## Analisa Rugi-Rugi Daya Dan Jatuh Tegangan Pada Saluran Transmisi 150 kV GI Pati Bay GI Jekulo Menggunakan ETAP 12.6.0
Bayu Andik Anggoro 1) , Sukarno Budi Utomo 2) , dan Ida Widihastuti 3)
1, 2,3) Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Sultan Agung Semarang
1,2,3) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Po.Box 1054 Semarang 50112 e-mail: bayu@std.unissula.ac.id 1) , sukarno@unissula.ac.id 2) , ida_fti@unissula.ac.id 3)

## ABSTRACT
In the electric power system, the transmission system is a pathway to transmit electrical energy from the generator to the substation or from the substation to another substation which allows power losses and large voltage drops if the transmission length is relatively far and the overload is very high. affect the reliability of the transmission system. Analysis of power losses and voltage drop on the 150 kV high voltage transmission system at the Pati substation to the Jekulo substation. The analysis was carried out by conducting a survey at the research location then doing manual calculations and calculations using ETAP 12.6.0 software. The research method used was that the researcher collected voltage and current data at 10.00 and 19.00 WIB in one month and the transmission system supporting equipment specifications to be simulated in ETAP 12.6.0 from Pati and Jekulo substations in order to make comparisons between manual calculations and ETAP. 12.6.0.The conclusion of this study is the calculation of power losses manual calculation and simulation of ETAP 12.6.0 has a difference of 2.5% with the value of manual calculation power losses of 685.5 kW and the power losses from The simulation results reached 266.6 kW and the calculation of the presentation of power losses in the transmission line of GI Pati  - GI Jekulo reached 6.8% exceeding the service percentage variation limit due to losses according to SPLN No. 72 of 1987 a maximum of 5% at least -10%.

## Keywords: Transmission, Losses, Drop voltage .

## ABSTRAK
Pada sistem tenaga listrik, sistem transmisi merupakan jalur untuk mengirimkan energi listrik dari pembangkit ke gardu induk ataupun dari gardu induk ke gardu induk lain yang sangat memungkinkan terjdi rugi-rugi daya dan jatuh tegangan yang besar jika panjang tranmisi relatif jauh serta beban lebih hal itu sangat mempengaruhi keandalan pada sistem transmisi. Analisa perhitungan rugi-rugi daya dan jatuh tegangan pada sistem transmisi tegangan tinggi 150 kV pada gardu induk Pati ke Gardu Induk Jekulo. Analisis dilakukan dengan malakukan survey di lokasi penelitian kemudian melakukan perhitungan manual dan perhitungan menggunakan software ETAP 12.6.0. metode penelitian yang digunakan yaitu peneliti melakukan pengambilan data tegangan dan arus pada pukul 10.00 dan 19.00 WIB dalam satu bulan dan spesifikasi alat penunjang sistem tranmisi untuk disimulasikan di ETAP 12.6.0 dari gardu induk Pati dan gardu induk Jekulo guna melakukan perbandingan antara perhitungan manual dan ETAP 12.6.0. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah perhitungan rugi – rugi daya perhitungan manual dan simulasi ETAP 12.6.0 memiliki selisih perbandingan 2,5% dengan nilai rugi – rugi daya perhitungan manual sebesar 685,5 kW dan nilai rugi – rugi daya dari hasil simulasi mencapai 266,6 kW dan perhitungan presentasi rugi – rugi daya pada jalur transmisi GI Pati – GI Jekulo mencapai 6,8 % melebihi batas variasi presentase pelayanan akibat losses yang sesuai SPLN No. 72 tahun 1987 maksimal +5% minimal -10%.
Kata Kunci : Transmisi, Rugi-rugi daya, Jatuh tegangan.

