P-ISSN 2548-740X E-ISSN 2621-1491 Vol. 3 No. 1 Januari 2019 P-ISSN 2548-740X E-ISSN 2621-1491
Jurnal Ilmu Teknik dan Komputer Vol. 3 No. 1 Januari 2019 P-ISSN 2548-740X E-ISSN 2621-1491
PEMASANGAN AUTOMATIC CHANGE OVER (ACO)

## UNTUK MENINGKATKAN KEANDALAN PADA PELANGGAN PREMIUM

## Ir. Sugianto, MT, Asri Dewi Mustikasari,
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri Institut Sains Teknologi Nasional Jl. Moh.Kahfi II, Bumi Srengseng Indah, Jakarta 12640 Telp. 021-7270091 Fax, 021-7872070, Email : jte_fti@istn.ac.id
E-mail : bossespy@gmail.com

## ABSTRACT
Energi listrik memegang peranan yang sangat dominan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga jika terjadi pemadaman listrik akan menimbulkan kerugian.  Guna mengurangi pemadaman maka diperlukan back up sumber tegangan untuk mensupply beban.  Back up sumber tegangan dipasang parallel yang bekerja secara bergantian otomatis sebelum sebelum masuk ke beban yang disebut System Spot Network.  System parallel dua sumber tegangan menggunkan suatu kubikel tegangan menengah yang disebut Automatic Change Over. Untuk mengetahui  keandalan  sebelum  dan  sesudah  dipasang  ACO  maka  ditetapkan  suatu  indeks  keandalan  yaitu SAIDI  (System  Average  Interruption  Duration  Index)  dan  SAIFI  (System  Average  Interruption  Frequency Index).  Setelah  dipasang  ACO  tidak  pernah  mengalami  pemadaman  sehingga  nilai  perhitungan  indeks  SAIFI realisasi di lapangan sebelumnya adalah 0,05 pemadaman/tahun menjadi Nol.  Begitu pula dengan perhitungan SAIDI realisasi di lapangan sebelumnya adalah 0,112 jam/tahun menjadi Nol
Keyword : Cubicle ACO, SAIDI SAIFI, Spot Network

## 2.1 PENDAHULUAN
Energi  listrik  memegang  peranan  yang  sangat dominan  dalam  kehidupan  masyarakat  sehari-hari. Aktifitas yang dilakukan baik di rumah, perkantoran, pertokoan,  pabrik,  fasilitas  umum,  sosial    dan sebagainya  sangat  tergantung  keberadaan  listrik. Ketergantungan  bangsa  ini  terhadap  energi  listrik sangat besar, sehingga ketidaktersediaan listrik akan menimbulkan  masalah  yang  krusial,  bahkan  bisa mengakibatkan  lumpuhnya  roda  perekonomian bangsa
PT  PLN  (Persero)  merupakan  salah  satu  Badan Usaha  Milik  Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang  ketenagalistrikan  sebagai  penyedia  tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat.    Dari  mulai  pembangkitan,  transmisi dan distribusi tenaga listrik menjadi tanggung jawab pihak PT PLN (Persero).
Pada  tahun  2016  banyak  terjadi  pemadaman  baik akibat  dari  terjadinya  gangguan  atau  pemeliharaan rutin,  sehingga  berakibat  terhambatnya  kegiatan
ekonomi.    Jika  hal  ini  terus  terjadi  maka  investor akan enggan menanamkan modal di Indonesia. Data  Nilai  Kerja  Organisasi  PT  PLN  (Persero) Distrbusi  Jakarta  Raya  Area  Bulungan  sampai dengan  bulan  Agustus  2016,  kinerja  recovery  time tidak mencapai target yaitu 101 menit dari target 92 menit.
Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa jika terjadi gangguan  membutuhkan  waktu  101  menit  untuk nyala  kembali.    Pelanggan  perkantoran  dan  industri pemadaman  yang  lama  akan  berimbas  pada terhambatnya kegiatan ekonomi sehingga mengakibatkan kerugian.
Guna  mencegah  terjadinya pemadaman  listrik  yang lama  akibat  dari  gangguan  maka  akan  dipasang kubikel  ACO  (Automatic  Change  Over)  pada pelanggan  Premium.    Diharapkan  jika  terjadi gangguan  pada  salah  satu  peyulang  maka  akan otomatis  berpindah  ke  penyulang  cadangan  dengan waktu beberapa detik.

