## Pemenuhan Jaringan Air Minum Pada IPA Glee Dagang Untuk Sistem Air Minum Di Kecamatan Muara Batu Dan Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara
Rivaul Muzammil 1,* Amir Fauzi 2 Ziana 3
1 Mahasiswa, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia
2,3 Jurusan Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia. *corresponding author, email: rivaulmuzammil@gmail.com

## Abstract
Drink  water  is  a  determinant  of  improving  community  welfare.  Water  Supply  System  operating  in  Muara  Batu Subdistrict and Dewantara District North Aceh Regency is not working optimally. This system is processed by the Glee IPA  which currently  available  intake capacity  of  90 l /  d  but  about  40  liters  /  second  that  flowing.  The  purpose  is to evaluate the distribution network by obtaining a pipe diameter, flowrate, flow velocity, and the new flow pressure. The data that we used in this  study are active customer data, population data, and existing network calculations. The new network  development  simulation  using  EPANET  2.0  software.  For  each  Subdistrict,  the  results  obtained  are  the population projected until 2035 with pipe diameters of 75 mm to 500 mm with the largest flow rates of 47.62 l / d and 21.23 l / d. The biggest flow pressure is 95.92 m and 87.65 m. The conclusion is the need has been optimized for more than 40 l / d and increased speed and pressure.
.
Keywords : evaluation of SPAM, distribution network, IPA Glee Dagang, EPANET 2

## Abstrak
Air  minum  merupakan  penentu  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  dengan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum  yang sudah beroperasi di Kecamatan Muara Batu dan Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara belum bekerja optimal. Sistem  ini  diolah  oleh  IPA  Glee  yang  pada  saat  ini  kapasitas  intake  yang  tersedia  90  l/d  namun  hanya  sekitar  40 liter/detik  yang mengalir.  Tujuannya  untuk  mengevaluasi  jaringan  distribusi  dengan memperoleh  diameter pipa,  debit aliran, kecepatan aliran, dan tekanan aliran yang baru. Data yang digunakan dalam studi ini berupa data pelanggan aktif, data  penduduk,  serta  perhitungan  jaringan eksisting .  Simulasi  pengembangan  jaringan  baru  menggunakan software EPANET  2.0.  Untuk  masing-masing  Kecamatan  hasil  yang  didapatkan  adalah  jumlah  penduduk  yang  diproyeksikan sampai  tahun  2035  dengan  diameter  pipa  sebesar  75  mm  sampai  500  mm  dengan  debit  aliran  terbesar  47,62  l/d  dan 21,23 l/d. Tekanan aliran terbesar 95,92 m dan 87,65 m. Kesimpulanya kebutuhan telah dioptimalkan lebih dari 40 l/d serta kecepatan dan tekanan yang meningkat.
Kata kunci : evaluasi SPAM, jaringan distribusi, IPA Glee Dagang, EPANET 2.0

## 1. Pendahuluan
Air  merupakan  kebutuhan  yang  sangat  penting bagi  kehidupan.  Setiap  makhluk  hidup  bahkan tergantung penuh terhadap  ketersediaan  air,  oleh  karena itu  butuh  suatu  dukungan  yang  memberikan  kelayakan penuh  yang  optimal  bagi  seluruh  makhluk  hidup  untuk memanfaatkan ketersediaannya.
Sistem  penyediaan  air  minum  di  Aceh  Utara dikelola  oleh  PDAM  Tirta  Monpase,  dimana  salah  satu sumber  dari  sistem  penyediaan  air  minum  yang  target pelayanannya  kepada  masyarakat  Kecamatan  Muara Batu  dan  Kecamatan  Dewantara  adalah  IPA  Glee Dagang yang terletak di Kecamatan Sawang tepatnya di Desa  Glee  Dagang.  Sejak  tahun  2008  IPA  ini  telah dimanfaatkan  pengoperasiannya  namun  belum  bekerja secara optimal seperti yang diharapkan karena kapasitas intake  yang  tersedia  sebesar  90 liter/detik namun hanya 40 liter/detik yang beroperasi.
Tujuan studi ini mengevaluasi dan mengembangkan  sistem  jaringan  penyediaan  air  minum baru yang beroperasi di wilayah Kecamatan Muara Batu dan Kecamatan Dewantara.
Metode  penambahan  atau  perubahan  diameter jaringan  baru  digunakan  software  EPANET  2.0  dengan manfaat  untuk  mengoptimalkan  pendistribusiaan  air minum.  Serta  untuk  mengetahui  debit  kebutuhan  air minum  bagi  masyarakat  dari  ketersediaan  sumber  yang ada pada daerah Kecamatan Muara Batu dan Kecamatan Dewantara  dilakukan  proyeksi  penduduk  di  dua kecamatan  tersebut  untuk  20  tahun  kedepan  sampai 2035.
Hasil  yang  didapatkan  adalah  jumlah  penduduk yang diproyeksikan sampai tahun 2035 dengan diameter pipa sebesar 75 mm sampai 500 mm dengan debit aliran terbesar 47,62 l/d dan 21,23 l/d. Tekanan aliran terbesar 95,92  m  dan  87,65  m.  Kesimpulanya  kebutuhan  telah dioptimalkan  lebih  dari  40  l/d  serta  kecepatan  dan tekanan yang meningkat.

