## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 24, No 1 (2024): Februari, 542-550 DOI: 10.33087/jiubj.v24i1.4444

## Kajian Pemanfaatan Debit pada Saluran Irigasi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro

## (Studi Kasus Saluran Induk Sawito Daerah Irigasi Sadang) Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan
Abdul Ghofar, Bambang Sunarto, Kristina Sembiring Program Studi Magister Teknik Sipil, Universitas Tama Jagakarsa Correspondence: ghofar270272@gmail.com; bsoenarto45@gmail.com; kristinasembiring70@gmail.com
Abstrak. Pemanfaatan air sebagai pembangkit listrik baru mencapai sekitar 6.9% dari potensi yang ada dan sebagian besar dibangun pada sungai dengan biaya yang sangat besar dan waktu cukup lama. Permintaan listrik semakin lama semakin  bertambah,  tetapi  pemerintah  tidak  bisa  menambah  pembangkit  listrik  dari  tenaga  fosil  bahkan  secara bertahap akan ditutup semua digantikan dengan pembangkit energi baru terbarukan, seperti PLTA, PLTS, PLTB dan pembangkit  listrik  energi  terbarukan  lainnya.  Pada  umumnya,  pembangkit  listrik  tenaga  air  (PLTA)  dibangun  pada badan sungai berupa bendung atau bendungan sehingga membutuhkan biaya, waktu dan resiko yang cukup besar serta sangat  dipengaruhi  oleh  fluktuasi  debit,  sedimen  dan  lain  sebagainya.  Sementara  banyak  daerah  irigasi  yang  telah beroperasi  dengan  kapasitas  debit  dan  tinggi  jatuh  yang  bisa  dimanfaatkan  untuk  PLTA  skala  kecil,  salah  satunya adalah  Daerah  Irigasi  Sadang  seluas  ±64.000ha.  Dengan  metode  pemetaan  topografi,  survey  pengukuran  saluran eksisting,  dan  analisa  ketersediaan  debit  dan  kebutuhan  air  irigasi,  maka  dari  hasil  penelitian  diperoleh  tinggi  jatuh pada beberapa bangunan irigasi. dengan analisa ketersedian-kebutuhan air (water balance) diperoleh rencana suplai air pada setiap saluran irigasi eksisting. sehingga diperoleh potensi daya dan energi listrik yang dihasilkan. Daerah irigasi Sadang  disuplai  air  dari  bendung  Benteng  melalui  dua  bangunan  pengambilan.  Bangunan  pengambilan  kanan mensuplai  saluran  induk  Pekkabata,  sedangkan  saluran  Induk  Sawito  dan  Rappang  ha  disuplai  dari  bangunan pengambilan  kiri.  Pada  sub  jaringan  Pekkabata  mempunyai  potensi  daya  sebesar  338  kW,  sub  jaringan  Rappang memiliki potensi daya 158 kW dan sub jaringan Sawito mempunyai daya 1,939 kW. Maka total potensi daya listrik di jaringan  irigasi  Sadang  adalah  2,436  Kw.  Potensi  yang  telah  dikembangkan  pada  daerah  irigasi  Sadang  untuk pembangkit  listrik  adalah  1,235  kW  sehingga  masih  ada  potensi  sebesar  1,200  kW.  Khusus  pada  saluran  induk Sawito, di bangunan bagi sadap BSa. 9 mempunyai potensi listrik dengan daya sebesar 492 kW, dan produksi energi tahunan sebesar 3,511,880 kWh, dan jenis turbin yang sesuai adalah tipe kaplan.
Kata kunci : Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air, daerah irigasi, saluran induk, daya listrik, produksi Energi.
Abstract. Utilization of water as a new power plant reaches about 6.9% of the existing potential and most of it is built in rivers with very large costs and quite a long time. The demand for electricity is increasing more and more, but the government cannot add power plants from fossil fuels. In fact, they will gradually close all of them and replace them with  new  renewable  energy  plants,  such  as  hydropower,  solar  power,  PLTB  and  other  renewable  energy  power plants. In general, hydroelectric power plants (PLTA) are built on river bodies in the form of weirs or weirs so that they require considerable cost, time and risk and are greatly influenced by fluctuations in discharge, sediment and so on.  While  there  are  many  irrigation  areas  that  have  operated  with  discharge  capacity  and  fall  height  that  can  be utilized  for  small-scale  hydropower,  one  of  them  is  the  Sadang  Irrigation  Area  with  an  area  of  ±64,000ha.  Using topographic  mapping  methods,  measuring  surveys  of  existing  channels,  and  analyzing  the  availability  of  discharge and irrigation water requirements, the research results showed that the height of falls in several irrigation buildings was  obtained.  By  analyzing  water  availability  and  demand  (water  balance),  a  water  supply  plan  for  each  existing irrigation  canal  is  obtained.  so  that  the  potential  power  and  electrical  energy  produced  is  obtained.  The  Sadang irrigation area is supplied with water from the Benteng weir through two intake buildings. The right intake building supplies  the  Pekkabata  main  channel,  while  the  Sawito  and  Rappang  Ha  main  channels  are  supplied  from  the  left intake  building.  The  Pekkabata  sub-network  has  a  potential  power  of  338  kW,  the  Rappang  sub-network  has  a potential  power  of  158  kW  and  the  Sawito  sub-network  has  a  power  of  1,939  kW.  So  the  total  potential  electrical power in the Sadang irrigation network is 2,436 Kw. The potential that has been developed in the Sadang irrigation area  for  electricity  generation  is  1,235  kW  so  there  is  still  a  potential  of  1,200  kW.  Especially  in  the  Sawito  main channel,  in  the  building  for  tapping  BSa.  9  has  an  electrical  potential  with  a  power  of  492  kW,  and  annual  energy production of 3,511,880 kWh, and the suitable turbine type is the kaplan type.
Keywords: Potential for hydroelectric power, irrigation areas, main canals, electric power, energy production.
Abdul  Ghofar  et  al.,  Kajian  Pemanfaatan  Debit  pada  Saluran  Irigasi  untuk  Pembangkit  Listrik  Tenaga Mikrohidro (Studi Kasus Saluran Induk Sawito Daerah Irigasi Sadang) Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan

## PENDAHULUAN
Potensi sumber daya alam terbarukan di bumi  termasuk  di  Indonesia  sangat  besar  dan bermacam  macam,  dimana  air  merupakan  salah satunya. Air yang dijatuhkan akan menghasilkan energi  potensial,  dan  jika  dialirkan  akan menghasilkan  energi  kinetik.  Tenaga  air (hydropower) adalah energi yang dihasilkan oleh air  yang  mengalir  (energi  kinetik)  dan dilewatkan  memutar  kincir  air  atau  turbin sehingga  menjadi  energi  listrik.  Di  Indonesia, pada saat ini pemanfaatan air sebagai pembangkit  listrik  masih  sangat  sedikit  dan belum  optimal,  yaitu  baru  sekitar  6.9%  potensi direalisasikan.
Pembangkit  listrik  tenaga  air  memiliki banyak  nilai  positif,  yaitu  pertama  pembangkit listrik  tenaga  air  merupakan  energi  terbarukan yang diberikan oleh alam dan tidak akan pernah habis apabila manusia terus menjaganya. Kedua energi  asal  Pembangkit  listrik  tenaga  air  adalah energi  yang  telah  ada  dan  diberikan  oleh  alam sehingga  apabila  tidak  dimanfaatkan  akan terbuang.  Ketiga  pembangkit  listrik  tenaga  air adalah  sumber  energi  yang  ramah  lingkungan, tidak  menimbulkan  polusi  dan  emisi  sehingga tidak  menimbulkan  efek  rumah  kaca.  Keempat penggunaan energi Pembangkit listrik tenaga air akan  menghemat  cadangan  sumber  energi  tak terbarukan  seperti  minyak  bumi,  gas  dan batubara.  Kelima  biaya  operasional  yang  relatif kecil dan tidak tergantung kepada turun-naiknya harga bahan bakar. Keenam keberadaan Pembangkit  listrik  tenaga  air  didalam  suatu sistem kelistrikan akan menjadi sarana penstabil daya  karena  dapat  dengan  mudah  dan  cepat mengatur bebannya. Dan ketujuh air yang sudah digunakan  oleh  Pembangkit  listrik  tenaga  air akan  dikembalikan  di  sebelah  hilirnya  dengan jumlah  dan  kualitas  yang  relatif  tidak  berubah sehingga  tidak  mengganggu  ketersediaan  air yang sudah ada.
Berdasarkan  kapasitas  daya  pembangkit dan  Standart  Nasional  Indonesia  (SNI)  nomor 8396  tahun  2019,  pembangkit  listrik  tenaga  air dibagi menjadi delapan sebagai berikut: (1) Pico hydropower,  merupakan  suatu  pembangkit tenaga  listrik  yang  menggunakan  tenaga  air dengan  batasan  daya  terpasang  kurang  dari  5 kW; (2) Micro hydropower A, merupakan suatu pembangkit  tenaga  listrik  yang  menggunakan tenaga air dengan batasan daya terpasang dari 5 kW  sampai  100  kW;  (3)  Micro  hydropower  B, merupakan suatu pembangkit tenaga listrik yang
