## Pengaruh Material Kaca Terhadap Perpindahan Panas pada Bangunan Pendidikan
(Studi Kasus Gedung Pasca Sarjana Poltekkes Semarang)

## Effect of Glass Material Against Heat Transfer in Education Buildings
(Case Study Of Postgraduate Building, Poltekkes Semarang)
Danang Rujito Wibowo, Wahyu Setia Budi , Erni Setyowati Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Semarang, Jl. Prof. Sudarto No.13, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 5027 bacalahaku@yahoo.com
[Diterima 9/11/2020 , Disetujui 30/11/2020, Diterbitkan 31/12/2020]

## Abstrak
Tujuan  riset  ini  adalah  dmengevaluasi  kinerja  termal  selubung  bangunan  pada  Gedung  Pasca Sarjana Poltekkes Semarang dengan perhitungan  OTTV (Overall Thermal Transfer Value), suatu nilai menggambarkan kemampuan selubung bangunan meneruskan panas secara menyeluruh dari luar  ke  sisi  dalam  atau  sebaliknya,  dinyatakan  dalam  W/m 2 .  Besar  radiasi  matahari  yang ditransmisikan melalui selubung bangunan dipengaruhi fasade bangunan yaitu perbandingan luas kaca dan luas dinding bangunan keseluruhan , serta jenis dan tebal kaca yang digunakan. Bila nilai OTTV suatu bangunan dihasilkan kurang/sama dengan  40 W/m 2 , maka bangunan tersebut sesuai dengan Syarat Bangunan Gedung Hijau pada PeraturanWalikota Semarang nomor 24 tahun 2019. Gedung  Pasca  Sarjana  Poltekkes  Semarang  sebagai  objek  studi  adalah  bangunan  berlanggam modern  dengan  dominasi  bukaan  dinding  bermaterial  kaca  berwarna  jenis  Panasap.  Hasil perhitungan  OTTV  pada  sisi  dinding  Utara  sebesar  53,35  W/m2,  dinding  Timur  sebesar  77,31 W/m2,  dinding  Selatan  sebesar  52,40  W/m2,  dinding  Barat  sebesar  26,43  W/m2  sehingga didapatkan  nilai  total  sebesar  53,11  W/m 2 ,  sehingga  dapat  disimpulkan  bangunan  tersebut  tidak memenuhi  syarat  bangunan  Hemat  Energi.  Untuk  mencapai  nilai  ideal  OTTV bangunan  Gedung Hijau, maka perlu dilakukan penggantian material kaca dengan kaca jenis Low E bernilai U Value rendah atau mengurangi luasan dari bukaan dinding pada sisi bangunan.
Kata Kunci: Kaca, OTTV, Perpindahan Panas

## Abstract
The purpose of this research is to evaluate the thermal performance of the building envelope at the Post-Graduate  Building  of  the  Poltekkes  Semarang  by  calculating  the  OTTV  (Overall  Thermal Transfer  Value),  a  value  that  describes  the ability  of  the  building envelope  to  transmit heat  as  a whole  from  the  outside  to  the  inside  or  otherwise,  expressed  in  W  /  m2.  The  amount  of  solar radiation transmitted through the building envelope is influenced by the building facade, namely the ratio of the glass area and the overall building wall area, as well as the type and thickness of the glass used. If the OTTV value of a building is less / equal to 40 W / m2, then the building is  by the Green Building Requirements in the Regulation of the Mayor of Semarang number 24 of 2019. The  Semarang  Health  Polytechnic  Postgraduate  Building  as  the  object  of  study  is  a  modern building with the domination of glass wall openings. Colored Panasap type. The results of OTTV calculations on the North wall are 53.35 W / m2, the East wall is 77.31 W / m2, the South wall is 52.40 W / m2, the West wall is 26.43 W / m2 so that the total value is 53, 11 W / m2, so it can be concluded  that  the  building  doesn’t  meet  the  requirements  for  an  Energy  Saving  building.  To achieve  the  ideal  value  of  the  Green  Building  OTTV  for  buildings,  it  is  necessary  to  replace  the glass material with Low E type glass with low U Value or reduce the area of the wall openings on the side of the building.
Keyword: Glass, OTTV, Thermal Transfer
©Arsir : Jurnal Arsitektur p-ISSN 2580–1155 e-ISSN 2614–4034

## Pendahuluan
Krisis energi dan pemanasan global menjadi isu penting dalam perkembangan saat ini. Idealnya sebuah bangunan tidak hanya mempunyai nilai estetis, namun juga berfungsi sebagaimana tujuan bangunan tersebut dirancang, memberikan rasa aman (dari gangguan alam  dan  manusia/  makhluk  lain),  serta  memberikan  kenyamanan,  akan  tetapi  juga memberikan  dampak  bagi  penghematan  energi  bangunan  tersebut.  Setyowati  (2015) dalam  Buku  Ajar  Fisika  Bangunan  2  menyebutkan  iklim  tropis  yang  cenderung  panas mengakibatkan terjadinya perpindahan panas, perpindahan panas akan terjadi perbedaan temperatur. Aspek iklim yang berpengaruh terhadap perencanaan bangunan Tropis adalah Temperatur Udara, Kelembaban Udara, Arah Angin, Kecepatan Angin, Radiasi Matahari, Cahaya  Matahari  serta  Faktor  Langit.  Szokolay  (1980)  dalam Manual  of  Tropical Housing  and  Building menyebutkan  kenyamanan  tergantung  pada  variabel  iklim (matahari/ radiasinya, suhu udara, kelembaban udara, dan kecepatan angin) dan beberapa faktor individual/ subyektif seperti pakaian, aklimatisasi, usia dan jenis kelamin, tingkat kegemukan,  tingkat  kesehatan,  jenis  makanan  dan  minuman  yang  dikonsumsi,  serta warna  kulit.  Givoni  (1998)  berpendapat  bahwa  dalam  hal  kontrol  lingkungan,  kaca  dan elemen  pembayangnya  berpengaruh  besar  terhadap  penciptaan  iklim  dalam  bangunan. Asih (2012) pada penelitiannya menuliskan, dalam upaya mewujudkan konservasi energi pada bangunan. Perhitungan OTTV menjadi penting karena façade bangunan adalah salah satu factor yang terlibat dalm mengkonversi energi selain atap. Agar jumlah panas yang terhantar melalui fasade akibat konduksi panas masuk ruangan dapat diminimalisir.
Dalam  hal  ini,  kaca  dapat  memasukkan  cahaya  alami  dan  juga  panas  radiasi, disamping  itu  juga  berfungsi  sebagai  konservasi  energi  maupun  penciptaan  efek psikologis  pada  pencahayaan.  Pemanfaatan  material  kaca  menjadi  salah  satu  alternatif untuk  dapat  memanfaatkan  cahaya  matahari  sebagai  penerangan.  Apakah  penggunaan kaca  cocok  sebagai  batas  ruangan  di  daerah  tropis?  Bukankah  kaca  mempunyai  sifat mengirim cahaya dan panas ke dalam ruangan, serta menahan panas tersebut untuk tidak melepaskannya? Kalau hal ini terjadi maka besaran panas yang terdistribusikan ke dalam ruangan  sangat  besar  dan  mempengaruhi  besaran  energi  untuk  pengkondisian kenyamanan termal didalam bangunan tersebut.
Studi  kasus  pada  Gedung  Pasca  Sarjana  Poltekkes  Semarang.  Lokasi  bangunan yang  berada  di  daerah  terbuka  dekat  dengan jalan tol  mempunyai  view  yang  baik,  serta potensi  angin  dan  cahaya    sebagai  sumber    penghawaan    alami  yang  berlimpah  namun dalam    penerapan    pada  desain  beberapa  ruangnya  belum  memanfaatkan  potensi  alam yang  ada  sehingga  Gedung  Pasca  Sarjana  sebagai  fasilitas  pembelajaran  lebih  banyak memanfaatkan penghawaan buatan berupa AC. Bila energi yang ada dapat dimanfaatkan dengan  optimal  dan  mengurangi  pemakaian  AC  tentunya  akan  memberikan  dampak positif    bagi  pihak  Politeknik  Kesehatan  (Poltekkes)  Semarang  terutama  dalam    hal penghematan  biaya  operasional  dan  dapat  menambah  profit.  Diharapkan  dari  studi penelitian  ini  adalah:  (1)  Untuk  mengevaluasi  kinerja  termal  selubung  bangunan  pada Gedung  Pasca  Sarjana  Poltekkes  Semarang  dengan  menggunakan  perhitungan    OTTV (Overall  Thermal  Transfer  Value) secara  manual  sehingga  diketahui  nilai  OTTV  yang diijinkan  pada  Peraturan  Walikota  Semarang  nomor  24  tahun  2019  tentang  Bangunan Gedung  Hijau.  (2)  Mengetahui  seberapa  besar  luasan  bukaan  dinding  dengan menggunakan material kaca sebagai selubung bangunan yang tepat agar dapat memenuhi syarat ideal nilai OTTV pada Peraturan Walikota Semarang nomor 24 tahun 2019 sebagai bangunan hemat energi. (3) Menjadi masukan bagi para perancang dan perencana dalam mendesain  bangunan  yang  kaitan  dengan  pemilihan  orientasi  bangunan  dan  pemilihan tipe kaca sebagai material selubung bangunan agar tercapai bangunan yang hemat energi.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode Kuantitatif dan melakukan penghitungan OTTV. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian Pustaka  untuk  mendalami  permasalahan  yang  akan  diteliti,  yaitu  apakah  selubung bangunan  Gedung  Pasca  Sarjana  Poltekkes  Semarang  yang  dirancang  memenuhi  nilai OTTV  yang  diijinkan  pada  pada  Peraturan  Walikota  Semarang  nomor  24  tahun  2019 tentang Bangunan Gedung Hijau sebesar ≤40 Watt/m2. Untuk mengetahuinya maka akan dilakukan  pengukuran  dengan  menggunakan  rumus  OTTV.  Ruang  lingkup  penelitian mengulas mengenai hal-hal berikut:
1. Definisi dan teori OTTV pada bangunan gedung.
2. Standar  dan regulasi yang  tertera pada Peraturan Walikota Semarang nomor 24 tahun 2019 tentang Bangunan Gedung Hijau.
