## RANCANG BANGUN PENGONTROL LAMPU LISTRIK MENGGUNAKAN ANDROID DILENGKAPI DENGAN SAKLAR MANUAL
(Hasil Penelitian)
Oleh : Suryono 1 , Supriyati 1
1 Staf Pengajar Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang. Jl. Prof. H. Soedarto, SH. Tembalang Semarang 50275

## Abstrak
Pada  umumnya  mengontrol  (menyalakan  dan  mematikan)  lampu  listrik  di  rumah,  kantor  hotel  dan tempat lainnya selalu menggunakan saklar (switch). Dengan adanya saklar yang dipasang  pada dinding, maka  jika  ingin  mengontrol  lampu,  seseorang  harus  berjalan  menuju  saklar  untuk  merubah  kedudukan tuas saklar supaya lampu menyala atau mati. Aktivitas untuk mengontrol lampu listrik dengan merubah kedudukan tuas saklar adalah pengontrolan secara manual. Dengan adanya smartphone yang dilengkapi dengan  sistem  android,  maka  pada  smartphone  android  dapat  bebas  ditambah  dengan  aplikasi  atau fungsi-fungsi  lainnya.  Dalam  penelitian  ini  smartphone  android  akan  ditambah  aplikasinya  yang berfungsi sebagai  remot tanpa kabel (wire less remote) melalui fungsi bluetooth untuk mengontrol lampu listrik.  Karena  smartphone  android  adalah  salah  satu  alat  yang  berfungsi  untuk  komunikasi  mobile, maka smartphone tersebut jika dibawa keluar rumah, pengontrolan lampu  tidak bisa dilakukan. Untuk mengatasi  masalah    tersebut  supaya  pengontrolan  lampu  tetap  berfungsi  normal  maka  perlu  ditambah saklar manual. Dengan adanya dua perangkat, smartphone dan saklar manual, untuk mengontrol lampu, maka  dibutuhkan  pengondisi  sinyal  yang  berupa  mikrokontroller  Arduino.  Arduino  digunakan  untuk mengolah sinyal bluetooth  atau saklar menjadi logika 1 atau 0 yang menggerakan driver lampu berupa Solid  State  Relay  (SSR)  yang  akan  menyalakan  atau  mematikan  lampu  pada  jarak  kurang  lebih  tujuh meter.
Kata kunci : Android, Bluetooth, Arduino
1. Pendahuluan
Pada bangunan gedung industri, perkantoran, pertokoan, pasar, hotel, sekolah,  kampus,  tempat  ibadah,  rumah tinggal  bahkan  bangunan  kecil  semacam pos  kamling/satpam    yang  ada  instalasi listriknya pasti terdapat  lampu  listrik  untuk penerangan. Ada banyak jenis lampu listrik yang  dipasang  pada  intalasi  penerangan, misalnya  lampu  dengan  teknologi  lama, yaitu:  lampu  TL  (Tube  Lamp)  atau  yang lebih  dikenal  dengan  lampu  neon,  lampu bolam/pijar, dan lampu halogen. Sedangkan lampu dengan teknologi baru, yaitu : lampu LHE  (Lampu  Hemat  Energi)  model jari/stick  dan  model  ulir/spiral.  Lampu dengan  teknologi  yang  lebih  baru  sekarang ini  yang  lagi  terkenal  adalah  lampu  LED (Light  Emiting Diode). Lampu  LED (Light Emiting  Diode)  dikemas  dengan  banyak ragam  bentuk,  contoh  bentuk  kemasan lampu LED antara lain yaitu : bentuk bolam baik  monocrom  maupun  warna  warni, bentuk  TL  dengan  bermacam  ukuran  daya,
bentuk strip yang biasanya digunakan untuk asessori  kendaraan  bermotor,  mobil,  bus, truk bahkan pesawat.