menggunakan  tenaga  air  dengan  batasan  daya terpasang  dari  100  kW  sampai  200  kW;  (4) Micro hydropower C, merupakan suatu pembangkit  tenaga  listrik  yang  menggunakan tenaga  air  dengan  batasan  daya  terpasang  dari 200 kW sampai 600 kW; (5) Micro hydropower D,  merupakan  suatu  pembangkit  tenaga  listrik yang  menggunakan  tenaga  air  dengan  batasan daya  terpasang  dari  600  kW  sampai  1  MW;  (6) Mini hydropower, merupakan suatu pembangkit tenaga  listrik  yang  menggunakan  tenaga  air dengan  batasan  daya  terpasang  dari  1  MW sampai  10  MW;  (7)  PLTA  skala  menengah, merupakan suatu pembangkit tenaga listrik yang menggunakan  tenaga  air  dengan  batasan  daya terpasang  dari  10  MW  sampai  50  MW;  dan  (8) PLTA skala besar, merupakan suatu pembangkit tenaga  listrik  yang  menggunakan  tenaga  air dengan  batasan  daya  terpasang  lebih  dari  50 MW (Kemen PU dan SDA, 2013).
Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga  Air,  terutama  dengan  skala  sedang  dan besar  (Mini  hydropower  dan  PLTA),  akan memerlukan biaya yang sangat besar serta waktu pembangunan yang cukup lama, baik dari proses perijinan,  perencanaan  dan  terutama  untuk konstruksi  sipil  dan  jaringan  transmisi,  karena lokasi  Mini  hydropower  dan  PLTA  sangat tergantung  pada  kondisi  topografi,  kondisi geologi,  dan  ketersediaan  debit  baik  dari  segi kuantitas,  kualitas  dan  kontinuitas.  Sementara itu,  Pada  beberapa  lokasi  di  Indonesia, pembangunan  daerah  irigasi  dengan  kapasitas sangat luas sudah dibangun sejak jaman belanda, diantaranya  adalah  Daerah  Irigasi  Sadang dengan luas 64.000 ha. Dengan luas areal irigasi yang sangat besar maka debit yang dialirkan dari bangunan  pengambilan  sampai  ke  sawah, melalui  saluran  irigasi  primer,  sekunder  dan tersier.  Pada  bagian  tertentu  di  saluran  tersebut terdapat  bangunan-bangunan  penunjang  sesuai dengan  kondisi  eksisting,  seperti  bangunan sadap,  jembatan,  gorong-gorong,  terjunan  dan lain sebagainya.
Pembangunan  pembangkit  listrik  tenaga air  (PLTA)  pada  saluran  irigasi  mempunyai kelemahan  dan  keuntungan.  Kelemahan  PLTA pada  saluran  irigasi  adalah  tidak  bisa  diperoleh daya/power  yang  besar  dibandingkan  pada pengambilan dari sungai, sedangkan keuntungannya adalah pertama biaya konstruksi lebih murah, karena tidak memerlukan konstruksi  bangunan  pengambilan,  saluran pembawa,  jalan  akses  dan  lain  sebagainya,
Abdul  Ghofar  et  al.,  Kajian  Pemanfaatan  Debit  pada  Saluran  Irigasi  untuk  Pembangkit  Listrik  Tenaga Mikrohidro (Studi Kasus Saluran Induk Sawito Daerah Irigasi Sadang) Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan
kedua  kondisi  aliran  lebih  baik,  karena  tidak dipengaruhi  oleh  musim  hujan  (ekstrem),  air cukupbersih  (sedimen  kecil),  debit  stabil  (tidak berfluktuasi),  dan  ketiga  masa  pembangunan lebih  cepat  dan  mudah.  Tujuan  dari  penelitian ini  adalah  (1)  untuk  mengetahui  debit  andalan pada  bendung  Benteng;  (2)  untuk  mengetahui potensi pembangkit listrik yang bisa dikembangkan  pada  saluran  irigasi  di  Daerah Irigasi  Sadang,  dan  (3)  untuk  mengetahui kapasitas  dan  produksi  energi  listrik  yang  bisa dikembangkan pada saluran induk Sawito.