## 2.2 ISI PENELITIAN
Automatic  Changeover  dalam  pengertian  bahasa Indonesia  adalah  perpindahan  secara  otomatis. Perpindahan  dari  sumber  tegangan  yang  terganggu ke  sumber  tegangan  yang  normal  sehingga ketersediaan  supply  tenaga  listrik  tetap  terjaga. PT PLN  (Persero)  mengkonfigurasi  supply  Pelanggan Premium dengan menyediakan 2 jaringan penyulang khusus  guna  memastikan  kehandalan  jaringannya. Jika  salah  satu  penyulang  terganggu  maka  secara otomatis akan berpindah ke penyulang yang lain Changeover  (ACO)  switch  bukan  merupakan  relay proteksi.    Sistem  changeover    bekerja  secara otomatis  dari  dua  sumber  penyulang  yang  berbeda yang  disediakan  PLN  melalui  lemari  kubikel Tegangan  Menengah.    Relay  bekerja  jika  tegangan yang mengalir di jaringan hilang 40% dari tegangan nominal.
Sensor  dipasang pada kedua sumber tegangan untuk mendeteksi  tegangan  yang  hilang  atau  sesudah kembali normal.  Sinyal dari sensor dikirim ke relay untuk  menggerakkan  switch.    Koordinasi  antara relay  dan  switch  ini  bekerja  untuk  mensupply tegangan  dari  incoming  PLN  ke  Pelanggan Premium.

## 2.1 CARA KERJA ACO
Pada  prinsipnya  cara  kerja  ACO  dapat  dilihat  pada gambar dibawah ini :
Gambar 2.1 Cara Kerja ACO
Keterangan :
Gambar  2.1  adalah  prinsip  kerja  ACO  sebagai pengalihan  daya  dengan  penjelasan  sebagai berikut :
1. Pergantian  dari  Sumber  Utama  (SW1) menjadi  Sumber  cadangan  (SW2).    Jika  U1 mendeteksi  tegangan  kurang  dari  40%  maka SW1  terbuka,  respon  waktu  terbukanya  antara t1  =  0,1 – 2s.    Setelah  t1  tercapai  selanjutnya SW2  menutup.    Saat  SW2  tertutup  dibutuhkan waktu antara tR = 70 – 80 ms.
2. Pergantian  dari  sumber  cadangan  ke sumber utama (normal). Setelah U1
Mendeteksi  tegangan  normal  kembali  yaitu lebih  dari  40%  maka  SW2  akan  terbuka  dalam waktu  t2  =  5 – 120s  .    selanjutnya  SW1  akan menutup dalam waktu antara t1 = 70 – 80ms.

