Abstrak— Pemerintah Provinsi DIY melalui UPT IPAL Sewon berencana untuk meningkatkan pelayanan Sambungan Rumah dari yang awalnya 25.000 (2020) menjadi 50.000 (2040), diiringi dengan  peningkatan  kapasitas  pengolahan  IPAL  Sewon. Jaringan pipa air limbah yang dilayani oleh IPAL Sewon adalah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan sebagian Kabupaten Bantul.  Kondisi  saat  ini,  panjang  jaringan  perpipaan  yang dilayani oleh IPAL Sewon adalah 234 km yang terdiri atas pipa induk  berdiameter  lebih  dari  300  mm,  pipa  gelontor  dengan diameter lebih dari 300 mm, dan pipa lateral dengan diameter 200  –  300  mm.  Pada  perencanaan  ini,  dilakukan  perencanaan pengembangan  jaringan  pelayanan  penyaluran  air  limbah  di Kota  Yogyakarta  yang  nantinya  akan  diolah  di  IPAL  Sewon. Perencanaan didahului  dengan  menganalisis  kondisi  eksisting, kemudian  dilakukan  perencanaan  sesuai  data  primer  dan sekunder  yang  diperoleh.  Dari  data  tersebut  dapat  dilakukan analisis  kondisi  eksisting  dan  didapatkan  perencanaan  dalam pengembangan sistem penyaluran air limbah terpusat di Kota Yogyakarta.  Dalam  perencanaan  ini,  ditambahkan  daerah layanan baru sebesar 550,68 hektar, yang meliputi Kecamatan Kotagede,  Kecamatan  Umbulharjo,  Kecamatan  Tegalrejo, Kecamatan  Gedongtengen,  dan  Kecamatan  Gondokusuman dengan total sambungan baru sebanyak 27.225 SR dan panjang pipa  25,68  km.  Hasil  perhitungan  timbulan  air  limbah  dan perencanaan  perpipaan  telah  dilakukan  dan  disambungkan dengan  sistem  jaringan  eksisting.  Didapatkan  pula  jaringan pipa eksisting masih sanggup menerima beban air limbah pada daerah baru, sehingga tidak diperlukan penggantian pipa baru. Pada  jaringan  pengembangan,  diameter  pipa  terkecil  adalah 103 mm pada pipa lateral dan diameter terbesar adalah 500 mm pada  pipa  primer.  Pipa  yang  melewati  sungai  direncanakan jembatan  pipa  dengan  air  limbah  yang  dipompa.  Dari perencanaan  ini,  didapatkan  debit  air  limbah  sebesar  28.012 m 3 /hari, yang melampaui kapasitas desain IPAL Sewon saat ini. Oleh  karena  itu,  diperlukan  perencanaan  kapasitas  IPAL Sewon yang baru.
Kata Kunci—IPAL Sewon, Jaringan, Pengembangan, Perencanaan.