3. Deskripsi umum rancangan Gedung Pasca Sarjana Poltekkes Semarang.
4. Ulasan perhitungan nilai OTTV.
Langkah – Langkah Penelitian:
1. Kompilasi Data dan Interprestasi Data Observasi  yang  dilakukan  menghasilkan  data  primer  yang  terdiri  dari  data  hasil pengukuran,  pengamatan  dan  pencatatan.  Semua  data  dikumpulkan  dan  disusun  sesuai dengan urutannya. Data tersebut kemudian dipelajari, termasuk mengoreksi ketepatan dan kebenaran pengukuran dan pencatatan.
Data  primer  meliputi:  data  orientasi  bangunan,  data  ukuran  fisik  bangunan,  data penggunaan material bangunan dan data asbuilt drawing dari bangunan.
Gambar 1. Data Orientasi dan Denah Bangunan
Sumber : Konsultan Perencana Orientasi Bangunan Denah Lantai 3
Mempunyai fungsi sebagai area ruang
Perkuliahan dan Penunjang Denah Lantai 2
Mempunyai fungsi sebagai area Laboratorium Keterampilan
Denah Lantai 1 Merupakan lantai dasar dimana pengunaan nya berfungsi sebagai Mini Hospital Utara
Tampak Samping Kiri Tampak Samping Kanan Tampak Belakang Tampak Depan
Gambar 2. Data Tampak Bangunan Sumber : Konsultan Perencana dan Koleksi Pribadi
Denah Lantai 5
Berfungsi sebagai ruang
Denah Lantai 4 Berfungsi sebagai ruang Perkuliahan
2. Analisa Data
Analisa Kuantitatif
a. Dilakukan  untuk  menganalisa  hasil  observasi  di  lapangan  yaitu  untuk mendapatkan  indeks  perpindahan  panas  matahari  dengan  menggunakan  teori pengukuran penggunaan energi sesuai Peraturan yang Berlaku.
b. Pengukuran  Perpindahan  Panas  Matahari  menggunakan  perhitungan  OTTV
(Overall Thermal Transfer Value)
Langkah-langkah menghitung OTTV
▪ MenentukanTipe Dinding (W) dan variabelnya (Uw, TDek, dan Δ)
▪ Menentukan Luas masing-masing Tipe Dinding (W), Luas Fenestrasi (F) dan WWR
▪ Menentukan SC Kaca, U kaca, dan SC efektif
▪ Menghitung OTTV masing-masing orientasi
▪ Menghitung OTTV keseluruhan
Untuk  menghitung  nilai  OTTV  dinding  luar  bangunan,  dipergunakan  rumus
sebagai berikut (Setyowati, 2015):
Gambar 3. Perpindahan Panas Ke Dalam Bangunan Sumber : Buku Fisika Bangunan 2 Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Edisi 2 Thermal & Acoustic (Setyowati, 2015)
OTTV  :  Harga  perpindahan  termal  menyeluruh  pada  dinding  luar  yang  memiliki  arah atau orientasi tertentu (W/m2) α : Absorbtansi radiasi matahari
UW
: Transmitansi termal dinding tak tembus cahaya (W/m2.K) WWR  : Perbandingan luas jendela dengan luas seluruh dinding luar pada orientasi yang ditentukan
SF : Faktor Radiasi Matahari (W/m2) SC : Koefisien peneduh dari sistem fenestrasi UF
: Transmitansi termal fenestrasi (W/m2.K)
ΔT : Beda temperatur perencanaan antara bagian luar dan bagian dalam (diambil 5K)
Nilai absorbtansi termal (α) untuk beberapa jenis permukaan dinding tak tembus cahaya dan bahan warna dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 1. Nilai Absorbtansi Radiasi Matahari Untuk Dinding Luar dan Atap Tak Tembus Cahaya
Sumber : Standar Nasional Indonesia, Badan Standardisasi Nasional, 2011
Tabel 2. Nilai Absorbtansi Radiasi Matahari Untuk Cat Pada Dinding Luar dan Atap Tak Tembus Cahaya
Sumber : Standar Nasional Indonesia, Badan Standardisasi Nasional, 2011
Selain itu besar harga k untuk berbagai jenis bahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 3. Nilai k Bahan Bangunan
Sumber : Standar Nasional Indonesia, Badan Standardisasi Nasional, 2011
Guna  perhitungan  OTTV,  nilai  beda  temperatur  ekuivalen    (TD EK )  pada  tabel  yang dimasukkan adalah:
Tabel 4. Beda Temperatur Ekuivalen Untuk Dinding
Sumber : Standar Nasional Indonesia, Badan Standardisasi Nasional, 2011
Sedangkan untuk menghitung faktor radiasi matahari, dimasukkan data tabel dibawah ini:
Tabel 5. Faktor Rerata Radiasi Matahari (SF, W/m 2 ) Untuk Berbagai Orientasi 1)
Sumber : Standar Nasional Indonesia, Badan Standardisasi Nasional, 2011
Untuk menghitung Koefisien Peneduh dapat memasukkan SC kaca dari tabel dibawah ini:
Tabel 6. Shading Coefficient untuk Berbagai Jenis Material Kaca
No. Penggunaan Kaca Shading Coefficient
Jenis Kaca Warna Tebal
1. Kaca Bening - - ¼ inci 3/8 inci 0,95 0,90 2. Heat  Absorbing glass abu2, bronze, atau green tinted - 3/16 inci 1/2 inci
0,75 0,50
3. Revlective glass dark gray metallized light gray metallized - - 0,35 s/d 0,20 0,60 s/d 0,35
Sumber: Pengantar Fisika Bangunan, Mangunwijaya, hal.118
A. PERHITUNGAN KONDUKSI MELALUI DINDING TABEL 7 Total Area Fasad
Total Area Bukaan U Value (Uv) wall (A) x OTTV (m²) (m²) (W/m²k) (Watt) (1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) = (5)/(1) = 1-(6) =(4)x(7)x(8)x(9) = (1)x(10)
U 1 Bata Ringan finish ACP 144.84 0.40 98.37 0.68 0.32 1.18 12.00 1.82 263.09
U 2 Brick Wall 220.61 0.89 79.30 0.36 0.64 2.80 10.00 15.95 3,518.40
U 3 Bata Ringan finish ACP 120.42 0.40 8.30 0.07 0.93 1.18 12.00 5.27 634.74
U 4 Bata Ringan finish ACP 214.99 0.40 124.38 0.58 0.42 1.18 12.00 2.39 512.97
U 5 Brick Wall 251.12 0.89 70.60 0.28 0.72 2.80 10.00 17.90 4,494.54
U 6 Brick Wall 172.00 0.89 38.48 0.22 0.78 2.80 10.00 19.33 3,324.35
U 7 Brick Wall 179.53 0.89 58.06 0.32 0.68 2.80 10.00 16.85 3,024.11
U 8 Brick Wall
70.47 0.89 - - 1.00 2.80 10.00 24.90 1,754.54 U 9 - - - -
- - - - - -
U 10 - - - -
- - - - - -
U 11 - - - - - - - - - -
U 12 - - - -
- - - - - -
U 13 - - - -
- - - - - - U 14 - - - - - - - - - -
U 15 - - - - - - - - - -
U 16 - - - - - - - - - -
U 17 - - - - - - - - - - U 18 - - - - - - - - - -
U 19 - - - - - - - - - -
U 20 - - - - - - - - - -
U 21 - - - - - - - - - -
U 22 - - - - - - - - - -
U 23 - - - - - - - - - -
U 24 - - - - - - - - - -
U 25 - - - - - - - - - - 1,373.97 477.49 0.35 17,526.73
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL Window to Wall Ratio (WWR) No 1-WWR TDek OTTV α ((1-WWR)*Uw*Tdeq) Façade Heat Absorbtion Factor (α) A. PERHITUNGAN KONDUKSI MELALUI DINDING TABEL 7 Total Area Fasad
Total Area Bukaan U Value (Uv) wall (A) x OTTV (m²)
(m²)
(W/m²k) (Watt) (1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) = (5)/(1) = 1-(6) =(4)x(7)x(8)x(9) = (1)x(10)
U 1 Bata Ringan finish ACP 144.84 0.40 98.37
0.68 0.32 1.18 12.00 1.82 263.09 U 2 Brick Wall 220.61 0.89 79.30
0.36 0.64 2.80 10.00 15.95 3,518.40 U 3 Bata Ringan finish ACP 120.42 0.40 8.30
0.07 0.93 1.18 12.00 5.27 634.74 U 4 Bata Ringan finish ACP 214.99 0.40 124.38
0.58 0.42 1.18 12.00 2.39 512.97
U 5 Brick Wall 251.12 0.89 70.60
0.28 0.72 2.80 10.00 17.90 4,494.54 U 6 Brick Wall 172.00 0.89 38.48