## 2.2 BAGIAN – BAGIAN ACO
Kubikel ACO merupakan Switch Tegangan Menengah yang mempuyai beberapa bagian penting, yaitu  Talus  T200,  Sensor  VD3H, Double  Incoming Cubicle.
2.2.1 Talus T200
Bagian  bagian  Talus  T200 secara  garis  besar  dapat di  kelompokan  menjadi  beberapa  bagian  yaitu  :
control modul, komunikasi modul, sensor penggerak, sumber tegangan, dan monitoring control
Gambar 2.2 Bagian internal Talus T200
Gambar  2.2  adalah  bagian – bagian  internal  Talus T200 yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Control  Module  berfungsi  sebagai  pusat  control, pada  bagian  ini  dapat  kita  lihat  beberapa  sinyal untuk  melihat  posisi  local  operation,  sumber tegangan masuk  atau  keluar,  tanda  ada  gangguan. Di  dalam  Talus  T200  tedapat  CPU  Card  yang berfungsi  sebagai  pusat  control  inputan  sebagai simulator untuk menggerakkan switch.
2. Communication Module sebagai pusat komunikasi  antara  Automatic  Changeover  dengan peralatan  SCADA.    Dengan  adanya  module  ini
P-ISSN 2548-740X E-ISSN 2621-1491 Vol. 3 No. 1 Januari 2019 P-ISSN 2548-740X E-ISSN 2621-1491
Jurnal Ilmu Teknik dan Komputer Vol. 3 No. 1 Januari 2019 P-ISSN 2548-740X E-ISSN 2621-1491
pengoperasian  Automatic  Changeover  dapat  pantau dari  Pusat  Pengatur  Distribusi  sehingga  manuver dapat  dilakukan  dengan  Remote  Terminal  Unit (RTU). 3. Power  Supply  Module  adalah  1  unit  battery berfungsi  untuk  sumber  tegangan  CPU  Card  pada Control  Module  dan  menggerakan  kontaktor  relay VD23H.    Kontaktor  bekerja  jika  sensor  mendeteksi tegangan  hilang  80%  dari  tegangan  nominal. Battery  dilengkapi  juga  dengan  charger  untuk mengisi  saat  battery  kondisi  low.    Charger dihubungkan  dengan  sumber  tegangan  AC  220. Battrery  tidak  boleh  dalam  kondisi  kosong  karena jika battery kosong maka tidak dapat menggerakakn kontaktor  untuk  memindahkan  switch  automatic changeover tersebut.
2.2.2 Sensor VD3H
Relay  VD3H  berfungsi  untuk  mendeteksi tegangan yang  mengalir  pada  kedua  incoming.    Sensor diletakkan pada masing – masing phasa (L1, L2, L3) di  kedua  incoming  supply.    Tegangan  ditampilkan pada  display  Relay  VD3H    pesentase  dari  tegangan nominal.  Relay akan bekerja jika tegangan dibawah 40%  dari  Tegangan  Nominal.    Sensor  akan mngirimkan sinyal ke CPU sehingga  menggerakkan kontaktor untuk memerintahkan perpindahan sumber tegangan ke sumber tegangan cadangan
Gambar 2.3 Sensor VD3H
Pada  gambar  2.3  terlihat  bahwa  sensor  VD3H terdapat  display  yang  menunjukkan  presentase tegangan yang mengalir.
2.2.3 Double Incoming Cubicle
Double  Incoming  Cubicle  adalah  dua  set  kubikel LBS  yang  digunakan  sebagai  pemutus  dan penghubung  incoming  Tegangan  Menengah  dari main  source  maupun  back  up  source.    Kubikel dilengkapi  dengan  pemadam  busur  api  dengan  gas SF6 saat switching.
Gambar 2.4 kompartmen Double Incoming Cubicle
Jadi double Incoming  LBS  gambar 3.11 tidak dapat dioperasikan  secara  bersama – sama,  hal  ini menghindari terhadap kesalahan saat maneuver.

## 2.3 KONFIGURASI PENYULANG PEMASANGAN ACO
Pada sistem penyulang Janur dan Penyulang Modem yang  mensupply  Pelanggan  Premium,  dipasang kubikel  ACO  yang  dihubungkan  parallel,  tujuannya adalah untuk mengurangi pemadaman.   Untuk lebih jelasnya  ditampilkan  gambar  One  Line  Diagram dibawah ini sebagai berikut
Gambar 2.5 Konfigurasi Penyulang ACO
Gambar 2.5 merupakan konfigurasi Penyulang Janur dan Penyulang Modem yang mensupplai beban, kedua penyulang tersebut disupllai dari Gardu Induk yang berbeda yaitu GI Danayasa dan GI Senayan. Penyulang mensupllai beban secara automatis melalui Kubikel ACO.
Jurnal Ilmu Teknik dan Komputer Vol. 3 No. 1 Januari 2019 P-ISSN 2548-740X E-ISSN 2621-1491
Gambar 2.6 Konfigurasi Beban Peyulang Pemasangan ACO
Gambar 2.6 adalah konfigurasi penyulang untuk pemasangan ACO. Sebelum dipasang ACO, P. Janur mempunyai gardu : KB 587, SN 128, SN 118, KB 421, SN 74B, KL 200, KB 138. Sedangkan setelah dipasang ACO, konfigurasi gardu KB 587 adalah mendapat supply dari P. Janur dan P. modem.