## I. P ENDAHULUAN
idalam sistem penyaluran energi listrik ada em- pat proses penting agar energi mampu menutupi kebuthan  masyarakat  yang  dimulai  dari  pusat pembangkit  selanjutnya  energi  listrik  akan  dikirimkan ke  distribusi  GI  (Gardu  Induk)  melalui  saluran  trans- misi, setelah energi sampai ke GI (Gardu Induk) energi akan  di  distribusikan  ke  Industri,  Sosial,  dan  rumah tangga  melaui  jaringan  distribusi,  dalam  kondisi  ini pihak  PLN  harus  mampu  mencukupi  kebutuhan masyarakat dengan memberikan energi yang berkualitas dalam arti frekuensi tetap dijaga 50 HZ dan energi listrik yang  dapat  di  manfaatkan  masyarat  dengan  maksimal tanpa mengalami kerugian pada saat pengiriman energi listrik. Oleh karena itu perlu dilakukan analisa dan sim-
ulasi untuk mengetahui nilai rugi-rugi daya dan jatuh te- gangan  agar  tetap  sesuai  pada  variasi  tegangan  akibat losses oleh SPLN.
Penelitian  ini  akan  membahas  mengenai  sistem transmisi yang terjadi pada jalur transmisi GI Pati bay GI Jekulo apakah nilai losses dan jatuh tegangan normal presentase  di  bawah  5%  sesuai  ketetapan  oleh  SPLN No.  72  tahun  (SPLN  72,  1987).  Metodelagi  yang digunakan  ini  dengan  cara  mengambil  data  dari  setiap GI  yang  di  teliti  lalu  melakukan  simulasi  dan  perhi- tungan berdasarkan rumus perbandingan yang diperoleh dari hasil data perhitungan dengan data yang di dapatkan dari setiap GI. Data – data yang penulis dapatkan terbagi menjadi 2 kategori yaitu data primer dan data sekunder. Data primer penulis dapatkan langsung dari GITET 500 kV Ungaran yang meliputi data – data tentang data salu- ran transmisi anatara GI Pati ke Jekulo, data – data relai
D
jarak  pada  gardu  induk  tersebut,  dan  data  –  data  pen- dukung.
Sistem transmisi 150 kV pada Saluran Udara Tegan- gan Tinggi (SUTT) wilayah Pati ke Jekulo adalah sistem transmisi yang memiliki jarak yang jauh dari pembang- kit maka jika keandalan alat kurang maksimal akan me- nyebabkan  banyak  rugi-rugi  daya.  Secara  khusus  pada gardu induk Pati sampai gardu induk jekulo adalah ba- gian  dari  subsistem  transmisi  150  kV  yang  memiliki saluran transmisi dari pembangkit yang panjang hal ini akan  menyebabkan losses, analisa  perlu  dilakukan dengan tujuan keandalan sistem transmisi tetap maksi- mal.
Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah menentukan nilai rugi-rugi daya dan jatuh tegangan masih dalam presen- tasi  yang  normal  dibawah  5%,  dan  melakukan  per- bandingan  antara  perhitungan  manual  dan  perhitungan melalui simulasi ETAP 12.6.0 l.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka
Penelitian tentang analisa rugi – rugi daya dan jatuh tegangan. Rugi daya dari saluran transmisi dai GI Jajar ke  GI  Gondangrejo  terjadi  rugi  daya  cukup  besar. Penelitian ini menujukan bahwa jumlah losses pada bu- lan  November  2016  mencapai  291259,728  KWH  dan kerugian PLN mencapai Rp 328.025.443,00[2].
Penelitian tentang “Analisis Perhitungan Rugi – rugi Daya pada Saluran Transmisi Tegangan Tinggi 150 KV Gardu  Induk  Tambak  Lorok  –  Bawen  dengan menggunakan Etap 12.6.0”. Hasil simulasi dengan soft- ware  ETAP  12.6.0  dan  perhitungan  jatuh  tegangan menunjukkan kondisi yang tegangan 4,27 % yaitu 6,41 kV. nilai rugi daya dalam sebulan pada saluran transmisi tegangan tinggi 150 KV PLTG Tambak Lorok – Bawen adalah  207.525  kWh  dengan  niai  rupiah  sebesar  Rp. 237.620.276[3].