## 2. Tinjauan Kepustakaan
2.1 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 16  tahun  2005[1]  tentang  Pengembangan  Sistem Penyediaan  Air  Minum  menjelaskan  bahwa  sistem penyediaan  air minum  merupakan  suatu  kesatuan sistem
[
fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.  Sistem  penyediaan  air  minum  dapat  dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit  produksi,  unit  distribusi,  unit  pelayanan,  dan  unit pengelolaan serta sistem penyediaan air minum.

## 2.2 Pertumbuhan Jumlah Penduduk
Menurut  Rosadi[2],  dalam  penyusunan  suatu perencanaan  pembangunan,  kependudukan  merupakan faktor  penting  karena  pembangunan  dilakukan  dan ditujukan  untuk  kepentingan  penduduk  sendiri.  Demikian juga  dengan  perencanaan  air  bersih,  peningkatan  jumlah penduduk   akan   mempengaruhi   peningkatan  kebutuhan fasilitas termasuk peningkatan pelayanan air bersih.

## 2.3 Jam Puncak dan Harian Maksimum
Menurut Red[3] jam puncak dan harian maksimum adalah  dua  istilah  yang  saling  berkaitan  dalam  pola pemakaian  air.  Variasi  perubahan  pemakaian  air  oleh konsumen  dari  waktu  secara  periodik  disebut  fluktuasi. Berdasarkan  fluktuasi  pemakaian  air  ini  dapat  ditentukan standar  perencanaan  yaitu  berupa  perkiraan  faktor  jam puncak dan harian maksimum sehingga dapat mengoptimalkan produksi air dan meningkatkan pelayanan.
Tabel 1. Kriteria Perencanaan Air Bersih
Kategori Kota Berdasarkan Jumlah Penduduk (Jiwa) I II III IV V No
Uraian >1.000.000 Metro 500.000- 1.000.000 100.000- 500.000 20.000- 100.000 <20.000 Ikk&Desa 2.2.1 Proyeksi jumlah penduduk Besar Sedang Kecil Metode-metode yang menentukan untuk proyeksi penduduk antara lain adalah sebagai berikut: 1 Konsumsi Unit Sambungan Rumah (SR) l/o/h 2 Konsumsi Unit Hidran Umum (HU) l/h/0 3 Konsumsi Unit Non Domestik (%)
190 170 150 130 30 30 30 30 30 30 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 1. Metode geometric
P t =P o (1+r) n .......................................................... 1)
4    Kehilangan air (%) 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 5   Faktor Maksimum Day 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 6    Faktor Peak Hour 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
7    Jumlah Jiwa per SR
5 5 6 6 10 8 Jumlah Jiwa per HU 100 100 100 100- 200 200
dimana: Pt = jumlah penduduk pada akhir tahun data; i 12    SIR : HU 50:50 s/d 70:30 50:50 s/d 80:20 80:20 s/d 80:20 70 30 t = selang waktu tahun data;
n = jumlah tahun proyeksi.

## 2. Metode aritmatika
Rumus umum yang digunakan dalam metode tersebut adalah:
Pn=Pt+ 𝑃𝑃−𝑃𝑃 ]𝑃 ................................................ 2) 𝑃
3. Metode least square (kuadrat minimum)
Rumus umum yang digunakan dalam metode tersebut adalah:
y=a+bx ......................................................... 3)
dimana:
y = jumlah penduduk pada tahun proyeksi; x = jumlah tambahan dari tahun dasar;
a,b = konstanta;

## 2.2.2 Proyeksi jumlah fasilitas social ekonomi
Perhitungan proyeksi fasilitas dapat dilakukan dengan pendekatan perbandingan jumlah penduduk.
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃 ℎ 𝑃𝑃 𝑃𝑃−𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃 ℎ 𝑃𝑃 𝑃𝑃−𝑃................................................... 4)
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃 ℎ 𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃   𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃 ℎ 𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃
13  Cakupan pelayanan (*) **) 90 **) 90 **) 90 **)90 ***) 70