0.22 0.78 2.80 10.00 19.33 3,324.35 U 7 Brick Wall 179.53 0.89 58.06
0.32 0.68 2.80 10.00 16.85 3,024.11
U 8 Brick Wall 70.47 0.89 - - 1.00 2.80 10.00 24.90 1,754.54
U 9 - - - - - - - - - -
U 10
- - - - - - - - - -
U 11 - - - - - - - - - -
U 12 - - - - - - - - - -
U 13 - - - - - - - - - -
U 14 - - - - - - - - - - U 15 - - - - - - - - - -
U 16 - - - - - - - - - -
U 17 - - - -
- - - - - -
U 18 - - - -
- - - - - -
U 19 - - - -
- - - - - -
U 20 - - - -
- - - - - -
U 21 - - - -
- - - - - -
U 22 - - - -
- - - - - -
U 23 - - - -
- - - - - -
U 24 - - - -
- - - - - -
U 25 - - - -
- - - - - - 1,373.97 477.49 0.35 17,526.73
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL Window to Wall Ratio (WWR) No 1-WWR TDek OTTV α ((1-WWR)*Uw*Tdeq) Façade Heat Absorbtion Factor (α) α ((1-WWR)*Uw*Tdeq) B. PERHITUNGAN KONDUKSI MELALUI BUKAAN
TABEL 8 Total Area Fasad Total Area Bukaan U Value Bukaan (A) x OTTV (m²) (m²) (W/m²K) (Watt) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (2)/(1) = (3)x(4)x(5) = (1)x(6) U 1 PANASAP GREEN GNFL 144.84 98.37 0.68 5.70 5.00 19.36 2,803.55 U 2 PANASAP GREEN GNFL 220.61 79.30 0.36 5.70 5.00 10.24 2,260.05 U 3 PANASAP GREEN GNFL 120.42 8.30 0.07 5.70 5.00 1.96 236.55 U 4 PANASAP GREEN GNFL 214.99 124.38 0.58 5.70 5.00 16.49 3,544.83 U 5 PANASAP GREEN GNFL 251.12 70.60 0.28 5.70 5.00 8.01 2,012.10 U 6 PANASAP GREEN GNFL 172.00 38.48 0.22 5.70 5.00 6.38 1,096.68 U 7 PANASAP GREEN GNFL 179.53 58.06 0.32 5.70 5.00 9.22 1,654.82 U 8 - 70.47 - - - 5.00 - - U 9 - - - - - 5.00 - - U 10 - - - - - 5.00 - - U 11 - - - - - 5.00 - - U 12 - - - - - 5.00 - - U 13 - - - - - 5.00 - - U 14 - - - - - 5.00 - - U 15 - - - - - 5.00 - - U 16 - - - - - 5.00 - - U 17 - - - - - 5.00 - - U 18 - - - - - 5.00 - - U 19 - - - - - 5.00 - - U 20 - - - - - 5.00 - - U 21 - - - - - 5.00 - - U 22 - - - - - 5.00 - - U 23 - - - - - 5.00 - - U 24 - - - - - 5.00 - - U 25 - - - - - 5.00 - - 1,373.97 477.49 0.35 13,608.58
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL OTTV ΔT No (WWR*Uf*ΔT) Façade Window to Wall Ratio (WWR) B. PERHITUNGAN KONDUKSI MELALUI BUKAAN TABEL 8 Total Area Fasad Total Area Bukaan
U Value Bukaan (A) x OTTV (m²) (m²) (W/m²K) (Watt) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (2)/(1) = (3)x(4)x(5) = (1)x(6) U 1 PANASAP GREEN GNFL
144.84 98.37 0.68 5.70 5.00 19.36 2,803.55 U 2 PANASAP GREEN GNFL 220.61 79.30 0.36 5.70 5.00 10.24 2,260.05 U 3 PANASAP GREEN GNFL 120.42 8.30 0.07 5.70 5.00 1.96 236.55 U 4 PANASAP GREEN GNFL 214.99 124.38 0.58 5.70 5.00 16.49 3,544.83 U 5 PANASAP GREEN GNFL 251.12 70.60 0.28 5.70 5.00 8.01 2,012.10 U 6 PANASAP GREEN GNFL 172.00 38.48 0.22 5.70 5.00 6.38 1,096.68 U 7 PANASAP GREEN GNFL 179.53 58.06 0.32 5.70 5.00 9.22 1,654.82 U 8 - 70.47 - - - 5.00 - - U 9 - - - - - 5.00 - - U 10 - - - - - 5.00 - - U 11 - - - - - 5.00 - - U 12 - - - - - 5.00 - - U 13 - - - - - 5.00 - - U 14 - - - - - 5.00 - - U 15 - - - - - 5.00 - - U 16 - - - - - 5.00 - - U 17 - - - - - 5.00 - - U 18 - - - - - 5.00 - - U 19 - - - - - 5.00 - - U 20 - - - - - 5.00 - - U 21 - - - - - 5.00 - - U 22 - - - - - 5.00 - - U 23 - - - - - 5.00 - - U 24 - - - - - 5.00 - - U 25 - - - - - 5.00 - - 1,373.97 477.49 0.35 13,608.58
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL OTTV ΔT No (WWR*Uf*ΔT) Façade Window to Wall Ratio (WWR) (WWR*Uf*ΔT) C. PERHITUNGAN RADIASI MELALUI BUKAAN
TABEL 9 Total Area Fasad Total Area Bukaan
(A) x OTTV (m²) (m²) (Watt) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (2)/(1) = (3)x(4)x(5) = (1)x(6) U 1 PANASAP GREEN GNFL 144.84 98.37 0.68 142.29 0.66 64.05 9,277.22 U 2 PANASAP GREEN GNFL 220.61 79.30 0.36 142.29 0.66 33.90 7,478.74 U 3 PANASAP GREEN GNFL 120.42 8.30 0.07 142.29 0.66 6.50 782.77 U 4 PANASAP GREEN GNFL 214.99 124.38 0.58 142.29 0.66 54.56 11,730.21 U 5 PANASAP GREEN GNFL 251.12 70.60 0.28
142.29 0.48 19.12 4,800.60 U 6 PANASAP GREEN GNFL 172.00 38.48 0.22
142.29 0.48 15.21 2,616.53 U 7 PANASAP GREEN GNFL 179.53 58.06 0.32
142.29 0.66 30.50 5,475.98 U 8 - 70.47 - - 142.29 - - - U 9 - - - - 142.29 - - - U 10 - - - - 142.29 - - - U 11 - - - - 142.29 - - - U 12 - - - - 142.29 - - - U 13 - - - - 142.29 - - - U 14 - - - - 142.29 - - - U 15 - - - - 142.29 - - - U 16 - - - - 142.29 - - - U 17 - - - - 142.29 - - - U 18 - - - - 142.29 - - - U 19 - - - - 142.29 - - - U 20 - - - - 142.29 - - - U 21 - - - - 142.29 - - - U 22 - - - - 142.29 - - - U 23 - - - - 142.29 - - - U 24 - - - - 142.29 - - - U 25 - - - - 142.29 - - - 1,373.97 477.49 0.35 42,162.05
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL Shading Coefficient (SC=SCk*SCeff) OTTV Solar Factor (SF) No (WWR*SC*SF) Façade Window to Wall Ratio (WWR) C. PERHITUNGAN RADIASI MELALUI BUKAAN TABEL 9 Total Area Fasad Total Area Bukaan
(A) x OTTV
(m²)
(m²) (Watt) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (2)/(1) = (3)x(4)x(5) = (1)x(6) U 1 PANASAP GREEN GNFL 144.84 98.37 0.68 142.29 0.66 64.05 9,277.22 U 2 PANASAP GREEN GNFL 220.61 79.30 0.36 142.29 0.66 33.90 7,478.74 U 3 PANASAP GREEN GNFL 120.42 8.30 0.07 142.29 0.66 6.50 782.77 U 4 PANASAP GREEN GNFL 214.99 124.38 0.58 142.29 0.66 54.56 11,730.21 U 5 PANASAP GREEN GNFL 251.12 70.60 0.28 142.29 0.48 19.12 4,800.60 U 6 PANASAP GREEN GNFL 172.00 38.48 0.22 142.29 0.48 15.21 2,616.53 U 7 PANASAP GREEN GNFL 179.53 58.06 0.32 142.29 0.66 30.50 5,475.98 U 8 - 70.47 - - 142.29 - - - U 9 - - - - 142.29 - - - U 10 - - - - 142.29 - - - U 11 - - - - 142.29 - - - U 12 - - - - 142.29 - - - U 13 - - - - 142.29 - - - U 14 - - - - 142.29 - - - U 15 - - - - 142.29 - - - U 16 - - - - 142.29 - - - U 17 - - - - 142.29 - - - U 18 - - - - 142.29 - - - U 19 - - - - 142.29 - - - U 20 - - - - 142.29 - - - U 21 - - - - 142.29 - - - U 22 - - - - 142.29 - - - U 23 - - - - 142.29 - - - U 24 - - - - 142.29 - - - U 25 - - - - 142.29 - - - 1,373.97 477.49 0.35 42,162.05
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL Shading Coefficient (SC=SCk*SCeff) OTTV Solar Factor (SF) No (WWR*SC*SF) Façade Window to Wall Ratio (WWR) (WWR*SC*SF)

## Hasil dan Pembahasan
Untuk  mengetahui  perpindahan  panas  pada  Gedung  Politeknik  Kesehatan Kemenkes  (Poltekkes)  Semarang  dilakukan  perhitungan  menggunakan  rumus  OTTV (Overall  Thermal  Transfer  Value) pada  keempat  sisi  dindingnya  yaitu  dinding  Utara, dinding  Timur,  dinding  Selatan  dan  dinding  Barat  baik  yang  didominasi  kaca  ataupun tidak.