## B. Landasan Teori
Sistem transmisi tenaga listrik pada umumnya mem- iliki  tiga  urutan  yang  penting  yaitu  pusat  pembangkir, transmisi  dan  distribusi  untuk  dibagikan  ke  beban  - beban.  Pembangkit  yang  menghasilkan  energi  listrik disalurkan melalui jaringan transmisi, jaringan transmisi di Indonesia meliputi SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) 150 KV dan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) 500 KV untuk di salurkan ke sistem dis- tribusi.  Letak  antara  pembangkit  ke  Gardu  induk  dan Gardu  Induk  ke  Gardu  Induk  lainya  pada  umumnya memiliki jarak yang relatif jauh dan menyebabkan salah satu  faktor  penyebab losses dan drop  voltage . Penggunaan jenis konduktor merupakan salah satu cara untuk menurunkan rugi – rugi listrik dalam proses pen- yalurannya[4].
Sistem  tenaga  listrik  adalah  proses  dimana  energi listrik dibangkitkan oleh pusat pembangkit, dikirimkan ke  Gardu  Induk  distribusi  melalui  jaringan  transmisi kemudian dari Gardu Induk didistribusikan ke beban – beban  melalui  jaringan  distribusi.  Penamaan  suatu  sis- tem  tenaga  listrik  biasanya  menggunakan  daerah cakupan yang dilistriki, misalnya Sistem Tenaga Listrik Jawa Bali (STLJB) atau Sistem Jawa Bali (SJB) berarti sistem  tenaga  listrik  yang  mencakup  Pulau  Jawa,  Ma- dura dan Bali[5].

## Sistem Transmisi
Sistem transmisi dengan tegangan lebih tinggi mem- iliki keuntungan jika dilihat dari kemampuan transmisi ( capability ) saluran transmisi, pada umumnya kemam- puan  ini  dinyatakan  dalam  satuan  MVA  (Mega  Volt Ampere). Kemampuan saluran transmisi dari suatu salu- ran dengan tegangan tertentu tidak dapat dipastikan, ka- rena kemampuan ini tergantung pada batasan – batasan ( limit )  termal  dari  sebuah  penghantar  dengan  variasi presentase jatuh tegangan ( drop voltage ) yang ditetap- kan sesuai SPLN No. 72 tahun 1987 yautu +5% minimal -10%.
Gambar 1. sistem transmisi GI Pati Bay GI Jekulo
Adanya selisih daya dari pusat pembangkit ke beban karena  proses  penyaluran  tenaga  listrik  disenut  rugi  – rugi daya atau losses .
Perhitungan losses pada jaringan transmisi 150 KV dari  GI  Pati  -  GI  Jekulo  dengan  menggunakan  persa- maan:
𝑃 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 = 3. 𝐼2 . 𝑅 (1)
Keterangan:
𝑃 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 = rugi-rugi daya (watt) I        = arus yang di salurkan (watt) R       = tahanan saluran (Ω / meter)
Kerugian  disebabkan  energi  yang  disalurkan  dari pembangkit sampai ke beban memiliki selisih daya yang diterima tidak sebesar daya yang dikirim, sehingga en- ergi  yang  dikirim  tidak  terjual  semua  oleh  karena  itu pemasok  energi  listrik  mengakibatkan  kerugian. Penelitian ini menggunakan persamaan:
𝐸  =  𝑝 𝑥 𝑡 (2)
Keterangan: E   = Energi listrik (watt.jam)
p    = Daya alat listrik (watt) t     = Lama pemakaian (jam)
biaya listri 𝑘 = ( 𝐸 1000 ) x TTL                     (3)
keterangan:
𝐸 1000 = Pemakaian listrik (kWh)
TTL   = Tarif tenaga listrik (Rp)
Drop tegangan pada saluran transmisi menjadi lebih kecil  dengan  cara  menaikin  level  tegangan  yang  akan disalurkan maka arus yang mengalir akan menjadi lebih kecil, hal tersebut sesuai dengan persamaan:
𝑉𝑑𝑟𝑜𝑝 = 𝐼 𝑥 𝑍 (4)

## Dimana: impedansi saluran
∆𝑉  =  𝑉𝑠 –  𝑉𝑟 (5)
Dimana:   ∆V = Jatuh Tegangan (Volt). Vs  = Tegangan kirim (Volt). Vr  = Tegangan terima (Volt).
Persentase (%) Jatuh tegangan:
∆V(%) = 𝑉𝑠−𝑉𝑟 𝑉𝑟 × 100 %                    (6)
Dimana: ∆V(%)= Jatuh Tegangan dalam % (Volt). Vs    = Tegangan kirim (Volt). Vr    = Tegangan terima (Volt