## I. PENDAHULUAN
ENDUDUK  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY) mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2010  sampai  2018,  laju  pertumbuhan  penduduknya  adalah 1,18  persen  pertahun  dengan  jumlah  penduduk  pada  tahun 2018  adalah  3,8  juta  jiwa  [1].  IPAL  Sewon  merupakan instalasi  pengolahan  air  limbah  terpusat  setingkat  daerah yang  terletak  di  Kecamatan  Sewon,  Bantul,  DIY.  Sistem penyaluran air limbah terbagi menjadi sistem onsite /setempat dan  sistem offsite /terpusat  menurut  sarananya  [2].  IPAL Sewon melakukan pengolahan limbah dengan sistem terpusat yaitu  dengan  adanya  pipa-pipa  saluran  air  limbah  yang mengalirkan air limbah dari masyarakat. Air limbah domestik adalah  air  limbah  yang  berasal  dari  usaha  kegiatan permukiman,  rumah  makan,  perkantoran,  perniagaan, apartemen, dan  asrama [3]. Berdasarkan  asal  airnya,  sistem
penyaluran  air  limbah  terbagi  menjadi  sistem  terpisah  dan sistem  tercampur  [4].  Pada  IPAL  Sewon  menggunakan sistem terpisah.  Air limbah berasal dari air buangan/limbah rumah tangga masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Sleman,  Kabupaten  Bantul,  dan  Kota  Yogyakarta.  Instalasi Pengolahan  Limbah  yang  digunakan  pada  IPAL  Sewon adalah  pengolahan  biologis  dengan  aerateed  lagoon  yang bersifat fakultatif dan pematangan pada kolam maturasi yang bersifat  anaerobik.  Kapasitas  pengolahan  IPAL  Sewon didesain mencapai 15.500 m 3 /hari dan jangkauan pelayanan mencapai 25.000 SR. Jumlah SR yang dilayani sampai akhir tahun 2017 adalah 23.284 SR atau 89,98 % dari sambungan total  yang  direncanakan  pada  awal  perencanaan  [5].  IPAL Sewon  mempunyai  jaringan  pipa  yang  terdiri  atas  jaringan induk dan lateral sepanjang 183 km. Pipa sepanjang 52 km ditangani Balai IPAL, sedangkan sisanya sepanjang 131 km dikelola pemerintah Kota Yogyakarta.
Tahun 2019, IPAL Sewon berencana untuk meningkatkan pelayanan sambungan rumah dari 25.000 menjadi 50.000 SR. Dengan  adanya  peningkatan  pelayanan  tersebut maka  perlu adanya  pengembangan  jaringan  pipa  air  limbah  pada Kawasan  DIY  diiringi  dengan  mendesain  ulang  unit bangunan yang sudah ada.

## II. GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN

## A. Gambaran Umum
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  terdiri  dari  5  kabupaten/ kota,  yaitu  Gunungkidul,  Bantul,  Sleman,  Kulonprogo,  dan Kota  Yogyakarta.  Provinsi  DIY  memiliki  luas  mencapai 3.185,8 km 2 dengan ketinggian wilayah 45-185 mdpl. Daerah yang menjadi wilayah perencanaan adalah Kota Yogyakarta yang  meliputi  Kecamatan  Kotagede  (Prenggan,  Purbayan, Rejowinangun), Kecamatan Umbulharjo (Pandeyan, Warungboto, Giwangan), Kecamatan Tegalrejo
(Karangwaru, Tegalrejo, Kricak), Kecamatan Gedongtengen (Pringgokusuman), serta Kecamatan Gondokusuman (Klitren dan  Terban).    Gambar  1  merupakan  Peta  wilayah  Kota Yogyakarta.  Pada  Gambar  2  merupakan  area  berisiko  air limbah domestik.

## B. Kondisi Sanitasi
Secara  umum  kegiatan  pengelolaan  limbah  cair  Kota Yogyakarta  sudah  berjalan  cukup  baik.  Namun  demikian terdapat beberapa permasalahan yang cukup mendesak untuk diselesaikan. Permasalahan tersebut antara lain: 1. Lahan sempit tidak ada untuk membangun IPAL
2. Di Di perkotaan air tanah riskan tercemar bakteri E-Coli, karena  sumber  air  bersih  berdekatan  dengan  peresapan, atau tangki septik yang tidak layak.
3. Penduduk  di  bantaran  sungai  banyak  yang  tidak mempunyai tangki septik ataupun jamban, sehingga BAB

