Jurnal FORISTEK , Volume 13, No.2, November 2023, Hal. 111-119 p-ISSN 2087-8729, e-ISSN 2579-7174 Akreditasi ( SINTA 5 ), SK. No. 225/E/KPT/2022 DOI : 10.54757/fs.v14i2.329

## ANALISIS KEANDALAN, KOORDINASI PROTEKSI. RELAY STANDBY EARTH FAULT (SBEF), SAAT TERJADI FAULT PADA GARDU INDUK MAROS

## Bagas Tomi Yulianto 1
Program Studi Teknik Elektro 1 , Fakultas Teknik 2 (Universitas Islam Lamongan) tommy.electro98@gmail.com 1

## ABSTRACT
The need for the use of electric power in modern times has experienced many developments in the field of technology, which of course has an effect on the amount of electricity consumed in society. Along with the rapid demand for electricity in Indonesia. The reliability of the electric power system is key to meeting the community's needs for electrical energy. This is due to the increasing number of human activities that require electrical energy.
This study aims to analyze the reliability of protection coordination, working principles, security, and SBEF relay simulatio n when a fault occurs at the Maros substation. The method of data collection and direct observation in the field was carried out precisely at the Maros 150 kV Substation, the Maros Transmission and Substation Service Unit (ULTG).
The results of the study, namely the reliability of the SBEF relay protection coordination when a fault occurs at the Maros substation, show that the first relay to work is the OCR GFR on the feeder side because, based on the working current settings and working time if given a fault current of 3021 A, it will work after 426 ms, followed by the incoming side GFR OCR relay, SBEF stage 1 Fault percentage = 00 75% so that it has a reliability percentage of 100%. The working principle and safeguards carried out on the SBEF relay when a fault occurs at the Maros substation and the data recap of the Maros ULTG fault can be seen by comparing the frequency of faults that cause the transformer to go out before and after the implementation of the two-stage SBEF relay function and the frequency of faults that cause the transformer to go out at ULTG Maros in 2019 as many as 1times and in 2020 as many as 0 times. The simulation on SBEF, when a fault occurs at the Maros substation on the transformer, uses the ETAP 19.0.1 application; the first time it works is GFR.

## Keywords: Protection Coordination Reliability, ULTG Maros, SBEF, GFR, ETAP

## INTISARI
Kebutuhan akan penggunaan tenaga listrik di zaman modern ini telah banyak mengalami perkembangan di bidang teknologi, yang tentunya berdampak pada besarnya konsumsi listrik di masyarakat. Seiring dengan pesatnya kebutuhan listrik di Indonesia. Keandalan sistem tenaga listrik menjadi kunci dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi listrik. Hal ini disebabkan semakin banyaknya aktivitas manusia yang membutuhkan energi listrik.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keandalan koordinasi  proteksi, prinsip  kerja, keamanan, dan simulasi  relai SBEF ketika terjadi gangguan pada GI Maros. Metode pengumpulan data dan observasi langsung di lapangan dilakukan tepatnya di Gardu Induk 150 kV Maros, Unit Pelayanan Transmisi dan Gardu Induk (ULTG) Maros.
Hasil  penelitian  yaitu  keandalan  koordinasi  rele  proteksi  SBEF  pada  saat  terjadi  gangguan  pada  Gardu  Induk  Maros menunjukkan bahwa rele yang pertama kali bekerja adalah OCR GFR pada sisi feeder karena berdasarkan pengaturan arus kerja dan waktu kerja , jika diberi arus gangguan sebesar 3021 A maka akan bekerja setelah 426 ms, dilanjutkan dengan relay GFR OCR sisi masuk, SBEF tahap 1 Persentase gangguan = 0075% sehingga mempunyai persentase keandalan 100%. Prinsip kerja dan pengamanan yang dilakukan pada relai SBEF ketika terjadi gangguan pada Gardu Induk Maros dan rekap data gangguan ULTG Maros dapat dilihat dengan membandingkan frekuensi gangguan yang menyebabkan trafo padam sebelum dan sesudah penerapan. fungsi relai SBEF dua tahap dan frekuensi gangguan yang menyebabkan trafo mati di ULTG Maros pada tahun 2019 sebanyak 1 kali dan tahun 2020 sebanyak 0 kali. Simulasi  pada SBEF ketika terjadi gangguan pada gardu induk Maros pada trafo menggunakan aplikasi ETAP 19.0.1; yang pertama kali berhasil adalah GFR.
Kata kunci: Keandalan Koordinasi Proteksi, ULTG Maros, SBEF, GFR, ETAP
Jurnal FORISTEK , Volume 13, No.2, November 2023, Hal. 111-119 p-ISSN 2087-8729, e-ISSN 2579-7174 Akreditasi ( SINTA 5 ), SK. No. 225/E/KPT/2022 DOI : 10.54757/fs.v14i2.329