## C. ETAP
ETAP merupakan software untuk power sistem yang bekerja  berdasarkan plant (project) . Setiap plant harus menyediakan  peralatan  atau  alat-alat  pendukung  yan berhubungan dengan analisa yang akan dilakukan. Sep- erti generator , data motor, data kabel dll. Dalam power station setiap plant harus menyediakan data base. ETAP didesain  untuk  dapat  menangani  berbagai  kondisi  dan topologi sistem tenaga listrik baik di sisi konsumen in- dustri  maupun  untuk  menganalisa  performa  sistem  di sisi utility atau power grid , kabel (cable raceways) , pen- tanahan GIS , desain panel koordinasi proteksi ( protec- tive  device  coordination/selectivity ),  dan  AC/DC kontrol  sistem  diagram. ETAP  12.6 dapat  melakukan penggambaran single  line diagram  secara  grafis  dan mengadakan beberapa analisis/studi antara lain:
a. Load Flow (aliran daya)
Percobaan load flow atau aliran daya ini bertujuan untuk  mengetahui  karakteristik  aliran  daya  yang berupa  pengaruh  dari  variasi  beban  dan  rugi-rugi transmisi pada aliran daya.
b. Analisa Hubung Singkat
Short  circuit  analysis ini  digunakan  untuk  men- jalankan simulasi kondisi steady state dan koordi- nasi proteksi dan testing dinamik peralatan proteksi start  device  coordination  analysis ini  juga  men- dukung  kebutuhan  desain  dan  pengambilan  kepu- tusan  untuk  meningkatkan reability,  stability dan efisiensi system.
c. Analisa Koordinasi Perangkat Star
Star-Protective  Device  Coordination  Analysis ini digunakan  untuk  menjalankan  simulasi  kondisi steady-state dan  koordinasi,  Proteksi  dan testing dinamik peralatan proteksi. Star-Protective Device Coordination  Analysis memungkinkan  studi koordinasi  peralatan  proteksi  dapat  dilakukan secara  efisien  dan  mudah.  Selain  itu Star-Protec- tive  Device  Coordination  Analysis ini  juga  men- dukung  keperluan  desain  dan  pengambilan  kepu- tusan untuk meningkatkan reliability , stability dan efisiensi sistem.

## III. M ETODE PENELITIAN
Metodologi  penelitian  ini  berisi  tentang  metode- metode  yang  digunakan  untuk  menyelesaikan  Tugas Akhir ini. Penulis menentukukan obyek penelitan yaitu pada Gardu Induk Pati dan Gardu Induk Jekulo.
Prosedur dimulai dengan studi literatur tentang rugi- rugi daya listrik, jatuh tegangan dari Gardu Induk sam- pai ke beban, serta aplikasi dan teknologi yang telah ada dan sedang berkembang untuk menganalisis pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Setelah itu dilakukan pengimpunan data aliran daya listrik untuk memperoleh data operasioanl pembebanan sistem tenaga listrik dari GI pati sampai saluran transmisi GI Jekulo. Setelah data dihimpun,  kemudian  dilakukan  simulasi  untuk  me- peroleh data awal. Data berisikan beban pada bus, data parameter  saluran  transmisi,  data  daya  pembangkitan serta tegangan pada bus. Setelah itu dilakukan simulasi power flow, dengan mensimulasikan beban normal dan seimbang dan simulasi continuation power flow. Hasil dari simulasi pada ETAP untuk analis saluran tegangan tinggi  GI  Pati  –  GI  Jekulo,  dengan  tujuan  mengetahui rugi daya masih dalam ambang normal atau sebaliknya, mengetahui  besar  jatuh  tegangan,  serta  upaya  pening- katan  kesetabilan  tegangan  sistem  tenaga  setelah diketahui persentasi tingkat kerugian yang terjadi.