## METODE
Lokasi  penelitian  adalah  daerah  irigasi Sadang,  dimana  secara  administratif  terletak pada  tiga  kabupaten  yaitu  Pinrang,  Sidrap  dan Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan. Daerah irigasi Sadang  mulai  dibangun  pada  masa  penjajahan Belanda, tahun 1936. Desain dan awal pekerjaan konstruksi  bendung  gerak  Benteng  dan  mulai dioperasikan pada tahun 1940, disertai pembangunan  saluran  induk  Sawito  serta jaringan  irigasinya,  dilanjutkan  saluran  induk Pekkabata dan jaringan irigasinya, saluran induk Rappang  dibangun  setelah  kedua  saluran  induk diatas.  Daerah  irigasi  Sadang  terbagi  menjadi  3 sistem jaringan, yaitu sistem jaringan Pekkabata seluas  6.198  ha,  Rappang  terdiri  dari  6  sub jaringan,  yaitu  Baranti  seluas  5.257  ha, Sidenreng  –  I  seluas  2.756  ha,  Sidenreng  –  II seluas 3.247 ha, Belawa seluas 4.590 ha, Belawa Hilir  seluas  2.060  ha  dan  Tiroang  6.795  ha. Sedangkan  jaringan  Sawito  memiliki  6  sub jaringan,  yaitu  Sawito  seluas  6.592  ha,  Salipolo seluas  3.804  ha,  Cempa  seluas  4.612  ha, Langnga  seluas  6.160  ha,  Jampue  seluas  4.871 ha  dan  Alitta-Carawali  seluas  4.256  ha.  Secara administrasi bendung Benteng, jaringan Pekkabata  dan  Sawito  terletak  pada  kabupaten Pinrang,  sedangkan  jaringan  Rappang  terletak pada kabupaten Sidrap dan Wajo.
Sumber: data olahan