## I. PENDAHULUAN
Sistem  proteksi  merupakan  suatu  sistem pengamanan  terhadap  peralatan  listrik  dari gangguan  seperti  gangguan  teknis,  gangguan alam,  kesalahan  operasi  dan  penyebab  lainnya yang  bekerja  cara  mendeteksi  kondisi  abnormal pada  sistem  tenaga  listrik  dan  memisahkan peralatan yang terganggu dari Sistem yang sehat. sekaligus mengamankan bagian Yang masih sehat dari  kerusakan  atau  kerugian  yang  lebih  besar sehingga  sistem  dapat  terus  berfungsi.  Zona proteksi  transformator  merupakan  salah  satu contoh  subsistem  dari  sistem  proteksi.  pola proteksi  transformator  harus  dapat  transformator dari  gangguan  internal  maupun  gangguan eksternal.
Sistem proteksi bertujuan untuk mengidentifikasi  gangguan  dan  memisahkan bagian  yang  terganggu  dari  bagian  lain  yang normal  sekaligus  mengamankan  bagian  yang masih  baik  dari  kerusakan  atau  kerugian  yang lebih  besar.  Sistem  proteksi  terdiri  dari  relai proteksi, transformator arus (CT), pemutus tenaga (PMT),  dan  catu  daya  yang  terintegrasi  dalam suatu  rangkaian.  Dalam  efektifitas  dan  efisiensi setiap  peralatan  proteksi  Yang  dipasang  harus disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  ancaman ketahanan  peralatan  yang  dilindungi  sehingga peralatan  proteksi  digunakan  sebagai  jaminan pengaman.
Salah  satu  rele  yang  digunakan  yaitu  rele diferensial  yang  merupakan  pengaman  utama transformator  yang  bekerja  tanpa  koordinasi dengan rele yang lain[1].Pada transformator daya salah  satu  pengaman  yang  terpasang  adalah  rele diferensial.  Rele  diferensial  merupakan  rele pengaman  pada  sebuah  transformator  yang mampu  bekerja  seketika  tanpa  berkoordinasi dengan  rele  di  sekitarnya,  sehingga  waktu  kerja rele  diferensial  dapat  dibuat  secepat  mungkin. Sistem  proteksi  yang  baik  didukung  oleh  setting yang bagus pada rele diferensial untuk menghindari kegagalan proteksi dan
meningkatkan kualitas operasional sistem transmisi.
Gambar 1. Earth Fault
Standby  Earth  Fault  (SBEF)  Merupakan proteksi NGR terhadap arus lebih yang berfungsi untuk  mengamankan  NGR  dari  hubung  singkat phasa tanah. Oleh karena itu SBEF hanya ada pada transformator  yang  pentanahannya  menggunakan NGR.  Fungsi  SBEF  (Stand  by  Earth  Fault)  sisi netral 20 kV, pada dasarnya merupakan pengaman NGR  akibat  gangguan  I  -phasa  ketanah  pada jaringan S UTM.
Umumnya,  relai  proteksi  SBEF  yang berfungsi sebagai pengaman NGR bekerja dengan memisahkan bagian transformator secara keseluruhan  (memutus  PMT  Sisi  150  kV  pada Transformator  150/20  kV)  tetapi  prinsip  tersebut terkadang  sangat  merugikan  karena  biasanya penyebab gangguan berada di Sisi beban (Sisi 20 kV).
Berdasarkan  uraian  tersebut  yang  menjadi latar belakang dan umumnya relay proteksi SBEF yang  hanya  berfungsi  sebagai  pengaman  NGR yang  bekerja  dengan  memisahkan  bagian transformator  tetapi  prinsip  tersebut  sangat merugikan  karena  penyebab  gangguan  berada  di Sisi  beban  sehingga  pada  tahun  2020  untuk mendukung  program  zero  trip  PLN  menerapkan fungsi SBEF sehingga saya mengadakan penelitian  di  VE.  PLN  (Persero)  Unit  Layanan
Jurnal FORISTEK , Volume 13, No.2, November 2023, Hal. 111-119 p-ISSN 2087-8729, e-ISSN 2579-7174 Akreditasi ( SINTA 5 ), SK. No. 225/E/KPT/2022 DOI : 10.54757/fs.v14i2.329
Transmisi dan Gardu Induk (ULTG Maros) Gardu Induk Maros.