## Diagram alur/flowchart penelitian:
Gambar 2. Diagram Alur Penelitian

## IV. H ASIL D AN P EMBAHASAN
A. Rugi-rugi Daya
Perhitungan  rugi-rugi  daya  menggunakan  penghan- tar jenis TACSR dengan resistansi 0.0671 ohm/km. Se- hingga  resistansi  sepanjang  saluran  Tambak  Lorok  – Bawen dengan jarak 21,55 km adalah 1,44 ohm. Perhitungan 𝑷 𝒍𝒐𝒔𝒔𝒆𝒔 pukul 10.00 WIB
Tanggal (n) 3 x 𝐼 2 x 𝑅 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃 𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 Tanggal (1) 3 x 617 2 x 1,44 = 1644576 W    : 1000000 = 1.64458 MW Tanggal (2) 3 x 775 2 x 1,44 = 2270700 W     : 1000000 = 2.5947 MW Tanggal (3) 3 x 725 2 x 1,44 = 2251946.88 W  : 1000000 = 2.2707 MW Tanggal (4) 3 x 722 2 x 1,44 = 22519846.8 W  : 1000000 = 2.25195 MW Tanggal (5) 3 x 723 2 x 1,44 = 2258189.289 W : 1000000 = 2.25819 MW Nilai rata-rata hasil perhitungan rugi-rugi daya pada pukul 10.00 WIB selama sebulan sebesar 1.45 MW Sedangkan 𝑷 𝒍𝒐𝒔𝒔𝒆𝒔 pukul 19.00 WIB Tanggal (n) 3 x 𝐼 2 x 𝑅 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃 𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 Tanggal (1) 3 x 609 2 x 1,44 = 1602206 W    : 1000000 = 1.623393 MW
Tanggal (2) 3 x 628 2 x 1,44 = 1703739 W     : 1000000 = 2.149219 MW Tanggal (3) 3 x 612 2 x 1,44 = 1618030 W    : 1000000 = 1.944365 MW
Tanggal (4) 3 x 540 2 x 1,44 = 1259712 W    : 1000000 = 1.755831 MW
Tanggal (5) 3 x 638 2 x 1,44 = 1758430 W    : 1000000 = 2.00831 MW Nilai rata-rata hasil perhitungan rugi-rugi daya pada pukul 19.00 WIB selama sebulan sebesar 1.28 MW 𝑷 𝒍𝒐𝒔𝒔𝒆𝒔 Rata-rata per hari Tanggal(n) 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 10:00+𝑝𝑙𝑜𝑠𝑠 19:00 2 𝑅𝑎𝑡𝑎𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 24 𝑗𝑎𝑚 = 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠(𝑀𝑊𝐻) Tanggal (1) 1.64458+1.602205 2 = 1.623393 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 24 𝑗𝑎𝑚 = 38.96142 𝑀𝑊𝐻 Tanggal (2) 2.5947+1.703738 2 = 2.149219 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 24 𝑗𝑎𝑚 = 51.58126 𝑀𝑊𝐻 Tanggal (3) 2.2707+1.618030 2 = 1.944365 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 24 𝑗𝑎𝑚 = 46.66476 𝑀𝑊𝐻 Tanggal (4) 2.25195+1.259712 2 = 1.755831 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 24 𝑗𝑎𝑚 = 42.13994 𝑀𝑊𝐻 Tanggal (5) 2.25819+1.758430 2 = 2.00831 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 24 𝑗𝑎𝑚 = 48.19944 𝑀𝑊𝐻
Nilai rata-rata hasil perhitungan rugi-rugi daya har- ian selama sebulan sebesar 32.90 MW.

## B. Jatuh Tegangan
Perhitungan  Jatuh  Tegangan  Untuk  menghitung besarnya  jatuh  tegangan  kita  menggunakan  rumus sesuai persamaan (5) dan (6):
∆𝑉  =  𝑉𝑠 –  𝑉𝑟 ∆V(%) = 𝑉𝑠−𝑉𝑟 𝑉𝑟 × 100 % Pukul 10.00 WIB (1) ∆𝑉 = 143 – 143 = 0 ∆V(%)  = 143−143 143 × 100 % = 0 %
(2) ∆𝑉 = 143 – 143 = 0
∆V(%)  = 143−143 143 × 100 % = 0 %
(3) ∆𝑉 = 145 – 144 = 0
∆V(%)  = 145−144 144 × 100 % = 0,69 %
(4) ∆𝑉 = 144 – 144 = 0
∆V(%)  = 144−144 144 × 100 % = 0 %
(5) ∆𝑉 = 143 – 143 = 0
∆V(%)  = 143−143
143 × 100 % = 0 %
Pukul 19.00 WIB
(1) ∆𝑉 = 144 – 143 = 1 ∆V(%)  = 144−143 143 × 100 % = 0,69 %
(2) ∆𝑉 = 144 – 144 = 0
∆V(%)  = 144−144 144 × 100 % = 0 %
(3) ∆𝑉 = 150 – 146 = 4
∆V(%)  = 150−146 146 × 100 % = 2,73 %
(4) ∆𝑉 = 146 – 145 = 1
∆V(%)  = 146−145
145 × 100 % = 0,69 %
(5) ∆𝑉 = 146 – 146 = 0 ∆V(%)  = 146−146 146 × 100 % = 0 Perhitungan Jatuh tegangan: 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑎𝑡𝑢ℎ 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 (%) 2
3,93% 2 = 1,96%