Untuk menyalakan lampu-lampu tersebut di atas,  pada  suatu  instalasi  listrik,  biasanya menggunakan  saklar  ( switch )  mekanik, misalnya : saklar tunggal, saklar seri, saklar silang  dan  yang  lainnya  yang  berfungsi memutus  dan  menyambung  ( toggle) arus listrik. Semua saklar-saklar yang disebutkan di  atas,  pada  umumnya  ditanam  atau ditempel  secara  permanen  pada  dinding bangun,  cara  pengoperasiannya  masih secara  manual,  yaitu cara menghubungkan (ON)  dan  memutus  (OFF)    arus  listrik dilakukan  dengan  tangan.  Saklar  non manual (automatis) cara bekerjanya berdasarkan  kuat  cahaya  yang  mengenai sensor  cahaya  yang  terdapat  pada  saklar atau  sering  disebut  saklar  cahaya  ( Light switch ).  Saklar  cahaya  sering  digunakan untuk  menyalakan  dan  mematikan  secara otomatis  pada  lampu  jalan,  ada  juga  yang
berbentuk  fitting,  penggunaanya  untuk lampu luar ruang atau lampu taman. Dengan  semakin  berkembangnya  bidang teknologi informasi pada umumnya, khususnya Hand Phone (HP) yang dulunya hanya  bisa  dipakai  untuk  menelepon  dan mengirim/menerima Short Message Service (SMS) , sekarang ini sudah menjadi perangkat  telepon  pintar (Smartphone). Ada  banyak  macam  sistem  operasi  yang digunakan  pada smartphone ,  contohnya  : Android,  Blackberry,  iOS,  Symbian dan lainnya. Smartphone  Android adalah  salah satu smartphone yang  ditunjang  dengan sistem  operasi Android,  smartphone ini dapat dihubungkan dengan perangkat elektronik  lainya,  seperti  :  komputer, laptop,  notebook,  netbook,  Rassberry, Mikrokontroller  dan  perangkat  elektronik lainya.
Salah satu penggunaan Smartphone Android yang dihubungkan dengan mikrokontroller  adalah  untuk  mengontrol lampu  listrik  secara wireless menggunakan Bluetooth.  Smartphone  Android ini  mampu mengontrol  lampu  listrik  dan  perangkat listrik lain dalam jangkauan tanpa memerlukan  hubungan  dengan  jaringan operator celuler .
Menggunakan mikrokontroller  sebagai  pengondisi  sinyal dan saklar elektronik tegangan rendah, serta bluetooth sebagai  penghubung  nir  kabel (wireless) antara Smartphone  Android dengan mikrokontroller.
Keluaran
mikrokontroller  yang  bertegangan  rendah digunakan  sebagai  masukan Solid  State Relai  (SSR) yang  berfungsi  sebagai  saklar tegangan tinggi.
Pengontrolan lampu menggunakan Smartphone Android dengan mikrokontroller  sebagai  pengondisi  sinyal seperti  yang  diuraikan  di  atas  mempunyai beberapa kelemahan. Salah satu kelemahannya  adalah Smartphone  Android yang  digunakan  sebagai  pengontrol  lampu listrik  harus  selalu  ada  di  lokasi,  karena smartphone tersebut  berfungsi  sebagai remote.  Jika smartphone dibawa  ke  lokasi
lain  yang  jauh,  karena  sifat smartphone yang  mobile  selalu  dibawa  oleh  yang punya,  maka  lampu  dan  perangkat  listrik tidak dapat dikontrol.
Untuk mengatasi permasalahan seperti yang diuraikan  tersebut  di  atas,  maka  pada masukan rangkaian mikrokontroller disambungkan  dengan  saklar  manual. Saklar  manual  ini  akan  memberi  masukan pulsa  sesaat  ( impulse )  pada  mikrontroler sehingga  pada  keluaran  mikrokontroler yang bersesuaian  akan berubah kondisinya, dari  kondisi  logika  rendah  ke  logika  tinggi dan  sebaliknya.  Untuk  bisa  memberikan pulsa  sesaat  pada  masukan  mikrokontroler, maka saklar manual yang dipilih adalah dari jenis push on .