## II. LANDASAN TEORI

## A. Gardu Induk
Gardu  Induk  merupakan  sub  sistem  dari sistem  transmisi  (transmisi)  tenaga  listrik,  atau merupakan  satu  kesatuan  dari  sistem  transmisi (transmisi),  sistem  (transmisi)  merupakan  sub sistem  dari  sistem  tenaga  listrik,  gardu  induk merupakan  sub-sistem  dari  sitem  tenaga  listrik. Sebagai  sub  sistem  dari  sistem  transmisi (transmisi),  gardu  induk  mempunyai  peranan penting,  dalam  pengoperasiannya  tidak  dapat dipisahkan  dari  sistem  transmisi  (transmisi) secara keseluruhan[2].
Fungsi  utama  dari  gardu  induk  yaitu  untuk mentransformasikan  daya  listrik,  yaitu  antara lain:
1. Dari  tegangan  ekstra  tinggi  ke  tegangan tinggi (500 kV/150 kV).
2. Dari  tegangan  tinggi  ke  tegangan  yang lebih rendah (150 kV/70 kV).
3. Dari  tegangan  tinggi  ke  tegangan menengah (150 kV/20 kV, 70 kV/20 kV), untukpengukuran,  pengawasan  operasi serta pengaman dari sistem tenaga listrik, pengaturan  beban  ke  gardu  indukgardu induk lain melalui tegangan tinggi dan ke gardu  distribusi-  gardu  distribusi,  setelah melui proses penurunan tegangan melalui penyulang  (feeder)  tegangan  menengah yang ada di gardu induk.
Gangguan yang terjadi adalah gangguan fasa dan  tanah  yang  tidak  dapat  terhindarkan  pada gangguan distribusi external. Rele yang digunakan  adalah  Overcurrent  Relay  (OCR) sebagai  proteksi  pada  feeder.  Pada  sisi  3,4  kV mengalami  kegagalan  memutus  saat  gangguan terjadi.  Untuk  meningkatkan  keandalan  di  PT. KPC,  yaitu  setting  ulang  relenya.  Kemudian dirubah  sesuai  perhitungan  pada  OCR  phasa sesudah disetting pada sisi primer 11 kV dengan
waktu 0,12 detik dan arus sekunder 2,01 ampere, dan  untuk  ground  dengan  waktu  0,07  detik  dan arus  sekunder  0,3  ampere,  kemudian  rele  OCR phasa  sisi  sekunder  3,4  kV  dengan  waktu  0,11 detik  dan  arus  sekunder  5,1  ampere,  dan  untuk ground  dengan  waktu  0,17  detik  dan  arus sekunder  0,8  ampere,  agar  semakin  cepat  untuk memotong  arus  gangguan  dan  tidak  merusak peralatan  listrik  lainnya.  Kata  kunci  :  Feeder, Gangguan hubung singkat, Overcurrent relay, PT. Kaltim Prima Coal, Sistem distribusi[3].