## Gambar 1
Situasi daerah irigasi sedang
Sumber: data olahan
Gambar 2 Bangunan bending gerak Banteng

## HASIL

## Debit Andalan
Sesuai dengan kondisi daerah penelitian, yaitu  daerah  irigasi,  maka  metode  bulan  dasar perencanaan  yang  dikembangkan  menjadi  5 harian  digunakan  dalam  menghitung  debit andalan  dengan  tahapan  perhitungan  sebagai berikut: (BBPPMPV-BMTI, 2023) 1. Kumpulkan  data  debit  harian  pada  bendung Benteng
Data  pengamatan  debit  pada  bendung Benteng  telah  dikumpulkan  selama  periode tahun  1981  sampai  tahun  2018.  Data  debit merupakan data harian.
2. Data  dihitung  sesuai  dengan  kebutuhan, yaitu dibuat dalam periode 5 harian.
Data debit harian pada point a dibuat sesuai urutan, yaitu bulan januari tanggal 1 sampai tanggal 5 dihitung debit rata-rata, selanjutnya  pada  tanggal  6  sampai  10,  dan seterusnya.
3. Dilakukan  uji  data  debit  yang  akan digunakan secara statistic, jika data memenuhi  syarat,  maka  Analisa  bisa dilanjutkan, jika tidak sesaui maka dilakukan  pengecekan  data  yang  dicurigai tidak  sesuai  dan  dilakukan  sinkronisasi.  Uji yang  dilakukan  adalah  uji  kurva  massa tunggal ( single mass curve ). Hasil uji kurva massa tunggal diperoleh nilai sebesar 0.998, nilai mendekati 1.00.
4. Susun seluruh data debit dari besar ke kecil
Abdul  Ghofar  et  al.,  Kajian  Pemanfaatan  Debit  pada  Saluran  Irigasi  untuk  Pembangkit  Listrik  Tenaga Mikrohidro (Studi Kasus Saluran Induk Sawito Daerah Irigasi Sadang) Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan
5. Tentukan nomor urut data
6. Hitung probabilitas dari setiap data berdasarkan  nomor  urut  data  dengan formula Weibull
7. Diperoleh hasil debit andalan untuk probabilitas  yang  direncanakan.  Sesuai kriteria  dalam  perencanaan  irigasi,  maka probabilitas  debit  andalan  yang  digunakan adalah 80%.
Sumber: data olahan Gambar 3 Kurva massa Tunggal data pengamatan debit bendung Benteng (1981-2018)
Besarnya  debit  andalan  pada  bendung Benteng  dihitung  berdasarkan  data  pengamatan debit harian dari tahun 1981 sampai tahun 2018 (38  tahun).  Besar  debit  pada  bendung  Benteng dengan  probabilitas  80%  adalah  seperti  pada Gambar 4.
Sumber: data olahan

## Gambar 4 Debit Andalan Probabilitas 80% pada bending Benteng

## Kebutuhan Air Irigasi
Kebutuhan  air  tanaman  pada  daerah irigasi  Sadang  dibagi  menjadi  4  zona,  yaitu Pekkabata, Sawito, Tiroang dan Rappang (Water availability report, Konsultan ESP Sadang).
Sumber: data olahan
Gambar 5 Peta zona areal irigasi Sadang (Water availability report, Konsultan ESP Sadang)
Curah  hujan  efektif  pada  daerah  irigasi Sadang  dihitung  sesuai  dengan  kriteria  dari standart  perencanaan  PUPR  Direktorat  Jendral Sumberdaya  Air.  Data  hujan  pada  masing- masing  zona  dapat  dilihat  pada  Tabel  1  dan Gambar 6.
Tabel 1
Curah hujan daerah irigasi Sadang (Water availability report, Konsultan ESP Sadang)
Sumber: data olahan
Abdul  Ghofar  et  al.,  Kajian  Pemanfaatan  Debit  pada  Saluran  Irigasi  untuk  Pembangkit  Listrik  Tenaga Mikrohidro (Studi Kasus Saluran Induk Sawito Daerah Irigasi Sadang) Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan

## Sumber: data olahan
Gambar 6 Curah hujan daerah irigasi Sadang (Water availability report, Konsultasi ESP Sadang
Pola  tanam  pada  Daerah  Irigasi  Sadang adalah  Padi  (musim  hujan),  Padi  (musim kemarau)  dan  Jagung.  Sedangkan  tata  tanam
pada  setiap  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas (UPTD) pada Derah Irigasi Sadang.

## Kebutuhan Air Tanaman
Kebutuhan  air  tanaman  pada  jenis tanaman  padi  ditentukan  berdasarkan  beberapa faktor,  terutama  hujan  efektif,  perkolasi, pergantian  lapisan  air  dan  evapotranspirasi. Evapotranspirasi dihitung menggunakan metode Penman  Modifikasi,  sedangkan  laju  perkolasi diambil  sebesar  1  mm  sampai  3  mm  per  hari, dan  pergantian  lapisan  air  diambil  dilakukan sebanyak 2 kali, masing masing 3.3 mm per hari selama sebulan dan 2 bulan setelah transplantasi. Besarnya  kebutuhan  air  tanaman  dengan  pola tanam  Padi  I  –  Padi  II  –  Palawija,  pada  Daerah Irigasi Sadang adalah seperti pada Tabel 2.