## Perencanaan Pengembangan Sistem Penyaluran Air Limbah Terpusat IPAL Sewon
Habib Dwi Putro Priambodo dan Welly Herumurti Departemen Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) e-mail : herumurti@enviro.its.ac.id
P
langsung  ke  sungai  ataupun  dari  jamban  langsung  ke sungai, tanpa melalui tangki septik.
4. Daerah  yang  sulit  topografinya  dan  tidak  terjangkau asenering/ assainering ,  juga  tidak  ada  lahan  untuk membangun IPAL.
5. Terbatasnya kapasitas IPAL Regional.
Kota  Yogyakarta  belum  memiliki  sarana  IPLT  (Instalasi Pengolahan Lumpur  Tinja)  secara  mandiri. Kapasitas IPAL Sewon hanya mampu melayani 25.000 pelanggan [6].
Wilayah  pelayanan  IPAL  Sewon  adalah  Kawasan Perkotaan  Yogyakarta  (KPY)  yaitu  hampir  seluruh  Kota Yogyakarta, sebagian wilayah Kabupaten Sleman (Kecamatan:  Mlati,  Depok,  dan  Ngaglik),  dan  sebagian wilayah Kabupaten Bantul (Kecamatan: Kasihan, Sewon, dan Banguntapan).  IPAL  Sewon  diwacanakan  produksi  limbah rumah tangga dari 125.000 jiwa atau pelayananan sambungan rumah  sebanyak  25.000  SR  dengan  kapasitas  volume  air masuk  15.500  m 3 /hari  dan  BOD  in  332  mg/liter  yang merupakan proyeksi pelayanan sampai dengan tahun 2017.
Sampai  saat  ini,  kondisi  air  limbah  yang  dilayani  oleh IPAL Sewon adalah pelayanan 25.000 SR dengan kuantitas limbah  masuk  setiap  harinya  adalah  15.500  m 3 /hari  dan kuantitas  maksimum  perjam  dari  air  limbah  yang  masuk adalah  1.282  m 3 /jam.  Selain  itu,  beban  BOD  yang  masuk setiap  harinya  adalah  5.103  kg/hari.  BOD  aliran  masuknya adalah 332 mg/liter dan BOD aliran keluar adalah 75 mg/liter.
Panjang jaringan perpipaan air limbah yang dimiliki oleh IPAL Sewon adalah 234 km yang terdiri atas :
1. Pipa Induk, dengan diameter lebih dari 300 mm
2. Pipa Glontor, dengan diameter lebih dari 300 mm
3. Pipa Lateral, dengan diameter 200 sampai 300 mm [7].

## Wilayah METODE PERENCA  NAAN

## C. Pengumpulan Data
Jenis  data  yang  digunakan  pada  perencanaan  ini  adalah data primer dan data sekunder. Berikut merupakan uraiannya 1) Data Primer
Kondisi  eksisting  jaringan  pipa  air  limbah  di  Kota Yogyakarta.  Data  ini  dicari  dengan  menggunakan  metode survey lapangan untuk melihat kondisi terkini dari SPAL di Kota Yogyakarta, dan melakukan wawancara dengan instansi terkait.

## 2) Data Sekunder
Data  ini  diperoleh  melalui  instansi-instansi  daerah terutama  dinas  pemerintah  Kota  Yogyakarta  dan  IPAL Sewon.  Jenis  data  sekunder  yang  diperlukan  dalam perencanaan dapat dilihat pada Tabel 1.