## B. Karakteristik Relay
Relay adalah komponen elektromekanis atau elektronik yang digunakan untuk mengendalikan aliran  listrik  dalam  suatu  rangkaian  listrik. Mereka berperan dalam membuka atau menutup jalur  listrik  berdasarkan  sinyal  atau  kondisi tertentu. Waktu pemutusan gangguan merupakan salah  satu  faktor  yang  sangat  penting  dalam menentukan  suatu  skema  proteksi.  Hal  ini dikarenakan  suatu  peralatan  proteksi  harus dikoordinasikan  waktunya  dengan  peralatan proteksi  yang  lain  agar  hanya  peralatan proteksi yang  paling  dekat  dengan  gangguan  saja  yang bekerja.  Masalah  kegagalan  sistem  proteksi sangat  berpengaruh  terhadap  keandalan  dalam penyaluran energi listrik. Relai SBEF merupakan relai  yang  berfungsi  untuk  melindungi  NGR  di sisi  netral  sekunder  transformator,  relai  ini bekerja dengan mentripkan PMT sisi 150 kV yang interlock dengan PMT sisi 20 kV apabila muncul arus di sisi netral sekunder trafo, tapi pada tahun 2020  untuk  mendukung  program  zero  trip  PMT 150 kV, PLN menerapkan fungsi dua tahap relai SBEF  guna  memberi  jeda  ketika  ada  gangguan yang  membuat  relai  SBEF  bekerja  dan  akan mentripkan  sisi  20  kV  terlebih  dahulu.  Tujuan penelitian  adalah  menganalisis  arus  hubung singkat  dari  transformator  30  MVA  di  Gardu Induk  Maros  beserta  setting  dari  relai  SBEF, menganalisis  koordinasi  relai  SBEF  dan  GFR (Ground  Fault  Relay)  berdasarkan  simulasi  di
Jurnal FORISTEK , Volume 13, No.2, November 2023, Hal. 111-119 p-ISSN 2087-8729, e-ISSN 2579-7174 Akreditasi ( SINTA 5 ), SK. No. 225/E/KPT/2022 DOI : 10.54757/fs.v14i2.329
aplikasi  ETAP  16.0.0.  Metode  dalam  penelitian ini  berupa  studi  literatur,  observasi  dan wawancara  sedangkan  teknik  analisis  data menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Data yang  digunakan  adalah  data  teknis  Gardu  Induk Maros yang terdiri dari spesifikasi transformator, data  impedansi  sumber  dan  setting  terbaru  yaitu fungsi  dua  tahap  SBEF.  Berdasarkan  hasil penelitian  diketahui  bahwa  setting  arus  kerja SBEF sebesar 86,6 A untuk tahap satu dan tahap dua.  Sedangkan  TMS  (Time  Multiple  Second) sebesar  0,097  untuk  tahap  satu  dan  0,117  untuk tahap 2, dimana tahap 1 untuk mentripkan PMT sisi  20  kV  (Incoming)  sedangkan  tahap  2  untuk mentripkan  PMT  sisi  150  kV.  dan  untuk simulasinya,  GFR  bekerja  secara  bertahap tergantung dari lokasi gangguannya yang dimulai dari GFR Penyulang, GFR Incoming, SBEF tahap satu dan SBEF tahap dua[1]
Salah satu relay yang digunakan yaitu relay differential  yang  merupakan  pengaman  utama transformator  yang  bekerja  tanpa  koordinasi dengan relay yang lain. Relay differential sendiri mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai pengaman, diantaranya:CT yang digunakan  harus  mempunyai  ratio  perbandingan yang sama sehingga Ip = Is serta sambungan dan polaritas  CT1  dan  CT2  sama.  Yang  kedua pemasangan  Auxiliary  CT  yang  terhubung  Y karena harus membandingkan arus pada dua sisi tanpa  perbedaan  fasa.  Yang  terakhir  adalah karakteristik kejenuhan CT1 dan CT2 harus sama. Untuk itu perlu dilakukan setting relay differential dengan perhitungan pemilihan ratio CT, perhitungan  ACT,  setting  relay  differential  itu sendiri dan error mismatch. Error mismatch pada trafo  arus  masih  dibawah  batas  maksimal  yaitu 5%  karena  didapat  hasil  perhitungan  masing- masing trafo arus baik pada sisi 150 kV dan 20 kV sebesar 1,129% dan 0,721%[4].