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  yang bersifat rancang bangun yang menghasilkan produk  purwa  rupa,  yang  tahapannya penelitiannya  seperti  terlihat  pada  diagram alir  Gambar  1.  Setelah  hasil  rancang bangun selesai, kemudian dilakukan pengukuran  dan  pengujian  yang  meliputi pengukuran tegangan, arus dan menghitung daya  yang dibutuhkan alat.  Pengujian jarak jangkau  transmisi bluetooth juga  dilakukan untuk mengetahui jarak terjauh  yang masih dapat  dijangkau  oleh bluetooth .  Jika ditemukan  ketidaksesuaian  dari  rancangan semula, maka diharapkan bagian yang tidak sesuai  tersebut  dapat  segera  dilakukan perbaikan.
Gambar 1 : Diagram Alir Tahapan Penelitian

## 2.1. Blok Diagram Alat
Pada gambar 2, terlihat  beberapa perangkat dari sistem akan dibuat rancang bangunnya.
HP  (Smart  Phone)  dengan  OS  Android adalah  sistem  mandiri  yang  digunakan sebagai  pengontrol.  Modul  Bluetooth, Arduino  Mega,  manual  switch,  Solid  State Relay  (SSR)  dan  lampu  dirangkai  menjadi sistem  yang  bekerjanya  harus  dikontrol menggunakan  aplikasi  Bluetooth  melalui HP.
Gambar 2 : Blok Diagram Alat
Bagian-bagian utama dari blok diagram alat yang dibuat terdiri dari :
a. HP Android sebagai pemancar
b. Blue  tooth  sebagai  penerima  sinyal android
c. Arduino Mega sebagai pengolah sinyal
d. Manual Switch untuk operasi manual
e. Solid  State  Relay  (SSR)  untuk  driver lampu
f. Lampu merupakan beban yang dikontrol

## 2.2. Android
Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat  mobile  berbasis  linux  yang mencakup  sistem  operasi, middleware ,  dan aplikasi.  Android  menyediakan platform yang  terbuka  bagi  para  pengembang  untuk menciptakan  aplikasi. Android awalnya dikembangkan  pada  tahun  2003  di  Palo Alto, California, AS oleh Andi Rubin, Rich Miner,  Nick  Sears,  dan  Chris  White  untuk mengembangkan  perangkat  seluler  pintar yang lebih sadar akan lokasi dan preferensi penggunaannya. Pada awal perkembangannya,  mereka  ( Android  Inc .) mendapat  dukungan  finansial  dari Google yang  kemudian  membelinya  pada  tahun 2005. Sistem operasi ini dirilis secara resmi pada tahun 2007. Semenjak awal peluncurannya, Android dilambangkan dengan  bentuk  menyerupai  robot  berwarna hijau seperti terlihat pada Gambar 3.

## Gambar 3: Lambang Android
2.3. Bluetooth HC-05 Bluetooth merupakan paket sebuah modul Bluetooth SPP  ( Serial  Port  Protocol ) yang  digunakan  untuk  komunikasi  serial wireless (nirkabel)  yang  mengkonversi port serial ke bluetooth . HC-05
menggunakan modulasi bluetooth V2.0+EDR ( Enchanced Data Rate ) 3Mbps  dengan  memanfaatkan  gelombang radio berfrekuensi 2,4GHz.
HC-05  memiliki  2  mode  konfigurasi, yaitu AT mode dan Communication mode. AT  mode  berfungsi  untuk  melakukan pengaturan konfigurasi dari HC-05. Sedangkan
Communication mode
berfungsi  untuk  melakukan  komunikasi bluetooth dengan piranti lain. Bentuk fisik dari bluetooth HC-05  ditunjukkan  pada Gambar 3.
Gambar 3: Bluetooth HC-05

## 2.4. Arduino Mega 2560 R3
Arduino  Mega  2560  R3  adalah  papan rangkaian mikrokontroler yang berdasarkan ATmega2560.  Papan  mikrokontroller  ini memiliki  54  digital  pin  masukan / luaran (yang  15  dapat  digunakan  sebagai  luaran PWM),  16  analog  masukan,  4  UART, osilator  kristal  16MHz,  koneksi  USB, konektor  listrik,  pin  ICSP,  dan  tombol ulang ( reset ) . Kelengkapan ini berisi semua yang  diperlukan  untuk  mendukung  kinerja dari mikrokontroler. Hanya dengan menghubungkannya ke komputer
menggunakan  kabel  USB  atau  dengan adaptor AC-DC atau baterai untuk memulai pemogramannya.  Bentuk  fisik  dari  papan Arduino Mega 2560 R3 ditunjukkan seperti pada Gambar 4.