Tabel 1. Penghitungan OTTV Dinding Utara Berdasarkan perhitungan  OTTV pada sisi Dinding Utara bahwa  perpindahan panas atau konduksi  melalui  dinding  bata  ataupun  berlapis  ACP  diketahui  sebesar    17,526  Watt, perpindahan panas atau konduksi melalui bukaan dinding bermaterial kaca sebesar 13,608 Watt,  sedangkan  perpindahan  panas  melalui  radiasi  bukaan  dinding  bermaterial  kaca sebesar 42,162 Watt. Total area bukaan dinding adalah 477,49 m 2 atau 35% dari tota area dinding sisi utara.
B. PERHITUNGAN KONDUKSI MELALUI BUKAAN
TABEL 8 Total Area Fasad Total Area Bukaan U Value Bukaan
(A) x OTTV (m²) (m²) (W/m²K)
(Watt) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (2)/(1) = (3)x(4)x(5) = (1)x(6)
T 1 PANASAP GREEN GNFL 168.32 141.00 0.84
5.70 5.00 23.87 4,018.50 T 2 PANASAP GREEN GNFL 127.40 52.50 0.41
5.70 5.00 11.74 1,496.25 T 3 None 100.45 - - - 5.00 - - T 4 PANASAP GREEN GNFL 261.58 153.02 0.58
5.70 5.00 16.67 4,361.07 T 5 PANASAP GREEN GNFL
38.65 23.38 0.61
5.70 5.00 17.24 666.36 T 6 PANASAP GREEN GNFL
56.80 28.59 0.50
5.70 5.00 14.35 814.82 T 7 - - - - - 5.00 - - T 8 - - - - - 5.00 - - T 9 - - - - - 5.00 - - T 10 - - - - - 5.00 - - T 11 - - - - - 5.00 - - T 12 - - - - - 5.00 - - T 13 - - - - - 5.00 - - T 14 - - - - - 5.00 - - T 15 - - - - - 5.00 - - T 16 - - - - - 5.00 - - T 17 - - - - - 5.00 - - T 18 - - - - - 5.00 - - T 19 - - - - - 5.00 - - T 20 - - - - - 5.00 - - T 21 - - - - - 5.00 - - T 22 - - - - - 5.00 - - T 23 - - - - - 5.00 - - T 24 - - - - - 5.00 - - T 25 - - - - - 5.00 - - 753.19 398.49 0.53 11,356.99
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL No (WWR*Uf*ΔT) Window to Wall Ratio (WWR) ΔT Façade OTTV B. PERHITUNGAN KONDUKSI MELALUI BUKAAN TABEL 8 Total Area Fasad Total Area Bukaan
U Value Bukaan (A) x OTTV (m²) (m²) (W/m²K) (Watt) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (2)/(1) = (3)x(4)x(5) = (1)x(6) T 1 PANASAP GREEN GNFL
168.32 141.00 0.84
5.70 5.00 23.87 4,018.50 T 2 PANASAP GREEN GNFL 127.40 52.50 0.41 5.70 5.00 11.74 1,496.25 T 3 None 100.45 - - - 5.00 - - T 4 PANASAP GREEN GNFL 261.58 153.02 0.58 5.70 5.00 16.67 4,361.07 T 5 PANASAP GREEN GNFL 38.65 23.38 0.61 5.70 5.00 17.24 666.36 T 6 PANASAP GREEN GNFL 56.80 28.59 0.50 5.70 5.00 14.35 814.82 T 7 - - - - - 5.00 - - T 8 - - - - - 5.00 - - T 9 - - - - - 5.00 - - T 10 - - - - - 5.00 - - T 11 - - - - - 5.00 - - T 12 - - - - - 5.00 - - T 13 - - - - - 5.00 - - T 14 - - - - - 5.00 - - T 15 - - - - - 5.00 - - T 16 - - - - - 5.00 - - T 17 - - - - - 5.00 - - T 18 - - - - - 5.00 - - T 19 - - - - - 5.00 - - T 20 - - - - - 5.00 - - T 21 - - - - - 5.00 - - T 22 - - - - - 5.00 - - T 23 - - - - - 5.00 - - T 24 - - - - - 5.00 - - T 25 - - - - - 5.00 - - 753.19 398.49 0.53 11,356.99
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL No (WWR*Uf*ΔT) Window to Wall Ratio (WWR) ΔT Façade OTTV (WWR*Uf*ΔT) A. PERHITUNGAN KONDUKSI MELALUI DINDING TABEL 7 Total Area Fasad Total Area Bukaan U Value (Uv) wall
(A) x OTTV (m²) (m²) (W/m²k)
(Watt)
(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) = (5)/(1) = 1-(6) =(4)x(7)x(8)x(9) = (1)x(10)
T 1 Bata Ringan finish ACP 168.32 0.40 141.00 0.84 0.16 1.18 12.00 0.92 154.64
T 2 Brick Wall 127.40 0.89 52.50 0.41 0.59 2.80 10.00 14.64 1,864.84
T 3 Brick Wall 100.45 0.89 -
- 1.00 2.80 10.00 24.90 2,500.89
T 4 Bata Ringan finish ACP 261.58 0.40 153.02 0.58 0.42 1.18 12.00 2.35 614.63
T 5 Bata Ringan finish ACP 38.65 0.40 23.38 0.61 0.39 1.18 12.00 2.24 86.42
T 6 Brick Wall 56.80 0.89 28.59 0.50 0.50 2.80 10.00 12.37 702.37
T 7 - - - - - - - - - -
T 8 - - - - - - - - - -
T 9 - - - - - - - - - -
T 10 - - - - - - - - - -
T 11 - - - - - - - - - -
T 12 - - - - - - - - - -
T 13 - - - - - - - - - -
T 14 - - - - - - - - - -
T 15 - - - - - - - - - - T 16 - - - - - - - - - -
T 17 - - - - - - - - - -
T 18 - - - - - - - - - -
T 19 - - - - - - - - - -
T 20 - - - - - - - - - -
T 21 - - - - - - - - - - T 22 - - - - - - - - - - T 23 - - - - - - - - - -
T 24 - - - - - - - - - -
T 25 - - - - - - - - - - 753.19 398.49 0.53 5,923.79 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL α ((1-WWR)*Uw*Tdeq) Heat Absorbtion Factor (α) Window to Wall Ratio (WWR) TDek OTTV 1-WWR Façade No A. PERHITUNGAN KONDUKSI MELALUI DINDING TABEL 7 Total Area Fasad Total Area Bukaan U Value (Uv) wall (A) x OTTV
(m²)
(m²) (W/m²k)
(Watt)
(1)
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) = (5)/(1) = 1-(6) =(4)x(7)x(8)x(9) = (1)x(10) T 1 Bata Ringan finish ACP 168.32 0.40 141.00 0.84 0.16 1.18 12.00 0.92 154.64 T 2 Brick Wall 127.40 0.89 52.50 0.41 0.59 2.80 10.00 14.64 1,864.84
T 3 Brick Wall 100.45 0.89 - - 1.00 2.80
10.00 24.90 2,500.89
T 4 Bata Ringan finish ACP 261.58 0.40 153.02 0.58 0.42 1.18 12.00 2.35 614.63 T 5 Bata Ringan finish ACP 38.65 0.40 23.38 0.61 0.39 1.18 12.00 2.24 86.42 T 6 Brick Wall 56.80 0.89 28.59 0.50 0.50 2.80 10.00 12.37 702.37
T 7 - - - - - - - - - -
T 8 - - - - - - - - - -
T 9 - - - - - - - - - -
T 10 - - - - - - - - - -
T 11 - - - - - - - - - -
T 12 - - - - - - - - - -
T 13 - - - - - - - - - -
T 14 - - - - - - - - - -
T 15 - - - - - - - - - -
T 16 - - - - - - - - - -
T 17 - - - - - - - - - -
T 18 - - - - - - - - - -
T 19 - - - - - - - - - -
T 20 - - - - - - - - - -
T 21 - - - - - - - - - -
T 22 - - - - - - - - - -
T 23 - - - - - - - - - -
T 24 - - - - - - - - - -
T 25 - - - - - - -
- - -
753.19 398.49 0.53 5,923.79 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL α ((1-WWR)*Uw*Tdeq) Heat Absorbtion Factor (α) Window to Wall Ratio (WWR) TDek OTTV 1-WWR Façade No α ((1-WWR)*Uw*Tdeq) C. PERHITUNGAN RADIASI MELALUI BUKAAN TABEL 9 Total Area Fasad Total Area Bukaan
(A) x OTTV
(m²)