## C. Relay SBEF
Dua  tahap  relay  proteksi  merupakan komponen yang berperan dalam sistem pengamanan  jaringan  distribusi.  Adapun  relai harus  mampu  bekerja  selektif,  yaitu  dapat membedakan  secara  cermat  dalam  mengatasi gangguan  agar  kerja  koordinasi  antar  relai proteksi  di  sistem  dapat  bekerja  dengan  baik. Karena  sesuai  dengan  fungsinya  relay  SBEF merupakan relay yang berfungsi untuk melindungi  NGR  dari  panas  baik  akibat  hubung singkat maupun arus urutan nol mengalir ke titik netral transformator secara terus menerus.
Transformator  tenaga  merupakan  peralatan yang sangat penting bagi penyaluran daya listrik sehingga perlu adanya perlindungan guna bekerja tetap  handal.  Sistem  proteksi  adalah  sistem berupa  perlindungan  pada  peralatan  listrik  guna menghindari  kerusakan  peralatan  serta  menjaga stabilitas penyaluran tenaga listrik.

## D. Relay GFR
Peralatan  proteksi  yang  sering  digunakan pada  sistem  distribusi  adalah  over  current  relay (OCR) dan ground fault relay (GFR), yaitu relai yang  berfungsi  memberi  perintah  PMT  untuk membuka,  sehingga  saluran  yang  terganggu dipisahkan dari jaringan. Relai hubung tanah yang lebih dikenal dengan GFR (Ground Fault Relay). Relai  hubung  tanah  adalah  suatu  relai  yang bekerja  berdasarkan  adanya  kenaikan  arus  yang melebihi suatu nilai pengaman tertentu dan dalam jangka  waktu  tertentu  bekerja  apabila  terjadi gangguan hubung singkat phasa ke tanah.

## E. Software ETAP 19.0.1
ETAP  (Electric  Transient  and  Analysis Program) merupakan suatu perangkat lunak yang mendukung  sistem  tenaga  listrik.  Perangkat  ini mampu  bekerja  dalam  keadaan  offline  untuk simulasi tenaga listrik, online untuk pengelolaan
Jurnal FORISTEK , Volume 13, No.2, November 2023, Hal. 111-119 p-ISSN 2087-8729, e-ISSN 2579-7174 Akreditasi ( SINTA 5 ), SK. No. 225/E/KPT/2022 DOI : 10.54757/fs.v14i2.329
data
real-time atau digunakan untuk mengendalikan sistem secara real- time.
Etap  merupakan  software  yang  digunakan untuk  melakukan  desain/perencanaan  sistem kelistrikan  yang  ada  di  suatu  Industri  atau Wilayah.  Software  ini  sangat  bermanfaat  untuk melakukan berbagai analisa yang sangat membantu untuk mempermudah pekerjaan.
III. METODE PENELITIAN

## A. Metode Pengumpulan Data
Teknik atau metode pengumpulan data yang dilakukan  pada  penelitian  ini  tentang  “Analisis Keandalan  Koordinasi  Proteksi  Relay  Standby Eart Fault (SBEF) Saat Terjadi Fault Pada Gardu Induk” adalah sebagai berikut:
1. Metode Literatur
Pengumpulan  data  dengan  metode  literatur dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  berbagai referensi-referensi  baik  berupa  buku,  internet, jurnal  ilmiah,  dokumen  pemeliharaan  tahunan ULTG  Maros  maupun  buku  panduan  dari  PLN (Persero)  yang  dapat  menunjang  dan  membantu proses  pembuatan  dalam  pengerjaan  skripsi  ini, seperti  buku  Pedoman  Proteksi  Transmisi  dan Gardu Induk Jawa Bali, buku Perhitungan setting dan Koordinasi Proteksi Sistem Distribusi, dll.
Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Hampir  semua  penelitian  memerlukan  studi literatur  atau  pustaka.  Walaupun  orang  sering membedakan  antara  riset  kepustakaan  (library research)  dan  riset  lapangan  (field  research), keduanya tetap memerlukan penelusuran pustaka. Ada  banyak  manfaat  dari  sebuah  studi  literatur dalam proses membuat makalah penelitian. Salah satunya  adalah  memunculkan  ide-ide  terbaru dalam penelitian. Sebab tidak ada penelitian yang 100%  baru,  pasti  akan  ada  irisan  duplikasi  dari penelitian sebelumnya.
Gambar 2. Kurva Karakteristik Standart Inverse
Gambar 3. Kurva Karakteristik Very Inverse
Jurnal FORISTEK , Volume 13, No.2, November 2023, Hal. 111-119 p-ISSN 2087-8729, e-ISSN 2579-7174 Akreditasi ( SINTA 5 ), SK. No. 225/E/KPT/2022 DOI : 10.54757/fs.v14i2.329
Gambar 4. Kurva Karakteristik Extremely
Inverse
Gambar 5. Kurva Karakteristik Long Time
Inverse
2. Metode Wawancara
Pengumpulan data dengan metode wawancara dilakukan  dengan  cara  konsultasi/tanya  jawab langsung  kepada  pihak  yang  berkompeten  dalam hal  ini  manager  ULTG,  supervisor  OPHAR, asisten engineering HAR maupun staff HAR yang bertanggung  jawab  dalam  menangani  masalah pemeliharaan  dan  pengoperasian  sistem  tenaga
listrik  pada  PT.  PLN  (Persero)  Unit  Layanan Transmisi dan Gardu Induk (ULTG) Maros
3. Metode Observasi
Pengumpulan  data  dengan  metode  observasi dilakukan  dengan  cara  mencari  data-data  teknis secara langsung di lapangan. Data tersebut berupa setting  dan  hasil  pengujian  setelah  pengaktifan fungsi relai yang diambil pada saat terlibat dalam kegiatan  pemeliharaan.  Pengumpulan  data  dan pengamatan  langsung  di  lapangan  dilakukan tepatnya  pada  Gardu  Induk  Maros  150  kV,  Unit Layanan  Transmisi  dan  Gardu  Induk  (ULTG) Maros.