## Gambar 4 : Papan Arduino Mega 2560 R3

## 2.5. SSR (Solid State Relay)
Sebuah   relai  elektromekanik  mempunyai banyak keterbatasan, dimana relai   memerlukan  biaya  yang  cukup  besar untuk  membuatnya,  memiliki  masa  pakai kontak  yang  cukup  singkat,  mengambil banyak  ruang,  dan  proses switch -nya kontaknya  relatif  pelan  jika  dibandingkan dengan  perangkat  semikonduktor  modern. Keterbatasan  ini  terutama  berlaku  untuk relai  kontaktor  dengan  daya  yang  besar. Untuk  mengatasi  keterbatasan  ini,  banyak produsen  relai  menawarkan "solid-state" relay ,  yang  menggunakan  SCR,  TRIAC, atau output transistor, bukan dengan kontak mekanik,  untuk switch atau  memindahkan kontrol daya listrik.
Perangkat output (SCR,  TRIAC,  atau transistor )  secara  optik-digabungkan  ke sumber  cahaya  LED  di  dalam  relai.  Relai dihidupkan  oleh  energi  LED  ini,  biasanya dengan  tegangan  DC  daya  rendah.  Pilihan perangkat    isolasi  optik  antara input ke outpu t dengan menggunakan SSR merupakan  pilihan  yang  terbaik  dari  pada jenis relai elektromekanik.

## 2.6. MCB (Mini Circuit Breaker)
MCB  satu  fasa  merupakan  peralatan pengaman/proteksi  yang  selalu  digunakan pada intstalasi listrik satu fasa maupun tiga fasa  yang  ditarik  jaringan  tiap-tiap  fasanya (fasa  R,  S,  T  atau  L1,  L2,  L3).  Jaringan yang  dipasang  MCB  adalah  jaringan fasanya  sedang  pada  jaringan  netral ( neutral ) dan jaringan pentanahan (Grounding)  atau  PE  (Protection  Earth)
tidak  dipasang.  Arus  pengenal/rating  arus ( rated  current )  atau  arus  yang  mampu dialirkaan  secara  terus  menerus/kontinyu oleh MCB satu fasa standart PLN adalah: 2, 4,  6,  8,  10,  12,  16  dan  20  ampere. Penggunakan  arus  listrik  pada  suatu bangunan  yang  lebih  dari  20  ampere  harus menggunakan  jaringan  listrik  tiga  fasa, karena  tidak  ada  MCB  satu  fasa  yang mempunyai  rating  arus  lebih  dari  20 ampere.

## 2.7. Beban (Load)
Beban  adalah    semua  peralatan  dalam jaringan listrik yang menyerap energi listrik dalam  bekerjanya.  Pada  rumah  tangga, jaringan  listrik  dibebani  oleh  peralatan listrik  seperti  :  lampu-lampu,  TV,  AC, Refrigerator, Audio sistem, setrika, komputer,  kipas  angin,  mesin  cuci  dan peralatan dapur elektrik. Beban-beban besar biasanya terdapat pada industri, karena pada industri  untuk  menggerakan  mesin-mesin produksinya  membutuhkan  motor-motor yang berdaya besar.

