan  saluran induk    Luwung    di  dasarkan  pada  Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomer  12/PRT/M/2015  Tentang eksploitasi  dan  pemeliharaan  jaringan  irigasi  pada  bab  11.2.9    yang  menjelaskan tentang  Kondisi  Kerusakan  Jaringan  Irigasi,  sedangkan  untuk  kebocoran  air  pada saluran  Induk  Daerah  Irigasi  Setupatok  menggunakan  perhitungan  fluida  dinamis. Hasil analisis menunjukan bahwa Kondisi Kerusakan Bangunan dan Saluran Induk Argasunya    kondisi  baik  71,19  %,    kondisi  rusak  ringan    1,01  %,  kondisi  rusak sedang 22.44 % , kondisi rusak berat 5.31 %. dan Saluran Induk Luwung  kondisi baik 56,19 %,  kondisi rusak sedang 6.80 % , kondisi rusak berat 37,02  %. untuk kondisi  kebocoran  air  pada  saluran  induk  Argasunya  dan  induk  Luwung  sebesar 330 liter / detik.
Kata Kunci: jaringan irigasi setupatok; kondisi kerusakan

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  condition of  damage  to  buildings  and  main  canals and  leaks  that  occur  along  the  main  canal  of  the  Irrigation  Area  of  Setupatok,  in this study carried out by tracing the buildings and main lines of the Argasunya and Luwung main canals based on the Regulation of the Minister of Public Works and Public  Housing  Number  12  /  PRT  /  M  /  2015  Regarding  the  exploitation  and maintenance  of  irrigation  networks  in  chapter  11.2.9  which  describes  Irrigation Network  Damage  Conditions,  while  for  water  leakage  in  channels  using  dynamic fluid calculations. Results of analysis showed that the condition of building damage and the parent channel is good condition of  71,19 %, condition of damaged mild 1,01 %, damaged condition is 22.44%, the condition is severely damaged  5.31 %. and Luwung mains line good condition 56,19 %, damaged condition is 6,80  %, the condition  is  severely  damaged  37,02  %.  For  the  water  leakage  condition  of  the Argasunya mains and parent Luwung at 330 liters/sec.
Keywords : setupatok irrigation network; broken conditions

## Pendahuluan
Air merupakan  sumber utuma  kehidupan, Air di gunakan dalam bermacam aspek kebutuhan  mulai  dari  minum,  mandi,  mencuci  hingga  mengairi  sawah (Ariyantini, 2017) .  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  21  Tahun  1982  dijelaskan  bahwa Pengurusan  dan  pengaturan  air  Irigasi  dan  Jaringn  irigasi  beserta  bangunan pelengkapnya  yang  ada  di  dalam  wilayah  Daerah,  diserahkan  kepada  Pemerintah Daerah  yang  bersangkutan  dengan  berpedoman  pada  ketentuan-ketentuan  dalam undang-undang  maka  di  Desa  Setupatok  Kecamatan  Mundu  Kabupaten  Cirebon Provinsi  Jawa  Barat  telah  dibangun  Bendungan  Setupatok  dan  Jaringan  Irigasi,  agar dimanfaatkan  untuk kebutuhan air Irigasi di beberapa Sub Daerah Irigasi di sekitarnya dengan  luas  areal  1.365  Ha.  Jaringan  Irigasi  Setupatok  mengalir  di  dua  saluran  induk yaitu  saluran  Induk  luwung  dan  saluran  Induk  Argasunya  yang  masing  masing memililki Bangunan Irigasi dan saluran irigasi. seiring berjalanya waktu  usia Bangunan dan  saluran  irigasi  banyak  yang  mengalami  kerusakan  khususnya  pada  saluran  induk argasunya  dan  saluran  induk  luwung  serta  kebocoran  saluran  maka  perlu  dilakukan penelitian  Analisis Kondisi Kerusakan Jaringan Irigasi Setupatok.
Jaringan  irigasi  adalah  saluran,  bangunan  dan  bangunan  pelengkapnya  yang merupakan  satu  kesatuan  dan  diperlukan  untuk  pengaturan  air  irigasi  mulai  dari penyediaan  pengambilan,  pembagian  pemberian  penggunaan  dan  pembuangannya, secara  hirarki  jaringan  irigasi  dibagi  menjadi  jaringan  utama  dan  jaringan  tersier Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan  pelengkapnya (Bunganaen,  2011) ,  Jaringan  tersier  adalah  jaringan  irigasi yang berfungsi sebagai perasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran  pembawa  yang  disebut  saluran  tersier,  saluran  pembagi  yang  disebut  saluran kuarter  dan  saluran  pembuang  berikut  saluran  bangunan  turutan  serta  pelengkapnya, termasuk jaringan irigasi pompa, yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier (Azrun,  2019) .  Berdasarkan  hasil  inventarisasi  dilakukan  survei  kondisi kerusakan  dan  kebutuhan  pemeliharaan  secara  partisipatif,  dan  dibuat  suatu  rangkaian rencana  aksi  yang  tersusun  dengan  skala  prioritas.  Dalam  menentukan  kriteria kerusakan  phisik  Jaringan  irigasi.  Pada  hakekatnya  pemeliharaan  jaringan  irigasi  yang tertunda  akan  mengakibatkan  kerusakan yang  lebih  parah  dan memerlukan  rehabilitasi lebih  dini.  Klasifikasi  kondisi  fisik  jaringan  irigasi  pada  bangunan  irigasi  sebagai berikut (Anonim, 2015) :