## C. Nilai Ekonomis Akibat Hilangnya Daya Listrik
Berikut  proses  perhitungan  biaya  listrik  akibat  dari rugi-rugi daya.
Tabel 1 . Tarif Tenaga Listrik (TTL) bulan januari - maret 2020
Golongan Daya Listrik Keterangan Tarif (Rp/KWH) 450 VA Subsidi 415 900 VA Subsidi 586 900  VA  – RTM Non-Subsidi 1352,00 1.300 VA Non-Subsidi 1467,28 2.200 VA Non-Subsidi 1467,28 3.500 VA s.d. 5.500 VA Non-Subsidi 1467,28 6.600 VA s.d. 200 kVA Non-Subsidi 1467,28 Rata – rata Tarif 1174.58 Tanggal (n)
PlossMWh x 1000 = PlosskWh x Tarif rata-rata = Harga Jual Tanggal (1) 38.96142 MW x 1000  =  38961.42  kWh  x  1174.58 Rp/kWh = Rp. 45.763.304.7
Tanggal (2)
51.58126 MW x 1000  =  51581.26  kWh  x  1174.58 Rp/kWh = Rp. 7.734.610
Tanggal (3) 46.66476 MW x 1000  =  46664.76  kWh  x  1174.58 Rp/kWh = Rp. 54811493.8 Tanggal (4) 42.13994 MW x 1000  =  42139.94  kWh  x  1174.58 Rp/kWh = Rp. 49496730.7 Tanggal (5) 48.19944 MW x 1000  =  48199.44  kWh  x  1174.58 Rp/kWh = Rp. 56614098.2
Total  kerugian  biaya  selama  bulan  februari  akibat losses ini didapat dengan cara merubah nilai Ploss har- ian  MWH  mennjadi  KWH  dengan  cara  dikali  dengan 1000, setelah itu hasil tersebut akan dikalikan tarif listrik yang  sudah  di  rata-rata  sebesar  Rp  1174.58/KWH  se- hingga  kerugian  PLN  dalam  satu  bulan  mencapai  Rp. 1.120.936.847.

## D. Simulasi pada ETAP 12.6.0

## Gambar 3. Tampilan Setelah Program Dijalankan
Rangkaian  simulasi  ETAP  12.6.0  ini  dubuat  ber- dasarkan Single line diagram dan spesifikasi alat GI Pati bay GI Jekulo.

## Tabel 2.  perbandingan perhitungan menggunakan ETAP dan manual
Jaringan Penghantar Perhitungan man- ual Rugi – rugi Daya (KW). Perhitungan ETAP Rugi – rugi Daya (KW). Line 1 685.5 266.6 Line 2 685.5 266.6 Jaringan Penghantar Perhitungan Jatuh Tegangan (KV). Perhitungan ETAP Jatuh Tegangan (KV). Line 1 1.96% 1.42% Line 2 1.96% 1.42%
Adapun  selisih  perbandingan  antara  Ploss  perhitungan manual dan penggunaan ETAP.
685.5 266,6 × 100% = 2,5%
Melihat hasil tersebut terjadi perbedaan Ploss antara perhitungan  secara  manual  dan  menggunakan  aplikasi ETAP.  Hal  ini  bisa  terjadi  karena  komponen  dan peralatan  di  lapangan  tidak  selamanya  akan  bekerja secara stabil dan normal, sehingga akan ada perbedaan yang terjadi antara lapangan dan pengujian dengan ap- likasi ETAP.