## 2.8. Diskripsi Kerja Alat
Deskripsi  kerja  dari  Pengontrol  Lampu Listrik  Menggunakan  Android  Dilengkapi Saklar  Manual  yang  sedang  dirancang bangun  adalah  sebagai  berikut  :  Perangkat Android sebagai pengontrol sudah di install dengan  aplikasi  Bluetooth  yang  berupa gambar  kotak-kotak  sebanyak  enam  buah kotak.  Delapan  buah  kotak  terdapat  tulisan “ON” dan delapan kotak yang lain terdapat tulisan “OFF”. Setiap kotak dengan tulisan “ON”  dan  “OFF”  saling  berpasangan, sehingga  ada  delapan  kotak  “ON”/”OFF” yang diberi nomor urut satu sampai delapan (1 s/d 8). Angka tersebut adalah nomor  dari lampu-lampu yang akan dikontrol.
Lampu-lampu  yang  dikontrol  mendapat tegangan dari Solid State Relay (SSR) yang diberi  catu  tegangan 220 Volt  dari jala-jala PLN,  dari  sisi  tegangan  tinggi.  Sebanyak delapan SSR sebagai driver lampu, mendapat  tegangan  masukan  DC  dari Arduino  Mega  yang  berfungsi  sebagai pengolah  sinyal  dari  modul  Bluetooth  dan
saklar  manual. Modul  Bluetooth yang terhubung  dengan  Arduino  mendapatkan sinyal  dari  aplikasi Bluetooth  Android . Sinyal  dari  aplikasi Bluetooth  Android dan dari  delapan  buah  saklar  manual  semuanya diolah  oleh Arduino  Mega .  Hasil  dari pengolahan sinyal tersebut menjadi keluaran  Arduino  yang  berupa  sinyal logika  tinggi  (1)  atau  rendah  (0)  yang digunakan untuk mengontrol nyala lampu.
Untuk  mengontrol  lampu-lampu  dengan menggunakan Android , langkah yang harus dilakukan adalah membuka aplikasi Bluetooth, yang terkait dengan pengontrolan  lampu.  Setelah  tampilan aplikasi  terbuka,  yang  terdiri  dari  delapan kotak  lampo  ON  dan  delapan  kotak  lampu OFF,  kemudian  menghubungkan/  meng- koneksi Bluetooth aplikasi Android ke Bluetooth alat  kontrol.  Sebagai  tanda koneksi  sudah  berhasil,  dapat  dilihat  dari LED warna merah indikator Bluetooth yang berkedip.    Untuk  menyalakan  lampu  yang dipilih,  dengan  menyentuh  kotak  tampilan lampu  ON,  memadamkan  lampu  yang dipilih  tinggal  menyentuh  kotak  tampilan lampu OFF.
Jika android dibawa menjauhi alat pengontrol  lampu  sampai  sejauh  lebih  dari dari  jarak  maksimum  pengontrolan,  maka koneksi Bluetooth akan  terputus,  sehingga pengontrolan  lampu  tidak  dapat  dilakukan menggunakan android . Untuk dapat mengontrol  lampu  menggunakan android
lagi,  maka  harus  mengoneksi Bluetooth android dengan peralatan kontrol.
Walaupun  android  dibawa  keluar  dari rumah,  penyalaan  atau  pemadaman  lampu tetap  dapat  dilakukan  tetapi  dengan mengunakan  saklar  manual  yang  dipasang sebagai kelengkapan dari alat kontrol.
Pengontrolan  lampu  listrik  menggunakan android dapat  dilakukan  dengan  mudah, tetapi hanya oleh  satu smartphone android saja  yang  dapat  melakukan  koneksi Bluetooth bersama ( pairing ), antara bluetooth  android dan bluetooth peralatan.
Sedangkan  pembuatan  aplikasi  pengontrol lampu dapat dibuat pada banyak smartphone yang mempunyai sistem operasi  (OS) android ,  dengan  cara  transfer data  aplikasi  melalui  transmisi Bluetooth. Jika  pada  satu  rumah  terdapat  banyak smartphone  android,  yang  masing-masing diinstall  aplikasi  pengontrol  lampu,  dengan demikian dapat digunakan untuk mengontrol lampu secara bergantian.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pengujian  dan  pengukuran  pada  penelitian ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  data-data yang  diperlukan  teruma  pada  pengujian jarak  jangkau  transmisi bluetooth -nya. Hasil  dari  pengujian  dan  pengukuran, digunakan  untuk  menentukan  spesifikasi alat.