## Tabel 1 Tingkatan Penilaian Kondisi
Komponen Nilai Kondisi 1 2 3 4 (1) (2) (3) (4) (5) Saluran: Tanggul  pasangan lining  (tipe lining) plesteran Baik: Secara  structural, dimensinya  tidak berubah  bentuk. Rusak Ringan: Bangunan dan kondisi dimensinya  baik, Rusak Sedang: Penurunan yang signifikan pada bangunan dan Rusak Berat: Masalah  bangunan yang serius menyebabkan  akan
Tidak ada kerusakan, gebalan rumput dan endapan lumpu tapi endapan lumpur yang secara signifikan mempengaruhi fungsionalnya perubahan  bentuk dimensinya, membutuhkan perbaikan urgent roboh, sehingga dibutuhkan perbaikan kontruksi  setengah atau seluruhnya Bangunan pengatur: Struktue sayap huku  sayap  hilir papan  eksploitasi bagian pengatur Peilscall Nomenklatur Baik: Secara  structural tidak terjadi perubahan baik dimensi  maupun profilnya.  Tanpa endapan  lumpur ada, dipastikan aman  dan  siap dipakai aman, tidak  rusak,  dan siap digunakan Rusak Ringan: Secara  umum  baik tapi sedikit kerusakan pada struktur dan dimensi jadi berdampak pada fungsinya.  Banyak endapan lumpur ada, pembacaannya sulit pada saat beberapa kondisi secara umum kondisinya baik tapi sulit dibaca Rusak Sedang: Berdasarkan struktur dan dimensinya lebih buruk dari 1 tingkat dan  dengan  lumpur yang berdampak pada fungsi bangunan  ada,  tapi tidak  terbaca  jelas dan terdapat tampilan tanda pengukurannya  ada nomenklatur tapi tidak pasti kepercayaannya. Rusak Berat: Kerusakan yang serius pada strukturnya menyebabkan keruntuhan  dalam waktu dekatdan perbaikan ulang kontruksinya  tidak ada  peilscall/tidak terbaca/tidak  dapat dipercaya nomenklaturnya tidak  diperbaharui, rusak  atau  tidak dapat terbaca Sumber: (Eyben, 2003)
Nilai  dari  hasil  perhitungan  kondisi  fisik  akan  dianalisis  tingkat  kerusakannya menggunakan tabel 2. Persentase  kerusakan aset dalam empat kriteria yaitu kerusakan baik, rusak ringan, sedang, dan berat.
Keterangan : K    = Kondisi (%) Ak   = Luas Kerusakan Aka = Luas Total Aset Menurut (Sari,  2015) untuk  mengetahui  Persentase  Tingkat  Kondisi  Kerusakan aset dijelaskan pula dalam bentuk persentase angka, sehingga lebih memudahkan dalam menghitung keberfungsiannya.