## IV. PENUTUP
Adapun kesimpulan dari tugas akhir ini:
1. Hasil perhitungan rugi – rugi daya perhitungan man- ual dan simulasi ETAP 12.6.0 memiliki selisih per- bandingan 2,5% dengan nilai rugi – rugi daya perhi- tungan  manual  sebesar  685,5  KW  dan  nilai  rugi  – rugi daya dari hasil simulasi mencapai 266,6 KW.
2. Hasil  Simulasi  dengan  software  ETAP  12.6.0  dan perhitungan  jatuh  tegangan  secara  manual  menun- jukan kondisi pada system transmisi 150 KV GI Pati – GI Jekulo menunjukan hasil masih dalam kategori normal  sesuai  SPLN  denan  nilai  jatuh  tegangan transmisi  150  KV  GI  Pati  –  GI  Jekulo  perhitungan manual 1,96% dan perhitungan dengan ETAP 12.6.0
1,42%.
3. Besarnya biaya dalam sebulan yang disebabkan rugi –  rugi  daya  pada  saluran  transmisi  tegangan  tinggi
150 KV GI Pati – Gi Jekulo adalah 954.329,9 KWH dengan biaya sebesar Rp 1.120.936.847.
4. Dari  hasil  perhitungan  presentasi  rugi  –  rugi  daya pada jalur transmisi GI Pati – GI Jekulo mencapai 6,8
% melebihi batas variasi presentase pelayanan akibat losses yang sesuai SPLN No. 72 tahun 1987 maksi- mal +5% minimal -10%.
5. Nilai rugi  – rugi daya yang besar diakibatkan jarak antara  pembangit  PLTU  Rembang  relatife  jauh  se- hingga  berpengaruh  pada  keandalan  jaringan,  se- makin  jauh  panjang  jaringan  transmisi  maka  se- makain besar nilai rugi – rugi daya.

## D AFTAR P USTAKA
Refrensi dari Buku :
[1] SPLN  72,  “Spesifikasi  Desain  untuk  Jaringan
Tegangan  Menengah  (JTM)  dan  Jaringan  Tegangan
Rendah (JTR),” Spln 72 , p. 15, 1987.
[6] DR.ArtonoArismunandarM.A.  Sc.  and  DR.  Susumu Kuwahara, Teknik  Tenaga  Listrik ,  no.  0806365412.
2004.
[8] Cekmas  Cekdin,  “Sistem  Tenaga  Listrik,” ELTEK,
Vol 11 Nomor 01 , pp. 1–293, 2013.
[12] M.  Ir.  Chris  Timotius,  “Instalasi  Tegangan Menengah,” pp. 8–12, 2006.
Refrensi dari jurnal :
[2] S. Hariyadi, “ANALISIS RUGI-RUGI DAYA DAN JATUH TEGANGAN PADA SALURAN TRANSMISI TEGANGAN TINGGI 150 KV PADA
GARDU  INDUK  PALUR  –  MASARAN  Disusun,”
Univ. Muhammadiyah Surakarta , no. 1–16, 2017.
[3] S. B. Utomo and M. Haddin, “Analisis Perhitungan
Rugi-Rugi  Daya  pada  Saluran  Transmisi  Tegangan Tinggi  150  kV  Gardu  Induk  Tambak  Lorok  –
Bawen,” pp. 234–243, 2019.
[4] O.  Handayani,  T.  Darmana,  and  C.  Widyastuti,
“Analisis Perbandingan Efisiensi Penyaluran Listrik Antara  Penghantar  ACSR  dan  ACCC  pada  Sistem Transmisi 150kV,” Energi & Kelistrikan , vol. 11, no. 1, pp. 37–45, 2019.
[5] B.  A.  B.  Ii,  “Mohamad  Tresna  Wikarsa,  FT  UI,
2010.,” Skripsi , vol. 14, no. 1, pp. 3–26, 2010.
[7] B. A. B. Iii, “Bab iii saluran transmisi,” pp. 1–24.
[9] I. Pujriani, “BAB II Tinjauan Pustaka Kebisingan,” J. FKM UI , pp. 11–29, 2008.
[10] P. K. Tengah, “No Title,” pp. 1–21.
[11] B. A. B. Ii and L. Teori, “[1] 2.,” pp. 10–68, 2016.