## D. Analisis Data dan Perencanaan
Analisis data dilakukan setelah proses pengumpulan data primer  dan  sekunder.  Pada  perencanaan  ini,  terdapat  tiga
Gambar 3. Peta Administrasi Kota Yogyakarta.
Tabel 1. Kebutuhan Data Sekunder No. Jenis Data Sekunder Sumber 1 Kondisi eksisting jaringan pipa  air  limbah  di  Kota Yogyakarta. IPAL Sewon 2 Data dan peta topografi
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  DIY  dan  Kota Yogyakarta 3 Data  dan  peta  tata  guna lahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  DIY  dan  Kota Yogyakarta 4 Data  jumlah  penduduk dan  fasilitas  di  Kota Yogyakarta Badan Pusat Statistik DIY dan Kota Yogykarta 5 Data kebutuhan air bersih PDAM Tirta Marta Yogyakarta 6 Peta  jaringan  pipa  air limbah IPAL Sewon 7 Strategi  Sanitasi  Kota Yogyakarta BAPPEDA Kota Yogyakarta 8 Data  Pelayanan  SR  Kota Yogyakarta Dinas PU Kota Yogyakarta 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah BAPPEDA Kota Yogyakarta (Sumber: Strategi Sanitasi kota Yogyakarta, 2020). Gambar 1. Area Berisiko Air Limbah Domestik Gambar 2. Skema Proses Overpass di IPAL Sewon Debit Inlet Pengolahan Air Limbah IPAL Sewon Badan Air Proses Overpass / Overflow (Jika debit inlet melebihi kapasitas)
aspek  yang  dibahas,  antara  melakukan  analisis  kondisi eksisting dari SPAL yang sudah ada, melakukan perencanaan pengembangan  SPALD-T  di  Kota  Yogyakarta,  dan mengevaluasi  jaringan  pipa  eksisting  SPAL  di  Kota Yogyakarta  jika  dihubungkan  dengan  sistem  jaringan  yang baru.  Berikut  ini  adalah  proses  pengolahan  data  beserta analisisnya:
1. Penentuan  daerah  pelayanan  berdasarkan  dengan pertimbangan beberapa aspek, yaitu wawancara kepada pihak  instansi  terkait,  kluster  wilayah  dengan  GAP pelayanan  air  bersih  dan  air  limbah,  kepadatan penduduk, dan data dari dokumen SSK Yogyakarta.
2. Perhitungan  debit  air  limbah  dilakukan  setelah mendapatkan  data  pemakaian  air  bersih  selama  tahun 2019  di  Kota  Yogyakarta,  setelah  itu  dikonversikan menjadi debit air limbah.
3. Perencanaan  SPALD-T  meliputi  perhitungan  dimensi pipa, jenis pipa, dan penanaman pipa. Sedangkan untuk gambar  perencanaan  berupa  peta  perencanaan,  denah jaringan  pipa,  profil  hidrolis  dan  detail  bangunan pelengkap.
4. Gambar  meliputi  peta  daerah  pelayanan,  peta  jaringan pipa,  arah  aliran,  lokasi  manhole,  drop  manhole  dan jembatan  pipa  yang  digambar  menggunakan  perangkat lunak  QGIS.  Sedangkan  gambar  tipikal  manhole/drop manhole,  jembatan  pipa,  dan  profil  hidrolis  dibuat menggunakan  perangkat  lunak  AutoCAD  2018  dengan skala yang disesuaikan.
5. Perhitungan BOQ.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Analisis Kondisi Eksisting
Hasil dari analisis ini adalah kondisi terkini dari SPAL di Kota  Yogyakarta  berfungsi  seperti  desainnya.  Hanya  saja terdapat beberapa kerusakan yang disebabkan  oleh perilaku masyarakat,  diantaranya  terdapat  beberapa  saluran  yang dilubangi  oleh  masyarakat  untuk  saluran  drainase  sehingga dapat  menambah  debit  air  yang  masuk  ke  IPAL  Sewon. Disamping itu manhole juga sering dibuka oleh masyarakat ketika hujan, sehingga debit air SPAL bertambah .
Selain  melakukan  analisis  kondisi  eksisting,  dilakukan analisis  terhadap  studi  EHRA  dan  analisis  kondisi  IPAL Sewon  saat  musim  hujan,  analisis  jaringan  pipa  eksisting yang nantinya akan disambungkan dengan pipa pengembangan, dan analisis daerah baru.