## Tabel 2 Persentase Tingkat Kondisi Kerusakan
Kondisi Indeks Kerusakan Skor K Baik <10% 4 Rusak Ringan 10-20% 3 Rusak Sedang 20-40% 2 Berat >40% 1 Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Anonim, 2015)
Rumus  dasar  fluida  dinamis  menurut (Widodo,  Suharno,  &  Salahudin,  2016) yaitu sebagai berikut:
a) Kecepatan aliran adalah hasil bagi antara jarak lintasan dengan waktu tempuh atau bisa dituliskan dengan persamaan (Norhadi, Marzuki, Wicaksono, & Yacob, 2015) : V = L/T
Keterangan : V  = kecepatan (m/s) L  = panjang lintasan (m) t   = waktu tempuh (s)
b) Debit air mampu dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Q = VxA
Keterangan rumus:
Q adalah Debit aliran (m³/s)
A adalah Luas penampang (m²)
V adalah Kecepatan aliran (m/s)
c) Luas penampang adalah luas permukaan bidang datar rata yang berbentuk lingkaran. Sehingga mencari luas penampang sama dengan luas lingkaran, yaitu :
A = π.r²
Keterangan rumus:
A  adalah luas penampang (m²) π  adalah (22/7)
r   adalah jari-jari lingkaran (m)

## Metode Penelitian
Metode  yang  diterapkan  dalam  studi  ini  adalah  deskriptif  kuantitatif (Cresswell, 2017) ,  yaitu  mangadakan  penelitian  menggunakan  data  sekunder  dari  variabel  yang diteliti (Sugiyono,  2015) .  Studi  ini  melibatkan  beberapa  parameter  yang  digunakan untuk  pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan.  Parameter  tersebut  antara  lain: mengumpulkan dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan perencanaan.
Pengumpulan  data  dilakukan  untuk  memperoleh  informasi  yang  dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.
a) Data Primer
Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  dari  data  rencana  pembangunan ataupun  data  hasil  survei  yang  dapat  digunakan  langsung  dalam  Identifikasi  yang akan di lakukan yaitu sebagai berikut (Kogoya, Olfie, & Laoh, 2015) :
- Data Sekema Bangunan Irigasi Daerah Irigasi Setupatok
- Data Skema Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Setupatok.
b) Data Sekunder
Data sekunder merupakan data penunjang dalam mengidentifikasi yang didapat baik  dari  laporan-laporan  instansi  terkait  atau  literatur  maupun  lembaga  lain  yang mendukung  kegiatan  penelitian  ini  dapun  data-data  sekunder  yang  di  peroleh  untuk analisis ketersediaan air irigasi dan kebutuhan air irigasi sebagai berikut:
- Data kerusakan bangunan bangunan air yang terjadi pada Saluran Irigasi Induk Argasunya dan Induk luwung Daerah irigasi Setupatok.
- Data  kerusakan  Pintu-pintu  air  yang  terjadi  pada  saluran  Irigasi  Induk Argasunya dan Induk luwung Daerah Irigasi Setupatok.
c) Teknik Pengambilan Sampel
- Survei lokasi Sesuai sekema Bangunan Irigasi Setupatok.
- Mencatat kerusakan Bangunan dan Saluran D.I. Setupatok.
- Mengukur keruskan Bangunan dan Saluran D.I. Setupatok.
- Dokumentasikan kerusakan Bangunan dan Saluran D.I. Setupatok.
- Masukan data ke dalam Perangkat Lunak : Microsoft Office Excel 2010.
- Menganalisis Kondisi kerusakan Bangunan dan Saluran D.I. Setupatok.
- Menganalisis Kebocoran pada  Saluran Induk  D.I. Setupatok.
d) Metode Analisis
- Pelaksanaan penelitian.
- Menentukan  jenis  kerusakan  Saluran  Induk  Argasunya  dan  Saluran  Induk luwung Daerah Irigasi Setupatok.
- Menganalisis jenis kerusakan Bangunan Irigasi Induk Argasunya dan Bangunan Irigasi Induk luwung Daerah Irigasi Setupatok.
- Menganalisis  tingkat  jenis  kerusakan  (score/bobot)  Saluran  Induk  Argasunya dan Saluran Induk luwung Daerah Irigasi Setupatok.
- Menganalisis  tingkat  kerusakan  (score/bobot)  Bangunan  Irigasi  Induk Argasunya dan Induk luwung Daerah Irigasi Setupatok.
- Menganalisis    Kebocoran  yang  terjadi  pada  Saluran  Induk  Daerah  Irigasi Setupatok.