## 3.1. Pengujian Alat
Pengujian  alat  pengontrol  lampu  listrik  ini membutuhkan  bahan  dan  peralatan  yang memadai,  supaya  didapatkan  data  yang akurat, adapun  bahan  dan  peralatan pengujian  dan  pengukuran  diantaranya adalah sebagai berikut :

## 3.1.1. Bahan yang Digunakan
Bahan  pendukung  guna  melaksanakan pengujian dan pengukuran yang dibutuhkan untuk mendapatkan data-data hasil pengukuran  dan  pengujian  adalah  sebagai berikut :
a. Kabel  cord  AC  tiga  urat  (fasa,  netral, ground)
b. Kabel  roll  AC  satu  fasa  tiga  urat  (fasa, netral, ground)
c. Stop  kontak  satu  fasa  dengan  tegangan 220 Volt
d. Beban  lampu  jenis  LHE  dan  LED sebanyak delapan buah
e. Buku dan ball point untuk mencatat data yang dihasilkan.
3.1.2. Peralatan  yang  Digunakan  untuk Pengujian
Peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan  pengujian  dan  pengukuran
terdiri dari dua bagian yaitu peralatan bantu dan peralatan utama.
a. Peralatan  bantu  yang  digunakan  untuk mendukung  pelaksanaan  pengujian  dan pengukuran alat pengontrol lampu listrik menggunakan  android  dilengkapi  saklar manual  adalah  :  meja  dan  kursi  untuk menempatkan  peralatan  ukur  dan  stop kontak  dengan tegangan 220 Volt.
b. Peralatan ukur yang digunakan :
a) Nama peralatan   : Digital Multimeter Merek,  buatan  :  SANWA,  Tokyo, Jepang
Type : Model CD 772 Range : 0 – 1.000 Volt/0 – 15 Ampere b) Nama peralatan   : Roll Meter Pita
Merek, buatan     : KRISBOW, China
Type :  Model  Art.  0820- 102 Range : 0 – 30 meter c) Nama peraltan    : Smart phone Merek, buatan    : SAMSUNG, Korea Type : GT – 19082
Sistem operasi    : Android
c. Tempat Pengujian dan Pengukuran Tempat  pengujian  dan  pengukuran  alat pengontrol  lampu  listrik  menggunakan android dilengkapi saklar manual adalah di Laboratorium  dan  Bengkel  Elektronika, prodi  Teknik  Elektronika,  jurusan  Teknik Elektro, Politeknik Negeri semarang.

## 3.1.3. Prosedur

## Melaksanakan Pengujian dan Pengukuran Alat
Tahap awal yang harus dilakukan pada saat pengujian  dan  pengukuran  alat  adalah menyiapkan  peralatan  uji  yang  digunakan dan  bahan-bahan  serta  peralatan  ukur  yang dibutuhkan. Setelah semua peralatan pengujian  dan  peralatan  ukur  serta  bahan yang  diperlukan  telah  tersedia,  urutan pengujiannya  dimulai  dari  :  pengujian  unit catu  daya,  pengukuran  keluaran  Arduino, pengukuran  masukan  dari  saklar  manual, pengukuran  perangkat  listrik  dan  terakhir adalah pengujian jarak jangkau Bluetooth.
3.1.4. Pengukuran Pengujian Jarak Jangkau Bluetooth. Pengukuran pengujian jarak jangkau bluetooth bertujuan untuk mengetahui jarak jangkau  maksimal  dari  perangkat android ke alat masih mampu  beroperasi. Pengujian dilakukan dengan menyalakan dan mematikan  lampu  menggunakan android dengan jarak yang semakin menjauh sampai lampu tidak mampu merespon perintah dari android .  Pengujian  dilakukan  pada  dua kondisi  yaitu  :  terhalang  dan  tidak terhalang.  Kondisi  terhalang  jika  anatara android dan  alat  ada  sekat  yang  memisah, kondisi  tidak  terhalang  jika  antara android dan  alat  tanpa  sekat  pemisah.  Berikut adalah  data-data  hasil  pengukuran  yang dicatat  dan  ditabelkan  seperti  terlihat  pada Tabel 1.