## Tabel 2

## Pola Tanaman pada Daerah Irigasi Sadang
Sumber: data olahan
Tabel 3 Rangkuman Kebutuhan Air Tanaman
Abdul  Ghofar  et  al.,  Kajian  Pemanfaatan  Debit  pada  Saluran  Irigasi  untuk  Pembangkit  Listrik  Tenaga Mikrohidro (Studi Kasus Saluran Induk Sawito Daerah Irigasi Sadang) Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan

## Sumber: data olahan

## Analisis Daya dan Energi Listrik
Hasil  topografi  dan  analisa  hidrolika. Terdapat  potensi  Daya  listrik  pada  bangunan bagi  sadap  eksisting  Bsa.  9  (Bangunan  Bagi sadap),  dengan  tinggi  jatuh  kotor  sebesar  3.50 meter,  dan  tinggi  jatuh  efektif  sebesar  2.90 meter. Maka Daya terpasang adalah:
Pt = g × H × Q × ℿt Pt = 9.81 × 2.90 × 20.24 × (0.90 x 0.95)
Pt = 496,207 kW
Sedangkan energi yang dihasilkan merupakan  daya  selama  periode  tertentu. Besarnya energi yang dihasilkan dalam waktusatu  tahun  rata2  adalah  sebesar  3,511,880 kWh.  Dengan  rencana  2  turbin.  Suplai  debit berdasarkan  periode  5  harian  mengikuti  suplai keperluan irigasi.

## Tabel 4 Perhitungan Energi Produk
Abdul  Ghofar  et  al.,  Kajian  Pemanfaatan  Debit  pada  Saluran  Irigasi  untuk  Pembangkit  Listrik  Tenaga Mikrohidro (Studi Kasus Saluran Induk Sawito Daerah Irigasi Sadang) Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan

## Sumber: data olahan

## Pemilihan Jenis Turbin
Sebagai  landasan  untuk  perancangan pekerjaan  elektro-mekanikal  khususnya perancangan turbin, data yang digunakan adalah data hidrologi dan topografi. Dengan menggunakan  dua  unit  pembangkit,  maka  dasar disain  yang  digunakan  adalah  data  sebagai berikut:  (Asdak,  1995);  (Soemarto,  1999); (Tiatmodjo,  2006);  (Limantara,  2018);  (Linsley, dkk 1989) Hef = 2.90 m dan QTURBIN = 2 x 10.12 m3/det Penentuan  head  efektif  sebesar  2.90  m merupakan  head  untuk  disain,  dimana  nilai tersebut  sudah  memperhitungkan  kehilangan tekan akibat losses yang ada.
1. Pemilihan Jenis Turbin Pemilihan  jenis  turbin  berdasarkan  pada debit aliran dan tinggi jatuh, dimana tinggi jatuh adalah  sebesar  2.90  m  dan  debit  per  unit  turbin adalah  10.12  m3/s.  Maka  sesuai  dengan  grafik pemilihan jenis turbin, Turbin jenis Kaplan lebih sesuai  untuk  kondisi  tinggi  jatuh  dan  debit diatas.

## Sumber: data olahan
Gambar 5
Pemilihan Jenis Turbin berdasarkan Debit dan Tinggi Jatuh
2. Performasi Turbin
Untuk  evaluasi  beban  keluaran  turbin, nilai  yang  memadai  dari  effisiensi  turbin  dapat ditentukan  berdasarkan  perbandingan  antara debit  rancangan  dengan  debit  maksimum, sehingga  nilai  effisiensi  dapat  ditentukan. Gambar  dibawah  memperlihatkan  karakteristik efisiensi sebagai fungsi dari debit untuk berbagai
Abdul  Ghofar  et  al.,  Kajian  Pemanfaatan  Debit  pada  Saluran  Irigasi  untuk  Pembangkit  Listrik  Tenaga Mikrohidro (Studi Kasus Saluran Induk Sawito Daerah Irigasi Sadang) Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan
macam turbin untuk berbagai kecepatan spesifik. Berdasarkan  gambar  tersebut,  untuk  turbin Kaplan  diambil  efisiensi  turbin  sebesar  90% sebagai  dasar  perhitungan  dalam  disain  dasar peralatan elektromekanik.