## Hasil dan Pembahasan
Analisis kondisi kerusakan jaringan di lakukan di dua saluran induk D.I Setupatok sebagai berikut :
A. Tabel  hasil  analisis  kondisi  kerusakan  jaringan  pada  Saluran  Induk Argasunya D.I Setupatok
Tabel 3

## Analisis kondisi kerusakan Saluran Induk Argasunya
Uraian Kondisi Saluran Baik % Km Rusak Ringan <10 % 10-20 Rusak Sedang Km % 21-40 Rusak Berat Km % >40 Saluran Induk Argasunya Ruas situpatok-B.As 1 0.22 0.21 94.05 0.01 5.95 Ruas B.As 1-B.As 2 0.22 0.20 91.03 0.02 8.97 Ruas B.As 2-B.As 3 0.59 0.53 90.80 0.01 1.87 0.04 7.33 Ruas B.As 3-B.As 4 0.29 0.27 92.98 0.02 7.02 Ruas B.As 4-B.As 5 0.30 0.22 73.60 0.08 26.40 Ruas B.As 5-B.As 6 1.12 0.04 33.88 0.08 66.12
Ruas B.As 6-B.As 7 0.25 0.12 47.79 0.04 16.06 0.09 36.14 Ruas B.As 7-B.As 8 0.78 0.38 48.98 0.40 51.02 Ruas B.As 8-B.As 9 0.17 0.12 70.06 0.04 23.95 0.01 5.99

## B. Tabel  hasil  analisis kondisi  kerusakan jaringan  pada  Saluran  Induk  Luwung D.I Setupatok
Tabel 4

## Analisis kondisi kerusakan Saluran Induk Luwung
Uraian Kondisi Saluran Baik % Km Rusak Ringan <10 % 10-20 Rusak Sedang Km % 21-40 Rusak Berat Km % >40 Saluran Induk Luwung Ruas situpatok-B.As 1 0.530 0.52 97.26 0.01 2.74 Ruas B.Lw 1-B. Lw2 0.570 0.47 82.46 0.10 17.54 Ruas B. Lw 2-B. Lw 3 0.100 0.07 69.00 0.03 31.00 Ruas B. Lw 3-B. Lw 4 0.631 0.51 80.98 0.12 19.02 Ruas B. Lw 4-B. Lw 5 0.399 0.10 24.81 0.30 75.19 Ruas B. Lw 5-B. Lw 6 0.155 0.15 94.19 0.01 5.81 Ruas B. Lw 6-B. Lw 7 0.639 0.46 71.83 0.18 28.17 Ruas B. Lw 7-B. Lw 8 0.314 0.13 42.60 0.18 57.40 Ruas B. Lw 8-B. Lw 9 0.082 0.00 2.37 0.04 48.82 0.04 48.82 Ruas B. Lw 9-B. Lw 10 0.310 0.20 64.52 0.11 35.48 Ruas B. Lw 10-B. Lw 11 0.190 0.01 5.26 0.18 94.74 Ruas B. Lw 8=11-B. Lw 12 0.361 0.00 0.00 0.04 11.36 0.320 88.64

## C. Tabel Akumulasi Kondisi Kerusakan Saluran Induk Argasunya D.I Setupatok

## Tabel 5

## Akumulasi Kondisi Kerusakan Saluran Induk Argasunya
Jenis Infrastruktur Kondisi Saluran Panja ng Baik % Km Rusak Ringa n <10 % 10-20 Rusak Sedan g Km % 21-40 Rusak Berat Km % >40 Saluran Induk Argasunya (Km) Ruas situpatok-B.As 1 0.22 0.21 94.05 0.01 5.95 Ruas B.As 1-B.As 2 0.22 0.20 91.03 0.02 8.97 Ruas B.As 2-B.As 3 0.59 0.53 90.80 0.01 1.87 0.04 7.33 Ruas B.As 3-B.As 4 0.29 0.27 92.98 0.02 7.02 Ruas B.As 4-B.As 5 0.30 0.22 73.60 0.08 26.40 Ruas B.As 5-B.As 6 1.12 0.04 33.88 0.08 66.12 Ruas B.As 6-B.As 7 0.25 0.12 47.79 0.04 16.06 0.09 36.14 Ruas B.As 7-B.As 8 0.78 0.38 48.98 0.40 51.02 Ruas B.As 8-B.As 9 0.17 0.12 70.06 0.04 23.95 0.01 5.99