## 1) Analisis Studi EHRA
Berdasarkan studi EHRA di SSK Yogyakarta tahun 2015 terdapat  beberapa  kelurahan  yang  dilewati  jaringan  IPAL Regional, sehingga memiliki potensi untuk dapat dikembangkan. Kelurahan tersebut antara lain Gedungkiwo,
Suryodiningratan, Mantrijeron, Panembahan, Brontokusuman, Giwangan, Sorosutan,
Pandeyan, Warungboto,  Tahunan,  Muja-Muju,  Semaki,  Baciro, Demangan,  Klitren,  Kotabaru,  Terban,  Gunungketur, Ngupasan, dan Wirobrajan.
Data lain yang dihasilkan dari analisis studi EHRA berupa Indeks Resiko Sanitasi (IRS) yang menunjukkan nilai resiko
Tabel 2. Penduduk Terlayani Tahun 2040 Kelurahan Tingkat Pelayanan Proyeksi Pelayanan 2040 Prenggan Penduduk 15428 % Pelayanan 60% Penduduk Terlayani 9257 Purbayan Penduduk 15147 % Pelayanan 60% Penduduk Terlayani 9088 Rejowinangun Penduduk 19249 % Pelayanan 60% Penduduk Terlayani 11550 Pandeyan Penduduk 14346 % Pelayanan 74% Penduduk Terlayani 10616 Warungboto Penduduk 10344 % Pelayanan 92% Penduduk Terlayani 9517 Giwangan Penduduk 13488 % Pelayanan 80% Penduduk Terlayani 10790 Karangwaru Penduduk 9828 % Pelayanan 65% Penduduk Terlayani 6350 Tegalrejo Penduduk 10443 % Pelayanan 79% Penduduk Terlayani 8245 Kricak Penduduk 15159 % Pelayanan 61% Penduduk Terlayani 9247 Pringgokusuman Penduduk 12941 % Pelayanan 77% Penduduk Terlayani 9951 Klitren Penduduk 11163 % Pelayanan 72% Penduduk Terlayani 7988 Terban Penduduk 9484 % Pelayanan 66% Penduduk Terlayani 6303
terhadap kesehatan lingkungan sehingga dapat dimanfaatkan untuk  pengembangan  program  sanitasi.  Terdapat  beberapa Kelurahan  yang  memiliki  IRS  air  limbah  dengan  kategori resiko  tinggi.  Kelurahan  tersebut  antara  lain  Pandeyan, Rejowinangun,  Klitren,  Terban,  Prawirodirjan,  Wirobrajan, Pakuncen,  Bumijo,  Gowongan,  Cokrodingratan,  Tegalrejo, dan  Karangwaru.  Dengan  adanya  indeks  resiko  yang  tinggi ini, maka dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sanitasi khususnya pada air limbah. Berikut merupakan peta risiko air limbah di Kota Yogyakarta pada tahun 2018 [6].
2) Analisis Kondisi IPAL Sewon Saat Musim Hujan
Analisis kondisi IPAL dilakukan untuk mengetahui apakah kapasitas  bangunan  pengolahan  pada  IPAL  Sewon  masih mencukupi jika pada musim penghujan. Tahun 2019, musim hujan  di  Yogyakarta  terjadi  pada  Bulan  Maret,  April,  dan Mei.  Data  debit  rata-rata  air  limbah  yang  masuk  ke  dalam sistem pengolahan adalah 14 sampai 17 ribu m 3 /hari dimana kapasitas penampungan air limbah pada IPAL Sewon adalah 15.500 m 3 /hari. Hal ini dikarenakan terdapat proses overflow sebelum air limbah memasuki proses pengolahan, proses ini berguna  jika  debit  inlet  yang  masuk  ke  IPAL  terlalu  besar, sehingga  dilakukan  proses overflow untuk  mengalirkan  air limbah langsung ke sungai. Oleh karena itu, kapasitas IPAL Sewon  sendiri  masih  mencukupi  untuk  menampung  air limbah  walaupun  pada  musim  hujan.  Berikut  merupakan skema sederhana dari proses overflow yang terjadi di IPAL Sewon. Skema proses overpass di IPAL Sewon dapat dilihat pada Gambar 3.

## B. Daerah Pelayanan
Penentuan daerah perencanaan dilakukan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu rencana pengembangan dari pihak  instansi terkait, GAP  pelayanan  air  bersih  dengan  air limbah,  dan  tingkat  kepadatan  penduduk.  Data  rencana pengembangan dari pihak instansi terkait didapatkan melalui
proses wawancara dan referensi buku Strategi Sanitasi Kota Yogyakarta. GAP pelayanan air bersih dengan air limbah di setiap kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta didapatkan  dengan  melakukan  kluster  wilayah  dengan memperhatikan kepadatan penduduk.
Berdasarkan  rencana  pengembangan  dari  instansi  terkait, daerah  perencanaannya  adalah  Kecamatan  Kotagede  dan beberapa  kelurahan  di  Kecamatan  Umbulharjo  yaitu Pandeyan, Warungboto dan Giwangan. Daerah perencanaan berdasarkan  GAP  air  bersih  dengan  air  limbah  adalah Kelurahan Klitren dan Demangan di Kecamatan Gondokusuman,  Kelurahan  Karangwaru,  Tegalrejo,  dan Kricak  di  Kecamatan  Tegalrejo.  Untuk  aspek  kepadatan penduduk  berdasarkan  GAP  pelayanan  adalah  Kelurahan Pringgokusuman di Kecamatan Gedongtengen.
Wilayah  perencanaan  dibagi  menjadi  4  zona/  ring perencanaan. Ring 1 meliputi seluruh kelurahan di Kotagede dan  Kecamatan  Umbulharjo  (Pandeyan,  Warungboto,  dan Giwangan). Ring 2 meliputi Kelurahan Pringgokusuman dan Kelurahan Tegalrejo. Ring 3 meliputi Kelurahan Klitren dan Kelurahan  Terban.  Sedangkan  ring  4  meliputi  Kelurahan Karawangwaru dan Kelurahan Kricak. Pembagian zona/ ring dan  blok  daerah  pelayanan  dapat  dilihat  pada  Gambar  4. Proyeksi Penduduk Penentuan metode yang digunakan untuk proyeksi  penduduk  dilakukan  dengan  perhitungan  standar deviasi. Berdasarkan perhitungan standar deviasi didapatkan metode geometrik menghasilkan nilai r paling dekat dengan angka satu. Periode perencanaan ini selama 20 tahun (2040) dengan  penambahan  pelayanan  2-3%  setiap  tahunnya. Jumlah  penduduk  terlayani  pada  tahun  2040  dapat  dilihat pada Tabel 2.