## III PERHITUNGAN DAN ANALISA
I Perhitungan SAIDI dan SAIFI System Spot

## Network
Perhitungan Saidi dan Saifi hanya pada Penyulang Janur, karena sesuai lokasi ACO dipasang. Data gardu penyulang Janur dijelaskan pada tabel berikut dibawah ini :
Tabel 3.1 Data Penyulang Janur NO NAMA GARDU P.KABEL (m) TRAFO REL TR TOTAL PLG 1 SN128 235 1 1 39 2 SN118 59 1 1 59 3 KB421 920 1 1 1 4 SN74B 760 1 1 934 5 KL200 20 1 1 2 6 KB138N 20 1 1 989 7 KB 587 320 1 1 1 TOTAL 2.334,00 7,00 7,00 2.025,00
Tabel 3.1 adalah data Penyulang Janur dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.Terdapat 7 buah gardu terdiri dari 2 jenis Pelanggan Tegangan Menengah dan 5 Pelanggan umum.
2.Panjang penyulang total dari GI adalah 2,334 meter dengan jumlah trafo sebanyak 7 unit disertai rel TR sebanyak 7 unit.
3.Total pelanggan di Penyulang Janur adalah 2.025 pelanggan
Tabel  3.2  Tabel  data  pelanggan  padam  total Penyulang Janur
Segmen Jam X PLG Gangguan Padam 1 07 Februari 2015 9:23 11:17:00 1:54:00 SKTM SN 118 - KB 421 KENA BORING 59 112,100 2 04 Juni 2015 9:35 12:30:00 2:55:00 SKTM SN 128 - GI , INDOOR 39 113,490 3 03 Desember 2015 9:22 11:40:00 2:18:00 SKTM KB 587 - GI , KENA PROYEK 1 2,300
TOTAL 7:07:00 99 227,890 Penyebab Gangguan Pelang gan Padam NO Jam Padam Jam Nyala Lama Padam Tanggal
Tabel 3.2 merupakan data pelanggan padam penyulang Janur selama 1 tahun. Jumlah pemadaman dalam 1 tahun sebanyak 3 kali gangguan dengan total pelanggan padam yaitu 99 pelanggan dari pelanggan keseluruhan 2.025 pelanggan. Jenis gangguan terdiri dari gangguan 2 kali gangguan SKTM dan 1 kali gangguan indoor. Untuk mendapatkan nilai jam kali pelanggan padam pertahun yaitu dengan cara lama padam total setahun dikali pelanggan padam setahun. Sehingga didapat hasil dari tabel (3.2) yaitu 227,890 jam/pelanggan padam setahun.
3.1.1 Indeks frekuensi pemadaman rata-rata
berdasarkan angka keluar
Untuk mengetahui standar nilai Saifi dalam suatu peyulang dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan Indeks frekuensi pemadaman rata-rata berdasarkan angka keluar . data komponen angka keluar dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini :
Tabel  3.3 Tabel  data  komponen  Indeks  frekuensi pemadaman rata-rata berdasarkan angka keluar
Jenis komponen Angka pu system Komponen Unit, km keluar yang keluar i (a) (b) (c) (d) (e) 1 Pelindung TR 7 0,004 1/7 2 Rel TR 7 0,001 1/7
No
Pada  tabel  3.3  menunjukkan  data  komponen  untuk menghitung  Indeks  frekuensi  pemadaman  rata-rata berdasarkan  angka  keluar. Data  yang  komponen yang  dapat  menyebabkan  pemadaman  adalah    dua jenis  yaitu  pelindung  TR  dan  Rel  TR.    Data komponen  unit,  angka  keluaran,  pu  system  yang keluar merupakan standar yang digunakan berdasarkan SPLN 59 Tahun 1985
Indeks  frekuensi  pemadaman  rata-rata  berdasarkan angka keluar  dapat dihitung :
 i 1 X C i n i i f   
pemadaman / tahun
( ) = × 0,004 × 7
P-ISSN 2548-740X E-ISSN 2621-1491 Vol. 3 No. 1 Januari 2019 P-ISSN 2548-740X E-ISSN 2621-1491
Jurnal Ilmu Teknik dan Komputer Vol. 3 No. 1 Januari 2019 P-ISSN 2548-740X E-ISSN 2621-1491