## D. Tabel Akumulasi Kondisi Kerusakan Saluran Induk Luwung D.I Setupatok
Tabel 6

## Akumulasi Kondisi Kerusakan Saluran Induk Luwung
Jenis Infrastruktur Kondisi Saluran Panja ng Baik % Km Rusak Ringa n <10 % 10-20 Rusak Sedan g Km % 21-40 Rusak Berat Km % >40 Saluran Induk Luwung (Km) Ruas situpatok-B.As 1 0.530 0.52 97.26 0.01 2.74 Ruas B.As 1-B.As 2 0.570 0.47 82.46 0.10 17.54 Ruas B.As 2-B.As 3 0.100 0.07 69.00 0.03 31.00 Ruas B.As 3-B.As 4 0.631 0.51 80.98 0.12 19.02 Ruas B.As 4-B.As 5 0.399 0.10 24.81 0.30 75.19 Ruas B.As 5-B.As 6 0.155 0.15 94.19 0.01 5.81 Ruas B.As 6-B.As 7 0.639 0.46 71.83 0.18 28.17 Ruas B.As 7-B.As 8 0.314 0.13 42.60 0.18 57.40 Ruas B.As 8-B.As 9 0.082 0.00 2.37 0.04 48.82 0.04 48.82 Ruas B.As 9-B.As 10 0.310 0.20 64.52 0.11 35.48 Ruas B.As 10-B.As 11 0.190 0.01 5.26 0.18 94.74 Ruas B.As 11-B.As 12 0.361 0.00 0.00 0.04 11.36 0.320 88.64
E. Tabel Perhitungan Kebocoran dalam Pipa Pada Saluran Induk  D.I Setupatok
Tabel 7

## perhitunga kebocoran dalam pipa pada Saluran Induk  D.I Setupatok
No Nama Luas Penampang Pipa (A) = (πxr 2 ) m 2 Waktu (t) detik Pipa (r) m Panjang Pipa (L) Kecepatan Aliran (V) = (L/t) m/detik Debit Aliran (Q)= ( A X V) m 3 /detik 1 0.0019625 0.7 0.025 3.2 4.571428571 0.008971429 2 0.0019625 0.8 0.025 5 6.25 0.012265625 3 0.00785 1.5 0.05 5 3.333333333 0.026166667 4 0.00785 1 0.05 3 3 0.02355 5 0.00785 1.5 0.05 3 2 0.0157 6 0.00785 1 0.05 3.2 3.2 0.02512 7 0.0019625 1 0.025 3.4 3.4 0.0066725 8 0.0019625 1 0.025 3 3 0.0058875 Jumlah 0.12433372 1 0.0019625 0.5 0.025 3 6 0.011775 2 0.0019625 0.5 0.025 3 6 0.011775 3 0.00785 0.5 0.05 3.2 6.4 0.05024 4 0.0019625 0.8 0.025 3 3.75 0.007359375 5 0.0019625 1.1 0.025 2.8 2.545454545 0.004995455 6 0.0019625 1.1 0.025 3.1 2.818181818 0.005530682 7 0.0019625 1.1 0.025 3 2.727272727 0.005352273 8 0.0019625 1.1 0.025 3.1 2.818181818 0.005530682 9 0.00785 1.1 0.05 3.3 3 0.02355 10 0.0019625 1.2 0.025 3 2.5 0.00490625 11 0.0019625 1.2 0.025 3.1 2.583333333 0.005069792 12 0.0019625 1.3 0.025 3 2.307692308 0.004528846 13 0.00785 1.2 0.05 3 2.5 0.019625 14 0.0019625 1.3 0.025 2.8 2.153846154 0.004226923 15 0.00785 1.4 0.05 3 2.142857143 0.016821429 16 0.0019625 1.4 0.025 2.9 2.071428571 0.004065179 17 0.0019625 1.4 0.025 3 2.142857143 0.004205357 18 0.0019625 1.5 0.025 2.7 1.8 0.0035325 19 0.0019625 1.5 0.025 2.8 1.866666667 0.003663333 20 0.0019625 1.5 0.025 2.9 1.933333333 0.003794167 21 0.0019625 1.7 0.025 2.8 1.647058824 0.003232353 22 0.0019625 1.9 0.025 2.7 1.421052632 0.002788816 Jumlah 0.20656841 Jumlah total 0.33090213