## C. Analisis Daerah Baru
Dalam perencanaan pengembangan jaringan air limbah di Kecamatan  Kotagede  perlu  dilakukan  analisis  daerah  baru
Tabel 3.
Perbandingan Diameter Pipa Eksisting Dengan Pipa Pengembangan
Jenis Ring Titik Pipa Jaringan Eksisting Diameter (mm) Pipa Pengembangan Nama Pipa Diameter (mm) Ring 1
A6 600
A5-A6
500 wa2 300 wa1-wa2 103,6 wa4 600 wa3-wa4 152 wa6 200 wa5-wa6 190,2 pa2 600 pa1-pa2 152 pa4 600 pa3-pa4 152 pa6 600 pa5-pa6 152 pa8 600 pa7-pa8 152 pa10 600 pa9-pa10 152 pa12 600 pa11-pa12 103,6 pa13-pa12 152 pa17 600 pa15-pa17 190,2 g2 600 g1-g2 190,2 g4 600 g3-g4 190,2 g6 600 g5-g6 152 Ring 2 Te2 400 Te1-Te2 103,6 Te4 400 Te3-Te4 103,6 Te6 400 Te5-Te6 152 Te7-Te6 103,6 Te9 400 Te8-Te9 152 Rg2 232 Rg1-Rg2 190,2 Ring 3 Ter2 600 Ter1-Ter2 103,6 Ter4 600 Ter3-Ter4 103,6 Ter6 600 Ter5-Ter6 152 kl2 400 kl1-kl2 152 kl4 400 kl3-kl4 152 kl6 400 kl5-kl6 190,2 Ring 4 B3 400 B2-B3 400
terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah pipa  eksisting  yang  nantinya  akan  disambungkan  dengan jaringan yang baru masih bisa menampung beban aliran air limbah dari daerah yang baru. Pada analisis ini, Kecamatan Kotagede dianggap sabagai satu segmen dalam perencanaan pipa.  Hal  yang  dilakukan  adalah  mencari  panjang  diameter yang diperlukan untuk wilayah Kecamatan Kotagede.
Hasil dari analisis ini adalah didapatkan diameter pipa 400 mm. Sedangkan diameter pipa eksisting yang tersedia adalah 600  mm.  Sehingga  pipa  eksisting  yang  nantinya  akan disambungkan dengan jaringan baru masih bisa menampung beban aliran air limbah dari daerah yang baru.