## B. Analisa Data
1. Perhitungan setting relay SBEF fungsi dua tahap dan arus hubung singkat transformator.
2. Simulasi  koordinasi  proteksi  SBEF  dan GFR Transformator menggunakan aplikasi ETAP.
3. Perbandingan  antara  hasil  teori  dan simulasi setting relay proteksi SBEF.
4. Perbandingan  jumlah  gangguan  phase  – ground  yang  menyebabkan  transformator padam berdasarkan data gangguan sebelum dan setelah penerapan fungsi dua tahap relay SBEF.

## C. Bagan Alir Penelitian
Jurnal FORISTEK , Volume 13, No.2, November 2023, Hal. 111-119 p-ISSN 2087-8729, e-ISSN 2579-7174 Akreditasi ( SINTA 5 ), SK. No. 225/E/KPT/2022 DOI : 10.54757/fs.v14i2.329
Gambar 6. Diagram Alir (Flowchart) Penelitian

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Keandalan koordinasi proteksi relay SBEF saat terjadi fault pada gardu induk Maros Menggunakan Aplikasi ETAP 19.0.1

## 1. Pemodelan
Berdasarkan  pada  data  transformator  dan setingan  relay  yang  diperoleh  maka  dapat  dibuat pemodelan  diagram  satu  garis  koordinasi  relay proteksi SBEF dengan GFR sisi 150 kV dan 20 kV menggunakan  aplikasi  ETAP  19.0.1.  Berikut  ini langkah-langkah  dalam  pemodelan  diagram  satu garis relay proteksi SBEF dan OCR GFR sisi 150 kV dan 20 kV di aplikasi ETAP 19.0.1.
Tabel 1. Data yang Dimasukkan di Etap
Mulai Melakukan analisis perhitungan setting relai SBEF fungsi dua tahap dan arus hubung singkat trafo Tidak Ya Melakukan simulasi koordinasi proteksi SBEF dan GFR Transformator menggunakan aplikasi ETAP Koordinasi proteksi sesuai setting Selesai Kesimpulan Pengumpulan data Peningkatan keandalan sistem proteksi Peralatan Input
1.  Power Grid 100 MVA 2. Bus Nominal kV = 150 kV 3. Circuit Breaker Rated kV = 245 Kv 4. Current Transformer 150/5 Ampere 5. Overcurrent Relay Mengikuti tabel 4.4
6. Transformer Mengikuti tabel 4.1, 4.2 dan impedansi trafo
7. Bus Nominal kV = 20 Kv 8. Current Transformer 150/5 Ampere 9. Overcurrent Relay
Mengikuti hasil perhitungan setting relay SBEF tahap 1 10. Current Transformer 150/5 Ampere
11. Overcurrent Relay Mengikuti hasil perhitungan setting relay SBEF tahap 2 12. Current Transformer 1000/5 Ampere 13. Overcurrent Relay Mengikuti tabel 4.5 14. Circuit Breaker Rated kV = 24 Kv 15. Cable
Mengikuti hasil perhitungan
Impedansi 16. Bus Nominal kV = 20 Kv 17. Circuit Breaker Rated kV = 24 Kv 18. Current Transformer 600/5 Ampere 19. Overcurrent Relay Mengikuti tabel 4.6 20. Static Load 48 MVA
Jurnal FORISTEK , Volume 13, No.2, November 2023, Hal. 111-119 p-ISSN 2087-8729, e-ISSN 2579-7174 Akreditasi ( SINTA 5 ), SK. No. 225/E/KPT/2022 DOI : 10.54757/fs.v14i2.329