## Sumber: data olahan
Gambar 6

## Penentuan Efisiensi Turbin
3. Karakteristik Turbin
Dengan effisiensi turbin rancangan yang telah  diperoleh,  perhitungan  daya  turbin  dapat diperoleh berdasarkan persamaan : P =
dimana  :  P  =  Daya  Turbin  (kW);  o  =  Massa Jenis  Air  (kg/m3);  g  =  Percepatan  Gravitasi (m/det2);  hef  =  Tinggi  Jatuh  Efektif  (m);  ℿ  = Effesiensi Turbin
Kecepatan  spesifik  turbin  berhubungan dengan  putaran  turbin  dan  faktor  kavitasi. Semakin  besar  kecepatan  spesifik  turbin,
semakin  besar  kecepatan  putar  turbin  dan semakin  besar  juga  faktor  kavitasi  yang berpengaruh  pada  besarnya  tinggi  hisap.  Oleh karena itu, untuk menentukan kecepatan spesifik yang  sesuai,  agar  penempatan  turbin  (tinggi hisap  turbin)  bebas  dari  kavitasi,  maka  akan dilakukan perhitungan coba-coba dengan menetapkan  kecepatan  putar  turbin  yang  telah ada di pasaran (Fritz, 1984)
Turbin  dan  generator  dikopel  langsung  agar memiliki putaran yang sama. Kecepatan spesifik turbin ditentukan dengan persamaan: NS = dimana : Ns = kecepatan spesifik; n = kecepatan putaran  turbin  =  250  putaran;  P  =  daya  turbin (kW) = 252.64 kW per unit turbin; Hef = tinggi
jatuh air (m) = 2.90 meter maka, NS = = = 1,063 m
Berdasarkan  formula  atau  rumus  yang  diambil dari  buku  Hydropower  Engineering  karangan CC.Warnick,  faktor  kavitasi  dapat  ditentukan dengan persamaan dari USBR sebagai berikut :
= = = 1.83
Untuk  menentukan  tinggi  hisap  dapat  dihitung dengan persamaan:
Hs = Ha - Hv -   Hef dimana  :  Hs    =  Tinggi  Hisap    (m);  Ha    = Tekanan  Atmosfir  (m)  Hv  =  Tekanan  Uap  Air (m); hef    = Tinggi Jatuh Air Efektif  (m);   = Faktor Kavitasi
Tekanan  atmosfer  dan  tekanan  uap  air Berdasarkan  formula  atau  rumus  yang  diambil dari  buku  Hydropower  Engineering  karangan CC.Warnick.

## Tabel 5
Angka Tekanan dan Uap Air Tekanan Asmosfer Tekanan Uap Air Ketinggian (m) Ha (m H 2 0) Suhu ( o C) Hv (m) 0 10.315 5 0.089 500 9.751 10 0.125 1000 9.180 15 0.174 1500 8.637 20 0.239 2000 8.110 25 0.324 2500 7.628 3000 7.160 3500 6.716 4000 6.295 Sumber: data olahan
Abdul  Ghofar  et  al.,  Kajian  Pemanfaatan  Debit  pada  Saluran  Irigasi  untuk  Pembangkit  Listrik  Tenaga Mikrohidro (Studi Kasus Saluran Induk Sawito Daerah Irigasi Sadang) Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan
Tabel  5  menjelaskan  lokasi  PLTMH saluran  induk  Sawito  berada  pada  ketinggian 11.44  meter,  sehingga  tekanan  atmosfer  Ha adalah  10.302  dan  tekanan  uap  air  hv  adalah sebesar  0.239  m  pada  suhu  20  derajat  celcius. Maka tinggi hisap Hs adalah:
Hs = Ha - Hv  -   Hef Hs  =  10.302  –  0.239  –  (1.83  x  2.90)  =  4.756 meter.