## D. Perencanaan Pengembangan SPALD-T
Sistem  yang  digunakan  adalah  sistem  konvensional, karena  sistem  ini  dapat  melayani  suatu  daerah  yang  cukup luas.  Disamping  itu,  kondisi  eksisting  sistem  pipa  yang digunakan adalah sistem konvensional. Perpipaan air limbah domestik konvensional yang direncanakan pada perencanaan ini  adalah  pipa  lateral  dan  pipa  induk,  yang  membawa  air limbah  ke  pengolahan  terpusat  di  IPAL  Sewon.  Sistem  ini dapat  melayani  suatu  daerah  yang  cukup  luas.  Syarat  yang harus  dipenuhi  untuk  penerapan  sistem  penyaluran konvensional adalah:
1. Memiliki suplai air bersih yang tinggi karena diperlukan untuk penggelontoran.
2. Diameter  pipa  minimal  100  mm,  karena  membawa padatan.
3. Aliran dalam pipa harus aliran seragam.
4. Kemiringan/slope pipa harus diatur sehingga kecepatan swa-bersih  ( self-cleansing )  pipa  dapat  terpenuhi (minimum 0,6 meter/detik). Aliran dalam saluran harus memiliki tinggi renang agar dapat mengalirkan padatan.
5. Kecepatan maksimum pada penyaluran konvensional 3 meter/detik [2].
Hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan ini adalah kecepatan pada saat debit puncak agar terjadi self cleansing . Apabila  ada  ruas  pipa  yang  tidak  mencapai  kecepatan self cleansing pada  saat  debit  puncak  maka  perlu  dilakukan penggelontoran.  Pipa  air  limbah  ditanam  mulai  dari  1  m dibawah permukaan tanah.
Dalam perencanaan SPALD-T ini, slope perlu diperhatikan  agar  aliran  air  di  pipa  memiliki  kecepatan self cleansing.  Slope  ini  juga  akan  berpengaruh  pada  diameter pipa  air  limbah  dan  penanaman.  Diameter  pipa  yang digunakan  pada  pipa  lateral  adalah  103  mm  -  380  mm  dan terbuat dari PVC tipe B. Sedangkan pada pipa induk diameter yang digunakan adalah 300 mm – 500 mm dan terbuat dari RCP/beton  bertulang.  Drop  manhole  dipasang  apabila pertemuan pipa air limbah memiliki beda elevasi lebih dari 1 m.  Sedangkan  untuk  pipa  yang  melewati  sungai, menggunakan  perencanaan  jembatan  pipa.  Berikut  adalah hasil  dari  perencanaan  pengembangan  SPALD-T  di  Kota Yogyakarta.
Gambar 4. Pembagian Zona/ Ring dan Blok Daerah Pelayanan.
Gambar 5. Blok Pelayanan di Ring 1.
Gambar 6. Blok Pelayanan di Ring 2.
Gambar 7. Blok Pelayanan di Ring 3.
a. Ring 1 Diameter:
- Pipa Induk    = 300 mm – 500 mm
- Pipa Lateral  = 103 mm – 190 mm Pompa          = 4 unit
Drop manhole     = 9 unit Penanaman maksimum = 7,45 m Jembatan Pipa    = 1 unit b. Ring 2
Diameter: Pipa Lateral    = 103 mm – 190 mm Pompa        = 1 unit
Drop manhole   = 0 unit
Penanaman maksimum = 7,49 m c. Ring 3
Diameter:
Pipa Lateral    = 103 mm – 190 mm Pompa        = 0 unit Drop manhole   = 0 unit Penanaman maksimum = 3,69 m
d. Ring 4
Diameter:
- Pipa Induk    = 400 mm
- Pipa Lateral  = 152 mm – 380 mm Pompa          = 2 unit
Drop manhole     = 0 unit Penanaman maksimum = 7,58 m Jembatan Pipa    = 1 unit

## E. Evaluasi Kondisi Eksisting
Hal  yang  dilakukan  adalah  mengevaluasi  pipa  jaringan eksisting  yang  nantinya  akan  disambungkan  apakah  masih dapat menampung beban air limbah dari daerah perencanaan pengembangan.  Perbandingan  diameter  dapat  dilihat  pada Tabel 3.
Berdasarkan perbandingan data diameter eksisting dengan diameter  hasil  perencanaan,      tidak  terdapat  pipa  eksisting yang  diameternya  kurang  dari  diameter  pipa  perencanaan. Sehingga  dari  hasil  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pipa jaringan eksisting masih dapat menampung beban air limbah baik  dari  daerah  baru  maupun  daerah  perencanaan pengembangan. Dengan adanya hasil ini maka pipa eksisting tidak  perlu  diganti  dengan  pipa  yang  baru  karena  diameter yang ada sudah mencukupi.