Gambar 7. Pemodelan Diagram Satu Garis Koordinasi Proteksi SBEF dengan GFR sisi 150 kV dan 20 kV pada Transformator
2. Simulasi gangguan hubung singkat phasa – ground di sisi beban
Simulasi gangguan dimulai dari sisi penyulang  (Outgoing)  untuk  melihat  relay  apa yang  bekerja  dan  seberapa  cepat  responnya terhadap  gangguan  apabila  diberi  gangguan  arus hubung  singkat  phasa  –  ground.  Untuk  lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 8 dan Gambar 9.
Gambar 8. Simulasi Gangguan Arus Hubung Singkat Phasa - Ground di sisi Penyulang (Outgoing)
Gambar 9. Tampilan Sequence Viewer
3. Simulasi  gangguan  hubung  singkat  phasa  – phasa di sisi beban Simulasi gangguan dimulai dari sisi penyulang  (Outgoing)  untuk  melihat  relay  apa yang  bekerja  dan  seberapa  cepat  responnya terhadap  gangguan  apabila  diberi  gangguan  arus hubung  singkat  phasa  –  phasa.  Untuk  lebih jelasnya  dapat  dilihat  pada  Gambar  10  dan Gambar 11.
Jurnal FORISTEK , Volume 13, No.2, November 2023, Hal. 111-119 p-ISSN 2087-8729, e-ISSN 2579-7174 Akreditasi ( SINTA 5 ), SK. No. 225/E/KPT/2022 DOI : 10.54757/fs.v14i2.329
Gambar 10. Simulasi Gangguan Arus Hubung Singkat phasa - phasa di sisi Penyulang (Outgoing)
Gambar 11. Tampilan Sequence Viewer

## V. KESIMPULAN
Keandalan  koordinasi  proteksi  relay  SBEF saat  terjadi  fault  pada  gardu  induk  Maros  dapat diketahui  bahwa  relay  yang  pertama  kali  bekerja adalah  OCR  GFR  sisi  penyulang  karena berdasarkan setting arus kerja dan waktu kerjanya, apabila diberi arus gangguan sebesar 3021 A maka akan  bekerja  setelah  426  ms,  kemudian  diikuti relai OCR GFR sisi Incoming, SBEF tahap 1.
DAFTAR PUSTAKA
[1] [1] Yuniarto,  A.  Subari,  and  D.  H. Kusumastuti,  “Setting  Relay  Differensial Pada Gardu Induk Kaliwungu Guna Menghindari Kegagalan Proteksi,” Transmisi ,  vol.  17,  no.  3,  pp.  147-152–152, 2015. [2] [2] E. S. Nasution, F. I. Pasaribu, and M.  Arfianda,  “Rele  Diferensial  Sebagai Proteksi  pada  Transformator  Daya  pada Gardu Induk,” Ready Start , vol. 02, no. 1, pp. 179–186, 2019.
[3] [3] Rachmad  Hidayat  Mastian  Noor, Analisis  Koordinasi  Over  Current  Relay Untuk  Gangguan  Phasa  Dan  Tanah  Di Pt.Kpc  (Kaltim  Prima  Coal) ,  vol.  53,  no.  9. 2017. [4] [4] A.  A.  D.  Amir,  “Analisis
Penerapan  Fungsi  Dua  Tahap  Pada  Relai Proteksi  Standby  Earth  Fault  (SBEF) Transformator 30 MVA Gardu Induk Maros 150 kV,” 2022.