## = 0,004 / ℎ
Perhitungan yang sama juga digunkaan pada jenis komponen Rel TR, sehingga hasil perhitungan Indeks frekuensi pemadaman rata-rata bedasarkan angka keluar komponen dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini :
Tabel 3.4 Indeks frekuensi pemadaman rata-rata bedasarkan angka keluar komponen
Jenis komponen Angka pu system Komponen Unit, km keluar yang keluar i (a) (b) (c) (d) (e) (f)=(c)x(d)x(e) 1 Pelindung TR 7 0,004 1/7 0,004 2 Rel TR 7 0,001 1/7 0,001 Jumlah 0,0050 No Frekuensi pemadaman
Hasil dari indeks frekuensi pemadaman rata-rata bedasarkan angka keluar komponen pada penyulang janur yaitu 0,0050 pemadaman/tahun. Data ini berdasarkan jumlah komponen yang digunakan dan standarisasi angka yang keluar berdasarkan aturan yang berlaku S.PLN 1985

## 3.1.2 Indeks frekuensi pemadaman rata-rata berdasarkan realisasi dilapangan
Indeks frekuensi pemadaman rata-rata adalah jumlah pelanggan yang mengalami pemadaman dalam satu tahun dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani
N m i f C i    1 = = 0,048

## =  0,05 pemadaman / tahun
Dari hasil perhitungan diatas didapat nilai 0,05 pemadaman/tahun artinya rata – rata lama padam Pelanggan di Penyulang Janur mengalami padam 0,05 pemadaman/tahun.
3.1.3 Indeks lama pemadaman rata-rata berdasarkan jenis komponen
Indeks keandalan ini dapat dihitung dari angka keluar komponen yang menyebabkan pemadaman. Data yang dipakai untuk menghitung Indeks keandalan ini adalah indeks fekuensi pemadaman berdasarkan tabel 3.4 , dapat disajikan pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.5 Tabel Data indeks lama pemadaman rata- rata berdasarkan jenis komponen
Jenis Komponen i (a) (b) (c) (d) 1 Peindung TR 0,004 K= 10 2 Rel TR 0,001 M= 10
NO
Frekuensi pemadaman Waktu
Data pada tabel 3.5 adalah data komponen yang akan dihitung Indeks lama pemadaman rata-rata berdasarkan angka keluar komponen. f (i) adalah hasil perhitungan indeks frekuensi pemadaman rata- rata per tahun sedangkan tij adalah ketetapan waktu yang diperlukan untuk pemulihan pelayanan. Perhitungan indeks pemadaman rata – rata berdasarkan tabel 3.5
d =
          t C X ij m j ij i n i i 1 1  jam / tahun
( ) = 0,004 × 10
= 0,04 / ℎ
Perhitungan yang sama juga digunkaan pada jenis komponen Rel TR, sehingga hasil perhitungan Indeks frekuensi pemadaman rata-rata bedasarkan angka keluar komponen dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini :
Tabel 3.6 Indeks lama pemadaman rata-rata bedasarkan angka keluar komponen Jenis Lama Komponen pemadaman i (a) (b) (c) (d) (e)=(c)x(d) 1 Peindung TR 0,004 K= 10 0,04 2 Rel TR 0,001 M= 10 0,01 Jumlah 0,050 NO Frekuensi pemadaman Waktu
Dari  hasil  hitungan  data  indeks  lama  pemadaman rata-rata berdasarkan  jenis  komponen  penyulang janur,  dapat  dilihat  bahwa  nilai  standar  yang digunakan yaitu 0,050 jam/tahun.
3.1.4 Indeks lama pemadaman rata-rata berdasarkan realisasi dilapangan
Indeks lama pemadaman rata-rata adalah jumlah pelanggan yang mengalami pemadaman dalam satu tahun dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani
d = N m i t C i i   1
= ,
= 0,112 Jam/Tahun
Dari hasil hitungan data indeks lama pemadaman rata-rata berdasarkan realisasi di lapangan dapat dilihat bahwa nilai pemadaman rata – rata yang dialami Penyulang Janur yaitu 0,112 jam/tahun.