## IV. KESIMPULAN
Hasil  perencanaan  pengembangan  sistem  penyaluran  air limbah di Kota Yogyakarta dapat ditarik kesimpulan: (1)Pada analisis kondisi eksisting didapatkan bahwa SPALD-T IPAL Sewon  berfungsi  seperti  desainnya.  Kerusakan  yang  ada umumnya disebabkan oleh perilaku masyarakat. Sedangkan untuk kapasitas IPAL Sewon saat musim hujan masih dapat menampung  air  limbah  karena  terdapat  saluran  overflow yang  berfungsi  untuk  mengalirkan  air  limbah  langsung  ke
Gambar 10. Blok Pelayanan di Ring 4.
Gambar 11. Manhole Lurus.
Gambar 8. Manhole Belokan.
Gambar 9. Manhole Pertigaan.
sungai sebelum air limbah masuk kedalam IPAL; (2)Dalam perencanaan  ini,  ditambahkan  daerah  layanan  baru  sebesar 550,68  hektar,  yang  meliputi  Kecamatan  Kotagede, Kecamatan  Umbulharjo,  Kecamatan  Tegalrejo,  Kecamatan Gedongtengen, dan Kecamatan Gondokusuman dengan total sambungan baru sebanyak 27.225 SR dan panjang pipa 25,68 km.  Perencanaan  pengembangan  jaringan  perpipaan  air limbah terpusat didapatkan hasil diameter pipa lateral adalah 103 - 380 mm, diameter pipa utama adalah 300 mm sampai 500  mm,  dan  kebutuhan  lift  pump  total  adalah  8  pompa dengan  2  diantaranya  untuk  jembatan  pipa;  (3)Berdasarkan hasil evaluasi pipa jaringan eksisting, maka tidak diperlukan penggantian  pipa  pada  sistem  jaringan  eksisting  karena diameter yang ada masih dapat menampung beban air limbah baik  dari  daerah  baru  maupun  daerah  perencanaan pengembangan.

## LAMPIRAN
Blok  pelayanan  di  Ring  1  dapat  dilihat  pada  Gambar  5. Blok pelayanan di ring 2 dapat dilihat pada Gambar 6. Blok pelayanan  di  ring  3  dapat  dilihat  pada  Gambar  7.  Blok pelayanan  di  ring  4  dapat  dilihat  pada  Gambar  8.  Manhole lurus  dapat  dilihat  pada  Gambar  9.  Manhole  belokan  dapat dilihat pada Gambar 10. Manhole pertigaan dapat dilihat pada Gambar 11. Drop Manhole dapat dilihat pada Gambar 12. Lift pump  SPAL  dapat  dilihat  pada  Gambar  13.  Jembatan  Pipa dapat dilihat pada gambar 14.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Dinas  PDTR Kota  Yogyakarta,  Dinas  PU  Kota  Yogyakarta,  BAPPEDA Kota Yogyakarta, PDAM Tirtamarta Yogyakarta, dan IPAL Sewon atas kerjasamanya sehingga penulis bisa mendapatkan data yang diperlukan untuk menunjang perencanaan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, “Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam  angka;  Daerah  Istimewa Yogyakarta in figures 2019,” Stat. Drh. istimewa yogyakarta provice , vol. 36, no. 3, 2019.
[2]  Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya, Pedoman  Perencanaan  Teknik Terinci Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD- T)  Buku  Utama ,  1st  ed.  Jakarta:  Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat, 2018.
[3]  JDIH  BPK  RI,  “Peraturan  Menteri  Pekerja  Umum  dan  Perumahan Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor  04/  PRT/  M/  2017  Tentang Penyelengaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.” Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2017.
[4]  Arsyad,  “Perencanaan  sistem  perpipaan  air  limbah  kawasan permukiman penduduk,” J. Ilm. Media Eng. , vol. 6, no. 1, 2016.
[5]  Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat,  “Dokumen IPAL  Sewon  Tahun  2017.”  Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  Balai Prasarana Permukiman Wilayah Di Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.
[6]  BAPPEDA  Yogyakarta,  “Strategi  Sanitasi  Kota  Yogyakarta  Tahun 2021-2025.” Pemerintah Kota Yogyakarta, Yogyakarta, 2019.
[7]  Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, “Dokumen PEMDA DIY Dinas Pekerja Umum, Perumahan, dan Energi  Sumber  Daya  Mineral.”  Balai  Pengelolaan  Insfratruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan, Yogyakarta, 2018.
Gambar 13. Lift Pump SPAL. Gambar 14. Jembatan Pipa.
Gambar 12. Drop Manhole.