(m²) (Watt) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (2)/(1) = (3)x(4)x(5) = (1)x(6) T 1 PANASAP GREEN GNFL 168.32 141.00 0.84
155.04 0.66 86.08 14,489.38 T 2 PANASAP GREEN GNFL 127.40 52.50 0.41
155.04 0.66 42.35 5,394.98 T 3 None 100.45 - - 155.04 - - - T 4 PANASAP GREEN GNFL 261.58 153.02 0.58
155.04 0.66 60.11 15,724.57 T 5 PANASAP GREEN GNFL 38.65 23.38 0.61
155.04 0.66 62.17 2,402.67 T 6 PANASAP GREEN GNFL 56.80 28.59 0.50
155.04 0.66 51.72 2,937.95 T 7 - - - - 155.04 - - - T 8 - - - - 155.04 - - - T 9 - - - - 155.04 - - - T 10 - - - - 155.04 - - - T 11 - - - - 155.04 - - - T 12 - - - - 155.04 - - - T 13 - - - - 155.04 - - - T 14 - - - - 155.04 - - - T 15 - - - - 155.04 - - - T 16 - - - - 155.04 - - - T 17 - - - - 155.04 - - - T 18 - - - - 155.04 - - - T 19 - - - - 155.04 - - - T 20 - - - - 155.04 - - - T 21 - - - - 155.04 - - - T 22 - - - - 155.04 - - - T 23 - - - - 155.04 - - - T 24 - - - - 155.04 - - - T 25 - - - - 155.04 - - - 753.19 398.49 0.53 40,949.55
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL Façade No (WWR*SC*SF) Window to Wall Ratio (WWR) Solar Factor (SF) Shading Coefficient (SC=SCk*SCeff) OTTV C. PERHITUNGAN RADIASI MELALUI BUKAAN TABEL 9 Total Area Fasad Total Area Bukaan
(A) x OTTV
(m²) (m²)
(Watt) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (2)/(1) = (3)x(4)x(5) = (1)x(6)
T 1 PANASAP GREEN GNFL
168.32 141.00 0.84 155.04 0.66 86.08 14,489.38 T 2 PANASAP GREEN GNFL 127.40 52.50 0.41
155.04 0.66 42.35 5,394.98 T 3 None
100.45 - - 155.04
- - - T 4 PANASAP GREEN GNFL
261.58 153.02 0.58
155.04 0.66 60.11 15,724.57 T 5 PANASAP GREEN GNFL 38.65 23.38 0.61 155.04 0.66 62.17 2,402.67 T 6 PANASAP GREEN GNFL 56.80 28.59 0.50
155.04 0.66 51.72 2,937.95 T 7 - - - - 155.04 - - - T 8 - - - -
155.04 - - - T 9 - - - - 155.04
- - - T 10 - - - - 155.04 - - - T 11 - - - - 155.04 - - - T 12 - - - - 155.04 - - - T 13 - - - - 155.04 - - - T 14 - - - - 155.04 - - - T 15 - - - -
155.04 - - - T 16 - - - - 155.04 - - - T 17 - - - - 155.04 - - - T 18 - - - - 155.04 - - - T 19 - - - - 155.04 - - - T 20 - - - - 155.04 - - - T 21 - - - - 155.04 - - - T 22 - - - - 155.04 - - - T 23 - - - - 155.04 - - - T 24 - - - - 155.04 - - - T 25 - - - - 155.04 - - - 753.19 398.49 0.53 40,949.55
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL Façade No (WWR*SC*SF) Window to Wall Ratio (WWR) Solar Factor (SF) Shading Coefficient (SC=SCk*SCeff) OTTV (WWR*SC*SF) A. PERHITUNGAN KONDUKSI MELALUI DINDING TABEL 7 Total Area Fasad Total Area Bukaan U Value (Uv) wall (A) x OTTV (m²) (m²) (W/m²k)
(Watt)
(1)
(4) (5)
(6) (7) (8) (9) (10) (11) = (5)/(1) = 1-(6) =(4)x(7)x(8)x(9) = (1)x(10) S 1 Brick Wall 273.86 0.89 107.17 0.39 0.61 2.80 10.00 15.15 4,150.14 S 2 Brick Wall 361.98 0.89 129.39 0.36 0.64 2.80 10.00 16.00 5,790.99 S 3 Brick Wall 39.36 0.89 8.32 0.21 0.79 2.80 10.00 19.64 772.85 S 4 Bata Ringan finish ACP 295.85 0.40 170.84 0.58 0.42 1.18 12.00 2.39 707.76 S 5 Bata Ringan finish ACP 16.68 0.40 16.68 1.00 - 1.18 12.00 - -
S 6 Brick Wall 215.94 0.89 95.70 0.44 0.56 2.80 10.00 13.86 2,993.71
S 7 Bata Ringan finish ACP 243.30 0.40 153.02 0.63 0.37 1.18 12.00 2.10 511.14
S 8
- - - - - - - - - - S 9 - - - - - - - - - - S 10 - - - - - - - - - - S 11 - - - - - - - - - - S 12 - - - - - - - - - - S 13 - - - - - - - - - - S 14 - - - - - - - - - - S 15 - - - - - - - - - - S 16 - - - - - - - - - - S 17 - - - - - - - - - - S 18 - - - - - - - - - - S 19 - - - - - - - - - - S 20 - - - - - - - - - - S 21 - - - - - - - - - - S 22 - - - - - - - - - - S 23 - - - - - - - - - - S 24 - - - - - - - - - - S 25 - - - - - - - - - - 1,446.98 681.12 0.47 14,926.58
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL Heat Absorbtion Factor (α) Window to Wall Ratio (WWR) 1-WWR No α ((1-WWR)*Uw*Tdeq) TDek OTTV Façade A. PERHITUNGAN KONDUKSI MELALUI DINDING TABEL 7 Total Area Fasad Total Area Bukaan U Value (Uv) wall (A) x OTTV
(m²)
(m²)
(W/m²k) (Watt) (1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) = (5)/(1) = 1-(6) =(4)x(7)x(8)x(9) = (1)x(10)
S 1 Brick Wall 273.86 0.89 107.17 0.39 0.61 2.80 10.00 15.15 4,150.14 S 2 Brick Wall 361.98 0.89 129.39
0.36
0.64 2.80 10.00 16.00 5,790.99 S 3 Brick Wall 39.36 0.89 8.32 0.21
0.79 2.80 10.00 19.64 772.85 S 4 Bata Ringan finish ACP 295.85 0.40 170.84 0.58
0.42 1.18 12.00 2.39 707.76
S 5 Bata Ringan finish ACP 16.68 0.40 16.68 1.00 - 1.18
12.00 - - S 6 Brick Wall 215.94 0.89 95.70 0.44 0.56 2.80 10.00 13.86 2,993.71 S 7 Bata Ringan finish ACP 243.30 0.40 153.02
0.63
0.37 1.18 12.00 2.10 511.14
S 8 - - - - - - - - - -
S 9 -
- - - - - - - - -
S 10 -
- - - - - - - - -
S 11
- - - - - - - - - -
S 12
- - - - - - - - - -
S 13 - - - - - - - - - -
S 14 - - - -
- - - - - -
S 15 - - - - - - - - - -
S 16
- - - - - - - - - -
S 17
- - - - - - - - - - S 18 - - - - - - - - - - S 19 - - - - - - - - - - S 20 - - - - - - - - - - S 21 - - - - - - - - - - S 22 - - - - - - - - - - S 23 - - - - - - - - - - S 24 - - - - - - - - - - S 25 - - - - - - - - - - 1,446.98 681.12 0.47 14,926.58 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL Heat Absorbtion Factor (α) Window to Wall Ratio (WWR) 1-WWR No α ((1-WWR)*Uw*Tdeq) TDek OTTV Façade Tabel 2. Penghitungan OTTV Dinding Timur Berdasarkan perhitungan OTTV pada sisi Dinding Timur bahwa perpindahan panas atau konduksi  melalui  dinding  bata  ataupun  berlapis  ACP  diketahui  sebesar    5,923  Watt, perpindahan panas atau konduksi melalui bukaan dinding bermaterial kaca sebesar 11,356 Watt,  sedangkan  perpindahan  panas  melalui  radiasi  bukaan  dinding  bermaterial  kaca sebesar 40,949 Watt. Total area bukaan dinding adalah 398,49 m 2 atau 53% dari tota area dinding sisi timur.
Tabel 3. Penghitungan OTTV Dinding Selatan
B. PERHITUNGAN KONDUKSI MELALUI BUKAAN
TABEL 8 Total Area Fasad Total Area Bukaan U Value Bukaan (A) x OTTV (m²) (m²) (W/m²K) (Watt) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (2)/(1) = (3)x(4)x(5) = (1)x(6) B 1 PANASAP GREEN GNFL 176.00 18.00 0.10 5.70 5.00 2.91 513.00 B 2 PANASAP GREEN GNFL 279.45 22.55 0.08 5.70 5.00 2.30 642.76 B 3 - 155.87 - - - 5.00 - - B 4 - 32.85 - - - 5.00 - - B 5 - 12.64 - - - 5.00 - - B 6 - - - - - 5.00 - - B 7 - - - - - 5.00 - - B 8 - - - - - 5.00 - - B 9 - - - - - 5.00 - - B 10 - - - - - 5.00 - - B 11 - - - - - 5.00 - - B 12 - - - - - 5.00 - - B 13 - - - - - 5.00 - - B 14 - - - - - 5.00 - - B 15 - - - - - 5.00 - - B 16 - - - - - 5.00 - - B 17 - - - - - 5.00 - - B 18 - - - - - 5.00 - - B 19 - - - - - 5.00 - - B 20 - - - - - 5.00 - - B 21 - - - - - 5.00 - - B 22 - - - - - 5.00 - - B 23 - - - - - 5.00 - - B 24 - - - - - 5.00 - - B 25 - - - - - 5.00 - - 656.81 40.55 0.06 1,155.76 TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL
No (WWR*Uf*ΔT) Window to Wall Ratio (WWR) ΔT Façade OTTV B. PERHITUNGAN KONDUKSI MELALUI BUKAAN TABEL 8 Total Area Fasad Total Area Bukaan
U Value Bukaan (A) x OTTV (m²) (m²) (W/m²K) (Watt) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (2)/(1) = (3)x(4)x(5) = (1)x(6) B 1 PANASAP GREEN GNFL 176.00 18.00 0.10 5.70 5.00 2.91 513.00 B 2 PANASAP GREEN GNFL 279.45 22.55 0.08 5.70 5.00 2.30 642.76 B 3 - 155.87 - - - 5.00 - - B 4 - 32.85 - - - 5.00 - - B 5 - 12.64 - - - 5.00 - - B 6 - - - - - 5.00 - - B 7 - - - - - 5.00 - - B 8 - - - - - 5.00 - - B 9 - - - - - 5.00 - - B 10 - - - - - 5.00 - - B 11 - - - - - 5.00 - - B 12 - - - - - 5.00 - - B 13 - - - - - 5.00 - - B 14 - - - - - 5.00 - - B 15 - - - - - 5.00 - - B 16 - - - - - 5.00 - - B 17 - - - - - 5.00 - - B 18 - - - - - 5.00 - - B 19 - - - - - 5.00 - - B 20 - - - - - 5.00 - - B 21 - - - - - 5.00 - - B 22 - - - - - 5.00 - - B 23 - - - - - 5.00 - - B 24 - - - - - 5.00 - - B 25 - - - - - 5.00 - - 656.81 40.55 0.06 1,155.76
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL No (WWR*Uf*ΔT) Window to Wall Ratio (WWR) ΔT Façade OTTV C. PERHITUNGAN RADIASI MELALUI BUKAAN TABEL 9 Total Area Fasad Total Area Bukaan
(A) x OTTV (m²) (m²) (Watt) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (2)/(1) = (3)x(4)x(5) = (1)x(6) B 1 PANASAP GREEN GNFL 176.00 18.00 0.10 167.02 0.66 11.32 1,992.61 B 2 PANASAP GREEN GNFL 279.45 22.55 0.08 167.02 0.66 8.93 2,496.63 B 3 - 155.87 - - 167.02 - - - B 4 - 32.85 - - 167.02 - - - B 5 - 12.64 - - 167.02 - - - B 6 - - - - 167.02 - - - B 7 - - - - 167.02 - - - B 8 - - - - 167.02 - - - B 9 - - - - 167.02 - - - B 10 - - - - 167.02 - - - B 11 - - - - 167.02 - - - B 12 - - - - 167.02 - - - B 13 - - - - 167.02 - - - B 14 - - - - 167.02 - - - B 15 - - - - 167.02 - - - B 16 - - - - 167.02 - - - B 17 - - - - 167.02 - - - B 18 - - - - 167.02 - - - B 19 - - - - 167.02 - - - B 20 - - - - 167.02 - - - B 21 - - - - 167.02 - - - B 22 - - - - 167.02 - - - B 23 - - - - 167.02 - - - B 24 - - - - 167.02 - - - B 25 - - - - 167.02 - - - 656.81 40.55 0.06 4,489.24 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL Façade No (WWR*SC*SF) Window to Wall Ratio (WWR) Solar Factor (SF) Shading Coefficient (SC=SCk*SCeff) OTTV C. PERHITUNGAN RADIASI MELALUI BUKAAN TABEL 9 Total Area Fasad Total Area Bukaan
(A) x OTTV (m²) (m²) (Watt) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (2)/(1) = (3)x(4)x(5) = (1)x(6) B 1 PANASAP GREEN GNFL 176.00 18.00 0.10 167.02 0.66 11.32 1,992.61 B 2 PANASAP GREEN GNFL 279.45 22.55 0.08 167.02 0.66 8.93 2,496.63 B 3 - 155.87 - - 167.02 - - - B 4 - 32.85 - - 167.02 - - - B 5 - 12.64 - - 167.02 - - - B 6 - - - - 167.02 - - - B 7 - - - - 167.02 - - - B 8 - - - - 167.02 - - - B 9 - - - - 167.02 - - - B 10 - - - - 167.02 - - - B 11 - - - - 167.02 - - - B 12 - - - - 167.02 - - - B 13 - - - - 167.02 - - - B 14 - - - - 167.02 - - - B 15 - - - - 167.02 - - - B 16 - - - - 167.02 - - - B 17 - - - - 167.02 - - - B 18 - - - - 167.02 - - - B 19 - - - - 167.02 - - - B 20 - - - - 167.02 - - - B 21 - - - - 167.02 - - - B 22 - - - - 167.02 - - - B 23 - - - - 167.02 - - - B 24 - - - - 167.02 - - - B 25 - - - - 167.02 - - - 656.81 40.55 0.06 4,489.24 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL Façade No (WWR*SC*SF) Window to Wall Ratio (WWR) Solar Factor (SF) Shading Coefficient (SC=SCk*SCeff) OTTV C. PERHITUNGAN RADIASI MELALUI BUKAAN TABEL 9 Total Area Fasad Total Area Bukaan
(A) x OTTV (m²) (m²) (Watt) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (2)/(1) = (3)x(4)x(5) = (1)x(6) S 1 PANASAP GREEN GNFL 273.86 107.17 0.39 97.81 0.66 25.37 6,947.80 S 2 PANASAP GREEN GNFL 361.98 129.39 0.36 97.81 0.48 16.71 6,047.86 S 3 PANASAP GREEN GNFL 39.36 8.32 0.21 97.81 0.66 13.70 539.31 S 4 PANASAP GREEN GNFL 295.85 170.84 0.58 97.81 0.66 37.43 11,075.24 S 5 PANASAP GREEN GNFL 16.68 16.68 1.00 97.81 0.46 44.88 748.61 S 6 PANASAP GREEN GNFL 215.94 95.70 0.44 97.81 0.66 28.73 6,204.09 S 7 PANASAP GREEN GNFL 243.30 153.02 0.63 97.81 0.66 40.77 9,920.06 S 8 - - - - 97.81 - - - S 9 - - - - 97.81 - - - S 10 - - - - 97.81 - - - S 11 - - - - 97.81 - - - S 12 - - - - 97.81 - - - S 13 - - - - 97.81 - - - S 14 - - - - 97.81 - - - S 15 - - - - 97.81 - - - S 16 - - - - 97.81 - - - S 17 - - - - 97.81 - - - S 18 - - - - 97.81 - - - S 19 - - - - 97.81 - - - S 20 - - - - 97.81 - - - S 21 - - - - 97.81 - - - S 22 - - - - 97.81 - - - S 23 - - - - 97.81 - - - S 24 - - - - 97.81 - - - S 25 - - - - 97.81 - - - 1,446.98 681.12 0.47 41,482.97
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL Shading Coefficient (SC=SCk*SCeff) OTTV Façade
(WWR*SC*SF)
Window to Wall Ratio (WWR) Solar Factor (SF) No C. PERHITUNGAN RADIASI MELALUI BUKAAN TABEL 9 Total Area Fasad Total Area Bukaan
(A) x OTTV (m²) (m²) (Watt) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (2)/(1) = (3)x(4)x(5) = (1)x(6) S 1 PANASAP GREEN GNFL