## 3.2. Pembahasan  Hasil  Pengukuran dan Pengujian Alat.
Data-data  hasil  pengujian  jarak  transmisi Bluetooth  android dengan  alat  seperti terlihat  pada  Tabel  1.  Pengujian  jarak jangkau bluetooth dilakukan untuk mengetahui  jarak  jangkau  maksimal  dari perangkat android ke  alat  masih  mampu beroperasi.  Pengujian  dilakukan  dengan menyalakan dan mematikan lampu menggunakan android dengan  jarak  yang semakin  menjauh,  pada  dua  kondisi  yaitu  : terhalang  dan  tidak  terhalang.  Hasilnya adalah,  respon  alat  kondisi  terhalang  dan tidak terhalang  adalah baik pada jarak 7 s/d 8 meter. Pada jarak  transmisi 8 s/d 9 meter respon  alat  kondisi  terhalang  kurang  baik dan tidak terhalang  adalah baik. Pada jarak transmisi  9  s/d  10  meter    alat  tidak merespon  kondisi  terhalang    dan  kurang baik pada kondisi tidak terhalang.
Tabel  1  :  Pengukuran  Jarak  Jangkau

## Bluetooth
No. Jarak (meter) Respon dengan Kondisi Keterangan Terhalang Tidak Terhalang 1 0 s/d 1 Baik Baik 2 1 s/d 2 Baik Baik 3 2 s/d 3 Baik Baik 4 3 s/d 4 Baik Baik 5 4 s/d 5 Baik Baik 6 5 s/d 6 Baik Baik 7 6 s/d 7 Baik Baik 8 7 s/d 8 Baik Baik 9 8 s/d 9 Tidak baik baik 10 9 s/d 10 Tidak respon Tidak baik

## 3.3. Spesifikasi  Alat
Dari pengolahan data hasil pengukuran dan pengujian    serta  pembahasan  didapatkan spesifikasi  alat  yang  dibuat.  Berikut  ini spesifikasi alat Pengontrol Perangkat
Listrik  Rumah  Tangga  Menggunakan Smartphone Berbasis Android:
a. Nama  Alat                                :  “Pengontrol Lampu    Listrik  Menggunakan  Android Dilengkapi dengan Saklar Manual”
b. Pengontrol        : Smartphone dengan OS Android
c. Mikrokontroler :  ATMega  328P pada board Arduino Mega d. Jaringan wireless : Bluetooth
e. Jangkauan Bluetooth : ± 8 meter
f. Catu Daya DC : +12 volt
g. Tegangan jala-jala   : 220 VAC, 50 Hz
h. Daya rangkaian : 1,5 Watt
i. Dimensi modul :  30cm  x  20cm  x
15cm
j. Perangkat  Listrik          :  8  buah  lampu Listrik
k. Jenis Lampu
:  Pijar,  LED  dan
LHE
l. Daya per Lampu        : 100 Watt
4. Kesimpulan
Setelah dilakukan
pengukuran
dan pengujian  peralatan  dari  besaran  yang berkaitan  dengan  kelistrikan  dan  jarak jangkau  transmisi Bluetooth pada android.
Selanjutnya dibahas pada pembahasan hasil pengujian, maka hasilnya dapat
disimpulkan sebagai berikut.
a. Hasil  penelitian  berbentuk  purwarupa Pengontrol Lampu Listrik
Menggunakan Android Dilengkapi dengan Saklar Manual.
b. Pengontrolan lampu listrik yang dimaksud adalah menyalakan (ON) dan memadamkan (OFF).
c. Kecuali dapat dikontrol dengan android,  lampu  listrik  juga  dapat dikontrol dengan saklar manual.
d. Lampu  listrik  yang  dapat  dikontrol sebanyak delapan buah.
e. Jarak pengontrol maksimal yang mampu direspon oleh alat  dengan baik adalah pada jarak 7 s/d 8 m.
f. Jika ada lebih dari satu android yang di install  aplikasi,  maka  hanya  satu android yang dapat pairing dengan alat.

## DAFTAR PUSTAKA
Dwi Febriansyah dkk., 2014, “Alat Kendali
Lampu Rumah Menggunakan
Bluetooth  Berbasis  Android”,  Jurnal Jurusan  Teknik  Informatika,  STMIK PalComTech, Palembang
Harten, P.Van, 2000 ‘ Instalasi Listrik Arus Kuat’, Jakarta : Bina cipta.
Schneider Electric, Building a New Electric World-2012.  Andrianto,  Heri.  2013. Pemrograman  Mikrokontroller  AVR ATMega16  menggunakan  bahasa  C. Bandung.