## Kesimpulan
Berdasarkan analisis kondisi kerusakan  yang telah dilakukan, maka didapat hasil kesimpulan  bahwa kondisi  Kerusakan Jaringan pada Saluran Induk Argasunya  kondisi baik 71,19 %,  kondisi rusak ringan  1,01 %, kondisi rusak sedang 22.44 %  dan  kondisi rusak berat 5.31 %.Saluran Induk Luwung  kondisi baik 56,19 %,  kondisi rusak sedang 6.80 %  dan  kondisi rusak berat 37,02 %.
Pengaruh  kebocoran  Saluran  yang  sengaja  merusak  saluran  dan  memasang  pipa secara  liar  oleh  para  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  di  antaranya  terjadi kehilanga air sebesar 124 liter / detik pada saluran induk Argasunya dan 206 liter / detik
pada saluran induk Luwung, membuat saluran mudah retak dan hancur, volume air yang di keluarkan menjadi tidak maksimal.
Saran  yang  dapat  di  berikan  untuk  Kerusakan  Saluran  Induk  Argasunya  dan saluran  induk  Luwung    yaitu  untuk  kondisi  baik  agar  di  lakukan  pemeliharaan  rutin, untuk    kondisi  rusak  ringan  agar  di  lakukan    pemeliharaan  berkala  yang  bersifat perawatan,    kondisi  rusak  sedang  diperlukan  pemeliharaan  yang  bersifat  perbaikan struktur  bangunan    dan    kondisi  rusak  berat  agar  di  lakukan  perbaikan  secara  segera karena banyak mengakibatkan kehilangan Air.
Untuk kerusakan yang di sebabkan oleh penyadapan pipa liar pada saluran induk Argasunya  dan  Saluran  Induk  luwung  agar  segera  di  tindak  lanjuti  dengan  cara pendekatan secara langsung  melalui sosialisasi antara oknum  pengrusakan dengan P3A ( perkumpulan Petani Pemakai air ) di berikan arahan dan solusi agar bisa bersama sama saling menjaga dan merawat bangunan air untuk kepentingan bersama.

## BIBLIOGRAFI
Anonim.  (2015). Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor :  12/PRT/M/2015 Tentang eksploitasi dan pemeliharuan jaringan irigasi .
Anonim. (2015). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M 2015 Tentang Sistem  Irigasi  meliputi  Prasarana  irigasi  ,  air  irigasi,  manajemen  irigasi  , kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia .
Ariyantini,  Mila  Damanik.  (2017).  Digital  Digital  Repository  Repository  Universitas Universitas  Jember  Jember  Staphylococcus  aureus  Digital  Digital  Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember. Skripsi . Google Scholar
Azrun,  Adim.  (2019). Efisiensi  Air  Irigasi  Pada  Saluran  Tersier  di  Daerah  Irigasi Patula  Desa  Malaju  Kecamatan  Kilo  Kabupaten  Dompu. Universitas Muhammadiyah Mataram. Google Scholar
Bunganaen, Wilhelmus. (2011). Analisis Efisiensi Dan Kehilangan Air Pada Jariringan Utama Daerah Irigasi Air Sagu. Jurnal Teknik Sipil , 1 (1), 80–93. Google Scholar
Cresswell,  J.  W.  (2017). Research  Design :  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed (Edisi Ketiga) . Yogyakarta: Pustaka Belajar. Google Scholar
Eyben,  Rosalind.  (2003).  Mainstreaming  the  social  dimension  into  the  overseas development  administration:  a  partial  history. Journal  of  International Development:  The  Journal  of  the  Development  Studies  Association , 15 (7),  879– 892. Google Scholar
Kogoya,  Teraik,  Olfie,  Benu,  &  Laoh,  Olly  Esry.  (2015).  Partisipasi  masyarakat terhadap  pembangunan  infrastruktur  jalan  desa  di  kabupaten  lanny  jaya-papua.
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 15 (02). Google Scholar
Norhadi,  Ahmad,  Marzuki,  Akhmad,  Wicaksono,  Luki,  &  Yacob,  Rendi  Addetya.
(2015). studi debit aliran pada sungai antasan kelurahan sungai andai Banjarmasin Utara. Poros Teknik , 7 (1). Google Scholar
Sari,  Dian.  (2015). Penerapan  Manajemen  Aset  Pada  Daerah  Irigasi  Pondokwaluh Kabupaten  Jember  (Studi  Kasus  di  Primer  Kencong  Timur,  Sekunder  Besini, Sekunder Gumukmas, dan Sekunder Jati Agung) . Google Scholar
Sugiyono,  Prof.  (2015). Metode  penelitian  kombinasi  (mixed  methods). Bandung: Alfabeta, 28. Google Scholar
Widodo,  Sri,  Suharno,  Kun,  &  Salahudin,  Xander.  (2016).  Analisis  Aliran  Air  dalam Pipa Bercabang (Junction). Wahana Ilmuwan , 1 (1). Google Scholar
Copyright holder: Sonie Apriyanto (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: