## STUDI AWAL PERENCANAAN SISTEM MEKANIKAL DAN KELISTRIKAN PIPA PENSTOCK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINI-HIDRO PADA DESA PENYANDINGAN KAB. OKU SELATAN

## H. Azharuddin
Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139 Telp: 0711-353414, Fax: 0711-453211 E-mail: amienromlie@yahoo.com

## RINGKASAN
Perkembangan listrik pedesaan yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN masih tergantung pada pemakaian mesin diesel. Minat terhadap mesin diesel telah mengalami penurunan akhir-akhir ini, karena biaya operasional terutama harga bahan bakar yang terus meningkat dan kekurangan- kekurangan lainnya yang tidak dapat diabaikan misalnya ; pemadaman berkala, biaya kebutuhan pemeliharaan dan kesulitan yang dialami oleh para staf dalam melakukan pengiriman bahan bakar yang disebabkan oleh keadaan jalan desa yang belum memadai dan jarak yang cukup jauh dari agen penyuplai. Stasiun Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Hidro (PLTMH) merupakan salah satu bentuk energi alternative yang sangat mungkin untuk dikemangkan di Negara-negara dengan sumber air yang tersebar luas, misalnya Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan PLTMH diperlukan suatu perencanaan yang matang sehingga perlu disurvey tentang potensi sungai dan kondisi desa tersebut. Di daerah pedesaan umumnya terdapat saluran irigasi yang utama berfungsi untuk mengairi sawah dan juga berpotensi untuk digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Studi awal perencanaan bagian-bagian PLTMH dari segi mekanikal dan kelistrikan meliputi, turbin, powerhouse, generator dari PLTMH yang direncanakan, berdasarkan hasil pembahasan saluran irigasi di Desa Penyandingan Kab. OKU Selatan memiliki potensi energy energy listrik sebesar 318,30 Kw.
Kata kunci : PLTH, penstock , turbin, generator, social benefit .

## PENDAHULUAN
Tenaga merupakan suatu unsure penunjang yang sangat penting bagi pengembangan secara menyeluruh suatu bangsa. Pemanfaatan secara tepat guna akan merupakan suatu alat yang
ampuh untuk merangsang
pertumbuhan perekonomian negara. Berdasarkan alas an tersebut, dapat dimengerti apabila pada akhir-akhir ini permintaan akan pembangkit tenaga semakin meningkat di negara-negara seluruh dunia. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa, ditinjau dari segi kebutuhan tenaga, hamper dapat dipastikan semua negara di dunia
benar-benar sedang mengalami “krisis energy” dan berbagai kesibukan dilakukan untuk menjajagi pemanfaatan berbagai alternative pembengkit energy untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.
Tenaga listrik memegang peranan penting dalam pengembangan ekonomi dan pembangunan suatu bangsa.
Kebutuhan tenaga listrik
pada umumnya akan naik, dengan laju pertumbuhan berkisar 3-20 % pertahun,
terutama tergantung pada pertumbuhan ekonomi dan laju perkembangan industry suatu negara. Hal ini
berpengaruh terhadap
penyediaan energy listrik. Semakin jelas bahwa harus ada suatu gagasan baru mengenai sumber-sumber penghasil energy dan rumusan program-program pelaksanaan dengan efisiensi
maksimal.
Penyediaan tenaga listrik bagi keperluan sektoral sampai saat ini dibangkitkan dengan minyak. Investasi pembangkit listrik dengan bahan bakar minyak mahal, sehingga hal ini membuka kesempatan bagi upaya diversifikasi, dengan pemakaian minyak pada sektoral dapat digantikan dengan pemakaian tenaga listrik yang dibangkitkan oleh energy non minyak.
Dewasa ini minyak bumi (bahan bakar fosil) merupakan sumber utama pemakaian energy di dalam negeri. Penggunaannya terus meningkat, sedang jumlah persediaan terbatas. Oleh karena itu perlu diambil langkah- langkah penghematan minyak bumi (bahan bakar fosil) di satu pihak dan di pihak lain pengembangan-
pengembangan sumber energy lainnya, seperti PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Hidro).
Di Indonesia salah satu program pemerintah adalah listrik masuk Desa. Untuk desa terpencil di daerah pegunungan, pembangunan PLTMH merupakan salah satu jawaban atas program pemerintah tersebut
disamping kebutuhan tenaga listrik yang semakin meningkat. Karena menghubungkan desa ini dengan hantaran tegangan tinggi tidaklah ekonomis.
Kelebihan dan kelemahan PLTMH - PLTMH mempunyai beberapa kelebihan, yaitu :
1. Bahan bakar PLTU adalah batu bara. Berdasarkan pengertian yang sama, kita dapat mengatakan bahwa bahan bakar untuk PLTA
adalah air (batu
bara putih).
Keunggulan bahan bakar untuk PLTA ini sama sekali tidak habis terpakai ataupun berubah menjadi sesuatu yang lain dan merupakan suatu sumber yang abadi. PLTA tidak menghadapi masalah pembuangan limbah berupa abu batu bara. 2. Biaya pengoperasian dan
pemeliharaan PLTA sangat rendah jika dibandingkan dengan PLTU atau PLTN. Pada PLTU, disamping pengeluaran biaya untuk batu bara, perlu diperhitungkan pula biaya transportasi bahan bakar tersebut.
3. Turbin – turbin pada PLTA bias dioperasikan atau dihentikan pengoperasiannya setiap saat.
4. PLTA, cukup sederhana untuk dimengerti dan cukup mudah untuk dioperasikan. Ketangguhan sistemnya dapat lebih diandalkan dibandingkan dengan sumber-
sumber daya yang lainnya.
5. Pralatan PLTA yang mutakhir, umumnya memiliki peluang yang besar untuk bisa dioperasikan selama lebih dari 50 tahun. Hal ini cukup bersaing jika dibandingkan dengan umur efektif dari PLTN yang sekitar 30 tahun.
6. Dengan teknik perencanaan yang mutakhir, pembangkit listrik dapat menghasilkan tenaga dengan efisien yang sangat tinggi meskipun fluktuasi beban cukup besar.
7. Perkembangan mutakhir yang telah dicapai pada pengembangan turbin air, telah dimungkinkan untuk memanfaatkan jenis turbin yang sesuai dengan keadaan setempat.
8. Pengembangan PLTA dengan memanfaatkan arus sungai dengan menimbulkan juga manfaat lain seperti misalnya; pariwisata, perikanan dan lain-lain, sedangkan jika diperlukan waduk untuk keperluan tersebut dapat
dimanfaatkan pula misalnya
sebagai irigasi dan pengendali banjir.
- Kelemahan-kelemahan PLTMH
1. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, hamper semua PLTA merupakan proyek padat
modal. Seperti padat modal yang lain, laju pengembalian modal proyek PLTA adalah rendah.
2. Masa persiapan suatu proyek PLTA pada umumnya memakan waktu yang cukup lama.
3. PLTA sangat tergantung pada
aliran sungai secara alamiah, sehingga pada umumnya tenaga andalan atau tenaga mantap akan sangat kecil jika dibandingkan dengan kapasitas totalnya.

## PRINSIP KERJA PLTMH
Pembangkit tenaga air adalah suatu bentuk perubahan tenaga air dengan ketinggian dan debit tertentu menjadi tenaga listrik, dengan menggunakan turbin air dan generator. Daya (power) yang dihasilkan dapat dihitung dengan rumus :

## P = 9,81 Q H Kw
Daya yang keluar dari generator dapat diperoleh dari perkalian efisiensi turbin dan generator dengan daya yang keluar secara otomatis. Bentuk pembangkit tenaga mini-hidro adalah bervariasi, tetapi prinsip kerjanya
adalah sama, yaitu: “Perubahan tenaga potensial air menjadi tenaga elektrik (listrik)”. Perubahan memang tidak langsung, tetapi berturut-turut melalui perubahan sebagai berikut :
- Tenaga Potensial…Tenaga Kinetik
- Tenaga Kinetik …Tenaga mekanik
- Tenaga Mekanik …Tenaga listrik
Tenaga potensial adalah tenaga air karena berada pada ketinggian.
Tenaga kinetic adalah tenaga air karena mempunyai kecepatan. Tenaga mekanik adalah tenaga kecepatan air yang terus memutar kincir / turbin. Tenaga elektrik adalah hasil dari
generator yang berputar akibat
berputarnya kincir / turbin. Prinsip kerja PLTM yang paling utama adalah memanfaatkan semaksimal mungkin energy air yang dapat ditangkap oleh peralatan utamanya yang disebut turbin / kincir air. Efisiensi kincir air yang dipilih untuk menangkap energy air tersebut menentukan besarnya energy mekanik atau energy poros guna memutar generator listrik.

## PERENCANAAN
PENSTOCK , TURBIN DAN GENERATOR
- Perencanaan Penstock
Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan penstock untuk PLTM adalah diameter dimana semakin kecil diameter maka kecepatan air dalam penstock akan semakin naik untuk debit yang sama, rugi-rugi pada
penstock disebabkan debit air dan tinggi jatuh yang relative kecil dan ketersediaan material di daerah local. Di bawah ini perhitungan dari penampang pipa saluran (penstock) dengan menggunakan pipa beton :
Diketahui data yang diperoleh untuk Q = 2,26 m 3 /det, dan C = 1,76 m/det.
A = ¼ π . d 2 Q = A x C A = Q / C
A = 2,26 m 3 det -1 / 1,76 mdet -1 = 1,28 m 2 D = √ 4 A / π = √ 1,656 = 1,28 m
Jadi diperoleh diameter pipa sebesar 1,28 m.
Dalam perencaaan pembangkit ini, direncanakan menggunakan pipa pesat atau penstock terbuat dari pipa beton dengan diameter 1,28 m dan tebal 6 m dibuat lurus untuk mengurangi rugi- rugi pusaran dan rugi gesekan.
Dimisalkan tekanan air pada kepala pipa adalah 1,76 kg/cm 2 dan ada kemungkinan terjadi peningkatan tekanan sebesar 20 %. Tekanan desain dan efisiensinya diperkirakan sebesar
1020 kg/cm 2 dan 85 %. Panjang pipa ± 64 m dengan kemiringan 45 o terhadap tinggi jatuh turbin.
Untuk mengurangi rugi-rugi pusaran air pada sisi masuk penstock maka harus ditentukan jarak minimum intake
penstock dari permukaan air forebay , untuk debit 2,26 m 3 /det maka :
- Jarak minimum batang pipa dari permukaan penampang air :
V = Q / 3,14 (0,64) 2 = 2,26 m 3 det -1 = 1,76 mdet -1
V = 1,76 / √ g.d = 0,5 / √ 9,8.1,28 s/d = 0,9 / 1,28 = 0,7 m sehingga sisi masuk penstock
diletakkan 0,7 dibawah permukaan air penampung ( forebay ).
- Ketebalan pipa adalah : P = 1,76 + [20/100 x 17,6 ]
= 21,12 kg/cm 2
S = 1020 kg/cm 2 ή = 85 %
R= 64 cm
- Ketebalan dinding batang pipa adalah :
t = P.R / S.ή - 0,6 P + 0,15
= 21,12.64 / 1020,85 – 0,6.21,12 + 0,5 = 1,73 cm

## PERENCANAAN MESIN TURBIN
Dari pengukuran diperoleh Hn = 20,51 m dengan Q = 2,26 m 3 /det digunakan turbin impuls aliran radial yaitu turbin CrossFlow ( gambar 2.14 ), dengan konversi :
Hn = 20,51 m = 67,30 ft Q = 2,26 m 3 /det = 79,78 ft3/det
Gambar 1. Jalan Air pada turbin Crossflow
- Lebar dan Diameter Runner
Dengan konstanta tetapan C = 0,98 dan k = 0,087 maka;
L = 144.QN / (862) (0,98) (0,087)
(2g) 1/2 H
= 0,244.QN/H Dengan N = (862 / D 1 ) H ½
Maka L = 144.Q / (0,98) (0,087) (2g) 1/2 D 1 H ½ = 210,6.Q / D 1 H ½
Sehingga LD 1 = (210,6) (79,78) (67,30) ½
= 2047, 98
Untuk mencari lebar turbin :
L
= 2047,98 / D
Dimana L dan D dalam inch, dan nilai D mulai dari 50 cm sampai 100 cm
Tabel 4.7. Jarak diameter runner berdasarkan lebar turbin L (inch) D (inch) L (cm) D (cm) 104,06 94,59 86,71 80,03 74,31 69,35 65,02 61,21 57,80 54,76 52,02 19,69 21,65 23,62 25,59 27,56 29,53 31,50 33,46 35,43 37,40 39,37 264,31 240,23 220,24 203,28 188,75 176,05 165,15 155,45 146,81 139,07 132,13 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Dipilih L = 104,06” sehingga D1 = 19,68”. Pemilihan lebar L turbin akan berpengaruh pada N, D 1 , SO , dan t.
1. Putaran Turbin
N = ( 862 / D 1 ) H 1/2 = (862 / 19,68) (67,30) 1/2 = 359 rpm 2. Tebal Pancaran Luas pancaran dengan V adalah kecepatan absolute air :
A = Q/V = 79,78 / (0,98) [2(9,81) (67,30)] 1/2 = 2,24 ft 2
Sehingga tebal pancaran s o : s o = A/L = (2,24) (144) / 104,06 = 3,1 inch = 7,868 cm
3. Jarak Antar Sudu s 1 = kD 1 = (0,087) (19,68) = 1,71 inch = 4,34 cm
Maka t = s 1 / sin β 1 = 1,71 / 0,5 = 3,42 inch = 8,68 cm
4. Jumlah Sudu Jika jarak antar sudu t, maka jumlah sudu n diperoleh :
N = π .D 1 / t= π (19,68) (3,42) ≈ 18 buah
5. Lebar Keliling Radial
a = 0,17.D 1 = (0,17) (19,68)
= 3,35 inch = 8,5 cm
6. Kelengkungan Sudu ρ = 0,326.r 1 = (0,326) (9,84)
= 3,21 inch = 8,15 cm
7. Jarak Pancaran dari Pusat Poros y 1 = (0,1986 – 0,945.k) D 1 = [ 0,1986 – 0,945 (0,087) ]
19,68
= 2,29 inch = 5,82 cm

## 8. Jarak Pancaran dari Tepi Dalam
Runner y 2 = (0,1314 – 0,945.k) D 1 = [0,1314 – 0,945 (0,087) ] 19,68
= 0,97 inch = 2,46 cm
9. Daya Output Turbin
Dari persamaan house power dengan efisiensi maksimum turbin 0,87 :
HP =  QHή t / 8,8 = (79,78) (67,30) (0,87) / 8,8 = 530, 82 HP
Dalam kW P = HP x 0,746 kW = 530,82 x 0.746
= 395,99 kW 10. Perhitungan Pembanding Dari persamaan umum daya output :
P =  ή t. 9,81.QH = 0,87 (9,81) (2,26)
(20,51) = 395,61 Kw

## PERENCANAAN GENERATOR
Berdasarkan perhitungan dalam perencanaan PLTH dengan potensi sungai Danawari ini digunakan generator dengan kapasitas 350 kW. Generator tersebut merupakan generator sinkron 4 kutub (brussless) yang mempunyai kecepatan putar 1500 rpm dengan tegangan keluaran 220/380  volt,  cos  θ  =  0,83  dan frekuensi output 50 Hz. Untuk menaikkan kecepatan sampai 1500 rpm digunakan speed increaser dengan gearing ratio :
150 / 359 = 4,2 Besarnya daya yang dapat dihasilkan setelah memperhitungkan besarnya efisiensi turbin, efisiensi speed increaser, efisiensi generator adalah sekitar 0,70 diperoleh :
P = ή. 9,81. QH = 0,7.9,81.2,26.20,51
= 318,30 kW = 397,88 Kva
- Arus Generator Sinkron
I = S / √ 3. V LL .cosθ = 31830 / √ 3. 380. 0,83 = 58,27 - Dimensi Utama Generator
S =1,11 x kω.π 2 .B.ac.D 2 .Ln x 10 -3 kVA
397,88 = 1,11 x 0,955.3,14 2 .0,6.20000
x D 2 L x 1500 / 60 x 10 -3 D 2 L = 3,11 x 10 6 mm 3 Jika diambil panjang
generator
L=1000mm, maka diameter generator D=55,76 mm. Jika jumlah saluran adalah 3 buah dengan panjang masing- masing 10 cm maka panjang bersih inti armature :
L arm = 1000 – 3x10 = 970 mm

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisa yang tertulis dalam buku ini tentang studi awal perencanaan system mekanikal dan kelistrikan Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Hidro secara sederhana, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Potensi energi air pada saluran
irigasi di Desa Penyandingan memungkinkan dibangun PLTMH
dengan konstruksi yang sederhana.
2. Perencanaan PLTMH sederhana dari segi makanikalnya di daerah Penyandingan Tegal tidak menggunakan turbin berkapasitas besar melainkan menggunakan turbin Crossflow yang di desain untuk menggerakkan generator.
3. Pembangkit yang direncanakan di desa Penyandingan menggunakan turbin Crossflow dan generator sinkron dengan kapasitas 350 kW.
4. Dari segi Finansial benefit ada kecenderungan
pembangunan proyek listrik kurang feasible untuk dijalankan, tetapi dari segi social benefit memberikan dampak positif terhadap berbagai
kegiatan masyarakat sehingga layak untuk dikembangkan. 5. Dintinjau dari mekanikal yang ada pada Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Hidro yang meliputi turbin, unit penggerak putaran/unit penerus putaran (speed increaser), serta adanya vernelling untuk pengaturan kecepatan, maka syarat mekanik yang harus diperhatikan yaitu :
- Putaran turbin air harus sesuai kebutuhan, sehingga tenaga yang menggerakkan generator listrik cukup stabil.
- Kekuatan mekanik dari turbin air sampai dengan penerus putaran dapat diandalkan sehingga keandalan kerja pembangkitan dapat terjamin. - Versnelling serta bagian- bagiannya cukup kokoh untuk mengatur kecepatan air dalam
menggerakkan generator listrik yang melalui putaran turbin air.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Arismunandar,
Dr. dan Dr. Susumumu Kuwahar, Pembangkitan dengan Artono tenaga air, Buku Pegangan Teknik Tenaga Listrik, Jilid I, Pradnya Paramita, Jakarta : 1974. 2. Wiranto Arismunandar, Ir. Penggerak Mula Turbin , Universitas ITB, Bandung : 1977.
3. W. Culp Archie, Jr., Ph. D., Penerjemah Ir. Darwin Sitompul, M.Eng, Prinsip- Prinsip Konversi Energi, Erlanggga, Jakarta : 1977. 4. Zuhal, Dasar Teknik Listrik , Universitas ITB, Bandung : 1977. 5. Penembangan Produksi Turbin Mikro Hydro, PT Bereta Indonesia, Lokakarya PLTM Peningkatan Swadaya Masyarakat Dalam Pengembangan Mikro Hydro, PLN Pusat Penyelidikan Masalah Kelistrikan, Direktorat Jendral Listrik dan Energi Baru, Jakarta ; 16-17 Januari 1985.
6. Arismunandar A, Teknik Tenaga Listrik , Jilid I Pembangkitan
Dengan Tenaga Air, Pradnya Paramita, Jakarta : 1979.
7. Ramadhan Otto, Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro-Hidro Dengan Memanfaatkan Kecepatan Aliran Sungai, Tugas Akhir, Teknik Elektro Universitas Diponegoro, Semarang :
2003.
8. Arismunandar W, Turbin , Penerbit ITB, Bandung : 1997.
9. Patty O. F., Tenaga Air , Erlangga,
Jakarta : 1995.
10. PT. PLN (Persero) Jasdik, Pembangkitan : 1997. 11. Sharma, K. N. Pembangkit Listrik Tenaga Air, Jakarta, UI- Press : 1991. 12. Wakil, M. M. EL, Instalasi Pembangkit Daya, Erlangga, Jakarta : 1992. 13. Sulasno, Ir. Pusat Pembangkit Tenaga Lstrik, Satya Wacana, Semarang : 1992.