273.86 107.17 0.39 97.81 0.66 25.37 6,947.80 S 2 PANASAP GREEN GNFL 361.98 129.39 0.36 97.81 0.48 16.71 6,047.86 S 3 PANASAP GREEN GNFL 39.36 8.32 0.21 97.81 0.66 13.70 539.31 S 4 PANASAP GREEN GNFL 295.85 170.84 0.58 97.81 0.66 37.43 11,075.24 S 5 PANASAP GREEN GNFL 16.68 16.68 1.00 97.81 0.46 44.88 748.61 S 6 PANASAP GREEN GNFL 215.94 95.70 0.44 97.81 0.66 28.73 6,204.09 S 7 PANASAP GREEN GNFL 243.30 153.02 0.63 97.81 0.66 40.77 9,920.06 S 8 - - - - 97.81 - - - S 9 - - - - 97.81 - - - S 10 - - - - 97.81 - - - S 11 - - - - 97.81 - - - S 12 - - - - 97.81 - - - S 13 - - - - 97.81 - - - S 14 - - - - 97.81 - - - S 15 - - - - 97.81 - - - S 16 - - - - 97.81 - - - S 17 - - - - 97.81 - - - S 18 - - - - 97.81 - - - S 19 - - - - 97.81 - - - S 20 - - - - 97.81 - - - S 21 - - - - 97.81 - - - S 22 - - - - 97.81 - - - S 23 - - - - 97.81 - - - S 24 - - - - 97.81 - - - S 25 - - - - 97.81 - - - 1,446.98 681.12 0.47 41,482.97
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL Shading Coefficient (SC=SCk*SCeff) OTTV Façade (WWR*SC*SF) Window to Wall Ratio (WWR) Solar Factor (SF) No A. PERHITUNGAN KONDUKSI MELALUI DINDING TABEL 7 Total Area Fasad Total Area Bukaan
U Value (Uv) wall (A) x OTTV (m²) (m²) (W/m²k) (Watt) (1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) = (5)/(1) = 1-(6) =(4)x(7)x(8)x(9) = (1)x(10)
B 1 Brick Wall 176.00 0.89 18.00 0.10 0.90 2.80 10.00 22.35 3,933.84
B 2 Brick Wall 279.45 0.89 22.55 0.08 0.92 2.80 10.00 22.89 6,396.16 B 3 Bata Ringan finish ACP 155.87 0.40 -
- 1.00 1.18 12.00 5.66 882.47
B 4 Bata Ringan finish ACP 32.85 0.40 -
- 1.00 1.18 12.00 5.66 185.98
B 5 Brick Wall
12.64 0.89 -
- 1.00 2.80 10.00 24.90 314.58
B 6 - - - - - - - - - - B 7 - - - - - - - - - - B 8 - - - - - - - - - - B 9 - - - - - - - - - - B 10 - - - - - - - - - - B 11 - - - - - - - - - - B 12 - - - - - - - - - - B 13 - - - - - - - - - - B 14 - - - - - - - - - - B 15 - - - - - - - - - - B 16 - - - - - - - - - - B 17 - - - - - - - - - - B 18 - - - - - - - - - - B 19 - - - - - - - - - - B 20 - - - - - - - - - - B 21 - - - - - - - - - - B 22 - - - - - - - - - - B 23 - - - - - - - - - - B 24 - - - - - - - - - - B 25 - - - - - - - - - - 656.81 40.55
0.06 11,713.03
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL α ((1-WWR)*Uw*Tdeq) Heat Absorbtion Factor (α) Window to Wall Ratio (WWR) TDek OTTV 1-WWR Façade No A. PERHITUNGAN KONDUKSI MELALUI DINDING TABEL 7 Total Area Fasad
Total Area Bukaan U Value (Uv) wall (A) x OTTV (m²) (m²) (W/m²k) (Watt) (1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) = (5)/(1) = 1-(6) =(4)x(7)x(8)x(9) = (1)x(10)
B 1 Brick Wall 176.00 0.89 18.00
0.10 0.90 2.80 10.00 22.35 3,933.84 B 2 Brick Wall 279.45 0.89 22.55
0.08 0.92 2.80 10.00 22.89 6,396.16 B 3 Bata Ringan finish ACP 155.87 0.40 - - 1.00 1.18 12.00 5.66 882.47 B 4 Bata Ringan finish ACP 32.85 0.40 - - 1.00 1.18 12.00 5.66 185.98
B 5 Brick Wall 12.64 0.89 -
- 1.00 2.80 10.00 24.90 314.58 B 6 - - - -
- - - - - - B 7 - - - -
- - - - - - B 8 - - - -
- - - - - -
B 9 - - - - - - - - - - B 10 - - - - - - - - - -
B 11 - - - - - - - - - - B 12 - - - - - - - - - - B 13 - - - - - - - - - - B 14 - - - - - - - - - - B 15 - - - - - - - - - - B 16 - - - - - - - - - - B 17 - - - - - - - - - - B 18 - - - - - - - - - - B 19 - - - - - - - - - - B 20 - - - - - - - - - - B 21 - - - - - - - - - - B 22 - - - - - - - - - - B 23 - - - - - - - - - - B 24 - - - - - - - - - - B 25 - - - - - - - - - - 656.81 40.55 0.06 11,713.03
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL α ((1-WWR)*Uw*Tdeq) Heat Absorbtion Factor (α) Window to Wall Ratio (WWR) TDek OTTV 1-WWR Façade No α ((1-WWR)*Uw*Tdeq) B. PERHITUNGAN KONDUKSI MELALUI BUKAAN
TABEL 8 Total Area Fasad Total Area Bukaan U Value Bukaan (A) x OTTV (m²) (m²) (W/m²K) (Watt) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (2)/(1) = (3)x(4)x(5) = (1)x(6) S 1 PANASAP GREEN GNFL 273.86 107.17 0.39 5.70 5.00 11.15 3,054.40 S 2 PANASAP GREEN GNFL 361.98 129.39 0.36 5.70 5.00 10.19 3,687.62 S 3 PANASAP GREEN GNFL 39.36 8.32 0.21 5.70 5.00 6.02 237.09 S 4 PANASAP GREEN GNFL 295.85 170.84 0.58 5.70 5.00 16.46 4,868.91 S 5 PANASAP GREEN GNFL 16.68 16.68 1.00 5.70 5.00 28.50 475.38 S 6 PANASAP GREEN GNFL 215.94 95.70 0.44 5.70 5.00 12.63 2,727.45 S 7 PANASAP GREEN GNFL 243.30 153.02 0.63 5.70 5.00 17.92 4,361.07 S 8 - - - - - 5.00 - - S 9 - - - - - 5.00 - - S 10 - - - - - 5.00 - - S 11 - - - - - 5.00 - - S 12 - - - - - 5.00 - - S 13 - - - - - 5.00 - - S 14 - - - - - 5.00 - - S 15 - - - - - 5.00 - - S 16 - - - - - 5.00 - - S 17 - - - - - 5.00 - - S 18 - - - - - 5.00 - - S 19 - - - - - 5.00 - - S 20 - - - - - 5.00 - - S 21 - - - - - 5.00 - - S 22 - - - - - 5.00 - - S 23 - - - - - 5.00 - - S 24 - - - - - 5.00 - - S 25 - - - - - 5.00 - - 1,446.98 681.12 0.47 19,411.92 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL No (WWR*Uf*ΔT) Window to Wall Ratio (WWR) Façade ΔT OTTV
B. PERHITUNGAN KONDUKSI MELALUI BUKAAN TABEL 8 Total Area Fasad Total Area Bukaan U Value Bukaan (A) x OTTV (m²) (m²)
(W/m²K) (Watt) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (2)/(1) = (3)x(4)x(5) = (1)x(6)
S 1 PANASAP GREEN GNFL 273.86 107.17 0.39 5.70 5.00 11.15 3,054.40 S 2 PANASAP GREEN GNFL 361.98 129.39 0.36 5.70 5.00 10.19 3,687.62 S 3 PANASAP GREEN GNFL 39.36 8.32 0.21 5.70 5.00 6.02 237.09 S 4 PANASAP GREEN GNFL 295.85 170.84 0.58 5.70 5.00 16.46 4,868.91 S 5 PANASAP GREEN GNFL 16.68 16.68 1.00 5.70 5.00 28.50 475.38 S 6 PANASAP GREEN GNFL 215.94 95.70 0.44 5.70 5.00 12.63 2,727.45 S 7 PANASAP GREEN GNFL 243.30 153.02 0.63 5.70 5.00 17.92 4,361.07 S 8 - - - - - 5.00 - - S 9 - - - - - 5.00 - - S 10 - - - - - 5.00 - - S 11 - - - - - 5.00 - - S 12 - - - - - 5.00 - - S 13 - - - - - 5.00 - - S 14 - - - - - 5.00 - - S 15 - - - - - 5.00 - - S 16 - - - - - 5.00 - - S 17 - - - - - 5.00 - - S 18 - - - - - 5.00 - - S 19 - - - - - 5.00 - - S 20 - - - - - 5.00 - - S 21 - - - - - 5.00 - - S 22 - - - - - 5.00 - - S 23 - - - - - 5.00 - - S 24 - - - - - 5.00 - - S 25 - - - - - 5.00 - - 1,446.98 681.12 0.47 19,411.92 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL No (WWR*Uf*ΔT) Window to Wall Ratio (WWR) Façade ΔT OTTV Berdasarkan perhitungan OTTV pada sisi Dinding Selatan bahwa perpindahan panas atau konduksi  melalui  dinding  bata  ataupun  berlapis  ACP  diketahui  sebesar    14,926  Watt, perpindahan panas atau konduksi melalui bukaan dinding bermaterial kaca sebesar 19,411 Watt,  sedangkan  perpindahan  panas  melalui  radiasi  bukaan  dinding  bermaterial  kaca sebesar 41,482 Watt. Total area bukaan dinding adalah 681,12 m 2 atau 47% dari tota area dinding sisi selatan.
Tabel 4. Penghitungan OTTV Dinding Barat

## BUILDING ENVELOPE COMPLIANCE FORM V2.0
PERSYARATAN Nilai Overall Thermal Transfer Value (OTTV) untuk bangunan tidak boleh melebihi 40 Watts/m2
Konduksi melalui Dinding Konduksi melalui Bukaan Radiasi melalui Bukaan Total Total Area Fasad OTTV Watt Watt Watt Watt m2 Watt/m2 A B C D = A + B + C E D / E 1 UTARA 17,526.73 13,608.58 42,162.05 73,297.36 1,373.97 53.35 2 TIMUR LAUT - - - - - - 3 TIMUR 5,923.79 11,356.99 40,949.55 58,230.33 753.19 77.31 4 TENGGARA - - - - - - 5 SELATAN 14,926.58 19,411.92 41,482.97 75,821.47 1,446.98 52.40 6 BARAT DAYA - - - - - - 7 BARAT 11,713.03 1,155.76 4,489.24 17,358.03 656.81 26.43 8 BARAT LAUT - - - - - - 50,090.13 45,533.25 129,083.82 224,707.20 4,230.95 53.11
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL Total Area Bukaan WWR m2 ( % ) F F / E 1 UTARA 477.49 34.75 2 TIMUR LAUT - - 3 TIMUR 398.49 52.91 4 TENGGARA -
- 5 SELATAN 681.12 47.07 6 BARAT DAYA - - 7 BARAT 40.55 6.17 8 BARAT LAUT - - 1,597.66 37.76 TOTAL TOTAL COMPLY? NO No Side Gedung Pasca Sarjana Poltekkes Semarang Jl. Tirto Agung, Pedalangan, Semarang Project name : Address : No Side 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

## BUILDING ENVELOPE COMPLIANCE FORM V2.0 PERSYARATAN
Nilai Overall Thermal Transfer Value (OTTV) untuk bangunan tidak boleh melebihi 40 Watts/m2
Konduksi melalui Dinding Konduksi melalui
Bukaan Radiasi melalui Bukaan Total Total Area Fasad OTTV Watt Watt Watt Watt m2 Watt/m2 A B C D = A + B + C E D / E
1 UTARA 17,526.73 13,608.58 42,162.05 73,297.36 1,373.97 53.35 2 TIMUR LAUT - - - - - - 3 TIMUR 5,923.79 11,356.99 40,949.55 58,230.33 753.19 77.31 4 TENGGARA - - - - - - 5 SELATAN 14,926.58 19,411.92 41,482.97 75,821.47 1,446.98 52.40 6 BARAT DAYA - - - - - - 7 BARAT 11,713.03 1,155.76 4,489.24 17,358.03 656.81 26.43 8 BARAT LAUT - - - - - - 50,090.13 45,533.25 129,083.82 224,707.20 4,230.95 53.11 TOTAL TOTAL TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL Total Area Bukaan WWR m2
( % ) F F / E
1 UTARA 477.49 34.75 2 TIMUR LAUT - - 3 TIMUR 398.49 52.91 4 TENGGARA - -
5 SELATAN 681.12 47.07
6 BARAT DAYA - - 7 BARAT 40.55 6.17 8 BARAT LAUT - -
1,597.66 37.76 TOTAL TOTAL COMPLY? NO No Side Gedung Pasca Sarjana Poltekkes Semarang Jl. Tirto Agung, Pedalangan, Semarang Project name : Address : No Side 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Berdasarkan perhitungan OTTV pada sisi Dinding Barat bahwa perpindahan panas atau konduksi melalui dinding bata ataupun berlapis ACP diketahui sebesar  11,713 Watt, perpindahan panas atau konduksi melalui bukaan dinding bermaterial kaca sebesar 1,155 Watt,  sedangkan  perpindahan  panas  melalui  radiasi  bukaan  dinding  bermaterial  kaca sebesar  4,489  Watt.  Total  area  bukaan  dinding  adalah  40,55  m 2 atau  6%  dari  tota  area dinding sisi barat.
Tabel 5. Rekapitulasi Penghitungan OTTV Gedung Pasca Sarjana Poltekkes Semarang
Berdasarkan  perhitungan  Rekapitulasi  perhitungan  didapatkan  nilai OTTV Dinding Sisi  Utara  mempunyai  nilai  OTTV  sebesar  53,35  W/m 2 ,  Dinding  Sisi  Timur sebesar 77,31 W/m 2 , Dinding  Sisi Selatan sebesar  52,40 W/m 2 dan Dinding Sisi Barat sebesar    26,43  W/m 2 . OTTV  Rata-rata  Dinding  Bangunan  Gedung  Pasca  Sarjana Poltekkes  Semarang  mempunyai  nilai  OTTV  sebesar    53,11  W/m2, sedangkan Total  Area  Bukaan  Dinding  (WWR)  adalah  1.597,66  m2  atau  37,76%  dari  total luas dinding.

## Simpulan
Berdasarkan  analisa  yang  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut: OTTV  Rata-Rata  Dinding  Bangunan  Gedung  Pasca  Sarjana Poltekkes  Semarang mempunyai  nilai  OTTV  sebesar    53,11  W/m 2 atau  belum  memenuhi  kriteria  bangunan hemat  energi  sesuai    persyaratan  Peraturan  Walikota  Semarang  nomor  24  tahun  2019 tentang  Bangunan  Gedung  Hijau.  Besar  nilai  OTTV  untuk  dinding  Sisi  Barat  atau  Sisi Belakang  sudah  memenuhi  kriteria  nilai  OTTV  yang  dipersyaratkan  yaitu  <  40  W/m 2 . Agar  tercapai  nilai  yang  dipersyaratkan  perlu  dilakukan  penggantian  material  kaca dengan kaca jenis Low E bernilai U Value rendah atau mengurangi prosentase luasan dari bukaan dinding (WWR) pada beberapa sisi bangunan sehingga kriteria bangunan hemat energi  sesuai    persyaratan  Peraturan  Walikota  Semarang  nomor  24  tahun  2019  tentang Bangunan Gedung Hijau bisa terpenuhi.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Fakultas  Teknik  Universitas Diponegoro,  Politeknik  Kesehatan  Semarang    dan  pihak-pihak  yang  membantu  proses penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Antaryama,  I.G.N.,  2005,  Konsekuensi  Energi  Akibat  Pemakaian  Bidang  Kaca  Pada Bangunan Tinggi di Daerah Tropis Lembab, 33(1), pp.70-75.
Asih,  D.S,  1992,  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik,  Jakarta:  PT.  Melton Utama.
Badan Standarisasi Nasional, 2011, Konservasi Energi Selubung Bangunan, Jakarta
Chan, A.L.S., Chow, T.T., 2013, Calculation Of Overall Thermal Transfer Value (OTTV) For  Commercial  Buildings  Constructed  With  Naturally  Ventilated  Double  Skin Facade In Subtropical Hong Kong, Division of Building Science and Technology,
College  of  Science  and  Engineering,  City  University  of  Hong  Kong,  Tat  Chee Avenue, Hong Kong
Egan,  M.D.,  1975,  Konsep-Konsep  Dalam  Kenyamanan  Thermal,  Alih  Bahasa  Oleh  : Rosalia  Niniek  Srilestari,  Kelompok  Sain  dan  Teknologi  Arsitektur,  Jurusan Arsitektur Universitas Malang, Malang.
Givoni, B., 1994, Passive and Low Energy Cooling of Building, Van Nostrand Reinhold, United State of America.
Karsono, Tri Harso, 2010, Green Architecture  - Pengantar Pemahaman Arsitektur Hijau di Indonesia, Rajawali Presse, Jakarta.
Konservasi Energi Selubung Bangunan Pada Bangunan Gedung, SNI 03-6389-2000
Konservasi Energi Selubung Bangunan Pada Bangunan Gedung, SNI 03-6389-2011
Koesnigsberger,  O.H.,  Ingersoll,  T.G.,  Mayhew,  A.,  Szokolay,  S.V.,  1973,  Manual  of Tropical Housing and Building, Part 1: Climatic Design, Orient Longman Limited, India.
Lippsmeier, Georg., 1994, Bangunan Tropis, Erlangga, Jakarta.
Loekito,  Sandra,  2006,  Analisis  Konservasi  Energi  Melalui  Selubung  Bangunan, Surabaya : Universitas Kristen Petra Mangunwijaya, Y.B., 1994, Pengantar Fisika Bangunan, Penerbit Djambatan.
Peraturan Walikota Semarang nomor 24 tahun 2019 tentang Bangunan Gedung Hijau
Satwiko, P., 2008, Fisika Bangunan, Penerbit Andi, Yogyakarta.
Selubung  Bangunan,  Panduan  Pengguna  Bangunan  Gedung  Hijau  Jakarta,  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2012
Setyowati,  Erni,  2015,  Thermal  Dan  Acoustic,  Buku  Ajar  Fisika  Bangunan  2,  Jurusan Arsitektur  Fakultas  Teknik  Universitas  Diponegoro,  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Soegijanto,  1998,  Bangunan  Di  Indonesia  Dengan  Iklim  Tropis  Lembab  Ditinjau  Dari Aspek    Fisika  Bangunan,  Direktorat  Jendral  Pendidikan  Tinggi,  Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
Sukmadinata N.S., 2008, Metode Penelitian Pendidikan, Remaja Rosdakarya, Bandung. Schwolsky, Rick & James I. Williams, 1982, The Builder’s Guide to Solar Construction,
USA
Watson,  Donald,  FAIA,2003,  The  Energy  Design  Handbook,  The  American  Institute  of Architecs Press : New York