## 3.1.5 Saidi dan Saifi Setelah Pemasangan ACO
Berdasarkan data di lapangan dari bulan januari sampai dengan desember 2016, tidak pernah terjadi pemadaman di Penyulang Janur, tetapi pada bulan Desember pernah mengalami satu kali change over karena terjadi gangguan di Penyulang. Durasi change over sangat singkat sekitar dibawah 1 detik sehingga pelanggan tidak mangalami pemadaman. Dari uraian diatas maka ACO berfungsi sebagaimana mestinya karena durasi change over sekitar 40 ms. Sehingga realisasi data di lapangan tidak ada pemadaman di Penyulang Janur. Berdasarkan persamaan rumus Saidi dan Saifi, jika nilai pemadaman 0, maka angka Saidi dan Saifi dapat dikatakan 0.

## II Analisa
Data pemadaman di penyulang Janur periode januari sampai dengan desember 2015 adalah data sebelum dipasang ACO. Dari hasil perhitungan Indeks frekuensi pemadaman rata-rata berdasarkan angka keluar yaitu sebesar 0,005 pemadaman/tahun. Sedangkan hasil perhitungan Indeks frekuensi pemadaman rata-rata realiasasi di lapangan adalah 0,05 pemadaman/tahun.
Untuk hasil perhitungan Indeks lama pemadaman rata-rata berdasarkan jenis komponen yaitu sebesar 0,05 jam/tahun. Sedangkan hasil perhitungan Indeks lama pemadaman rata-rata berdasarkan realisasi dilapangan yaitu 0,112 jam/tahun.
Dari data perhitungan diatas menjadi dasar untuk pemasangan Kubikel ACO. Pada kondisi setelah pemasangan ACO yaitu Periode januari sampai dengan desember 2016, berdasarkan data tidak ada pemadaman atau Nihil.

## III SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui analisis pada bab – bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan beberapa hal sebagai berikut, yaitu 1. Sebelum dipasang ACO nilai dari Indeks frekuensi pemadaman rata-rata berdasarkan angka keluar yaitu sebesar 0,005 pemadaman/tahun. Sedangkan hasil dari perhitungan indeks frekuensi pemadaman rata – rata realisasi di lapangan adalah 0,05 pemadaman/tahun. Nilai indeks lama
pemadaman rata – rata berdasarkan jenis komponen yaitu sebesar 0,05 jam/tahun. Sedangkan hasil dari perhitungan indeks lama pemadaman rata – rata realisasi di lapangan adalah 0,112 jam/tahun. 2.
Setelah dipasang ACO tidak pernah mengalami pemadaman sehingga nilai perhitungan indeks frekuensi pemadaman rata – rata realisasi di lapangan sebelumnya adalah 0,05 pemadaman/tahun menjadi Nol. Begitu pula dengan perhitungan indeks lama pemadaman rata – rata realisasi di lapangan sebelumnya adalah 0,112 jam/tahun menjadi Nol. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ACO bekerja sesuai dengan yang diharapkan sehingga mendapatkan realisasi tidak pernah terjadi pemadaman.

## DAFTAR PUSTAKA
1.Chumaidy,Adib.2001.Keandalan Sistem Distribusi.Jakarta : Jurnal,Penelitian dan Pengkajian Teknik Elektro.Vol 2 No.2
Agustus.
2.Materi Diklat Pengenalan Kubikel.2012
3.Modular  Easergy  Talus  T200,  Installation  and start-up instruction  manual,  Operating and maintenance. 2014
4.Rozy,Fahrur.2016.Produk Layanan Premium Distribusi Jakarta Raya.Januari,Jakarta.
5.SPLN  59  :  1985  ;  Keandalan  Pada  system Distribusi 20 KV dan 6 KV
6.Tim Penyusun.Standart Konstruksi Gardu Distribusi dan  Gardu  Hubung  Distribusi Tenaga  Listrik.2010.Jakarta  :  PT  PLN (Persero)
7.Tim  Penyusun.Standart  Konstruksi  Jaringan Tengangan  Menengah  Distribusi  Tenaga
Listrik.2010.Jakarta : PT PLN (Persero) 8.Suhadi,dkk.2008.Teknik Distribusi Tenaga Listrik  Jilid 3.Jakarta  :  Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
9.Wahyu  Sarimun,  Buku  Saku  Pelayanan  Teknik, tahun 2011