## SIMPULAN
1. Debit  andalan  pada  bendung  Benteng dihitung berdasarkan data pengamatan debit harian  dari  tahun  1981  sampai  tahun  2018
(38 tahun) dengan probabilitas 80%
(disesuaikan  dengan  peruntukan  melayani daerah  irigasi)  menunjukkan  bahwa  debit masih  cukup  baik,  dimana  debit  paling rendah  terjadi  pada  bulan  oktober  sebesar 39.83  m3/s,  dan  debit  tertinggi  terjadi  pada bulan April sebesar 328.12 m3/s.
Berdasarkan tren debit bisa diketahui bahwa tren  kenaikan  debit  dimulai  pada  bulan nopember  sampai  desember,  dari  bulan desember  sampai  maret  tren  debit  datar, kemudian  dari  bulan  maret  terjadi  tren kenaikan  menuju  puncaknya  di  akhir  bulan april,  dan  menurun  sampai  akhir  bulan  Juli atau  bisa  dikatakan  sebagai  bulan  basah. Bulan Juli sampai awal November tren debit menurun secara perlahan atau bisa dikatakan sebagai bulan kering.
2. Pada  beberapa  saluran  irigasi  pada  3  sistem jaringan  di  daerah  irigasi  Sadang,  bisa dikembangkan  menjadi  pembangkit  listrik tenaga  air,  pada  sub  jaringan  Pekkabata mempunyai  potensi  daya  sebesar  338  kW, sub jaringan Rappang memiliki potensi daya 158 kW dan sub jaringan Sawito mempunyai  daya  1,939  kW.  Maka  total potensi  daya  listrik  di  jaringan  irigasi Sadang adalah 2,436 Kw. Potensi yang telah dikembangkan  pada  daerah  irigasi  Sadang untuk  pembangkit  listrik  adalah  1,235  kW sehingga  masih  ada  potensi  sebesar  1,200 kW.
3. Dari hasil  survei  topografi dan inventarisasi saluran  dan  bangunan.  Pada  saluran  Induk Sawito  pada  bangunan  Bsa.  9  (Bagi  sadap), terdapat  terjunan  air  setinggi  3.50m.  dari skema  jaringan  irigasi,  pada  bangunan  Bsa. 9 direncanakan mengalirkan debit maksimum  ke  hilirnya  sebesar  20.24  m3/s,
sehingga  mampu  menghasilkan  daya  listrik sebesar  492  kW  dan  Energi  tahunan  yang dihasilkan adalah sebesar 3,511,880 kWh.

## DAFTAR PUSTAKA
Asdak,  Chay.  1995. Hidrologi  dan  Pengelolaan Daerah  Aliran  Sungai .  Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta
Balai  Besar  Pengembangan  Penjaminan  Mutu Pendidikan  Vokasi  –  Bidang  Mesin  dan Teknologi  (BBPPMPV-BMTI).  2023. Pelatihan Berbasis Industri Perencanaan  Pembangkit  Mikro-Mini Hidro . Bandung
Jr,  Ray  K.  Linsley,  dkk.  1989. Hidrologi  untuk Insinyur . Erlangga, Jakarta. Jack J. Fritz. 1984. Small and Mini Hydropower, resource Assesment and Project Feasibility . New York Kementerian  PU  dan  Dirjen  SDA,  2013, Buku Petunjuk Perencanaan Irigasi KP 01 Kementerian  PU  dan  Dirjen  SDA,  2013, Buku Petunjuk Perencanaan Irigasi KP 03 Lili  Montarsih  Limantara.  2018. Rekayasa Hidrologi . Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta
Soemarto,  CD.  1999 .  Hidrologi  Teknik .  Edisi Kedua. Erlangga. Jakarta.
Tiatmodjo, Bambang. 2006, Hidrologi Terapan. Beta Offset. Yogyakarta