## Sumber: Anonim[4]

## 2.4 Analisa Kebutuhan Air
Menurut  Safii[5]  kebutuhan  air  dalam  suatu kota diklarifikasikan antara lain:
a)
Kebutuhan  domestik  yaitu  adalah  kebutuhan  air bersih untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau rumah tangga seperti untuk minum, memasak, kesehatan individu (mandi, cuci dan sebagainya).
Dengan  Pedoman  Konstruksi  dan  Bangunan, Dep. PU dalam Direktorat Pengairan dan Irigasi Bappenas maka dirumuskan :
𝑃(𝑃𝑃𝑃) =  𝑃 𝑃𝑃 x 𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 ℎ 𝑃𝑃𝑃 x 𝑃 𝑃𝑃𝑃 x 𝑃𝑃 ..................................... 5)
dimana:
Q (DMI) = kebutuhan air untuk kebutuhan
domestik (m 3 /tahun);
𝑃𝑃 = kehilangan air (%).
b) Kebutuhan non domestik  yaitu adalah kebutuhan air  bersih  untuk  sarana  dan  prasarana  daerah  yang teridentifikasi ada atau bakal ada berdasarkan rencana tata ruang.  Sarana  dan  prasarana  berupa  kepentingan  sosial, pendidikan, tempat ibadah, kesehatan, kebutuhan nasional, komersial, industri dan fasilitas umum.
9 10 Sisa Tekan di Jaringan Distribus 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 Po = jumlah penduduk pada awal tahun data; 11  Volume Reservoir (%) 20 20 20 20 20

## Tabel 2. Kebutuhan  Air Non Domestik
No Uraian Kategori Kota Berdasarkan Jumlah Penduduk (Jiwa)
Ket.
I II III IV V 1 Sekolah 10 10 10 10 5 l/murid/hari 2 Rumah Sakit 200 200 200 200 200 l/tempat
tidur/hari 3 Puskesmas 2 2 2 2 1,2 m 3 /hari 4      Masjid >2 >2 >2 >2 >2 m 3 /hari 5 Kantor 10 10 10 10 l/pegawai/hari 6 Pasar 12 12 12 12
m 3 /hektar/hari 7      Hotel 150 150 150 150 90 l/tempat tidur/hari
Kategori Kota Berdasarkan Jumlah Penduduk (Jiwa) 1. Tekanan air dalam pipa:
a. Tekanan maksimum direncanakan sebesar 75 m kolom air
b. Tekanan minimum direncanakan sebesar 10 m kolom air
2.
Kecepatan pengaliran dalam pipa
a. Transmisi 0,6 – 4,0 m/detik
b. Distribusi 0,6 – 2,0 m/detik
No Uraian I II III IV
V Ket.
8 Rumah Makan 100 100 100 100 100 l/tempat duduk/hari 9 Kpl Militer 60 60 60 60 l/orang/hari 2.8 Pemodelan Jaringan Air Bersih Menggunakan Epanet 2.0 10 Kawasan Industri 0,2-0,8 0,2-0,8 0,2-0,8 0,2-0,8 10 l/p/hr l/det/ha 11 Kawasan 0,1-0,3 0,1-0,3 0,1-0,3 0,1-0,3 - l/det/ha Rossman[7] menerangkan bahwa  EPANET Pariwisata 2.5 Sistem  Transmisi  dan  Distribusi  Air Bersih Persamaan yang dapat digunakan dalam menghitung daya pompa (Triatmodjo [6] ) adalah :
𝑃 𝑃 𝑃 𝑃 ...................................................................6)
𝑃
adalah  program  komputer  yang  menggambarkan  simulasi hidrolis  dan  kecenderungan  kualitas  air  yang  mengalir  di dalam jaringan pipa yang mana jaringan itu sendiri terdiri dari  pipa, node (titk  koneksi  pipa),  pompa,  katub,  dan tangki air atau reservoir t.

## 3. Metodelogi Penelitian
3.1 Deskripsi Daerah Studi
dimana:
D = daya pompa ( 𝑃𝑃𝑃 𝑃 ); 𝑃 Q = debit aliran yang dipompa (m 3 /detik); H = tinggi tekanan efektif (m); η = efisiensi pompa;
γ  = berat jenis zat cair ( 𝑃𝑃𝑃/𝑃 3 ).
Kabupaten Aceh Utara terletak pada posisi 96˚47’ –  97˚31’  BT  dan  40˚43’  –  50˚16’  LU.  Perencanaan  ini tepatnya  dilakukan  di  kawasan  Kecamatan  Muara  Batu dan  Kecamatan  Dewantara.  Sumber  air  didapatkan  dari Krueng  Sawang  yang  kemudian  di  olah  oleh  IPA  Glee Dagang yang terletak di Desa Glee Dagang, Kecamatan
Tinggi  tekanan  efektif  (H)  adalah  jumlah  dari selisih elevasi muka air (H s ) dan kehilangan tenaga selama pengaliran dalam pipa tersebut.

## 2.6 Kehilangan Tenaga dan Air
Kehilangan  tenaga  adalah  kehilangan  tenaga  air selama  pengaliran  yang  disebabkan  oleh  gesekan (Triatmodjo[6]  ),  dan  faktor-faktor  lain  seperti  kecepatan aliran, diameter pipa, tingkat kekerasan aliran, dan panjang pipa. Persamaan yang biasa digunakan dalam menghitung kehilangan  tenaga  adalah  persamaan Darcy-Weisbach. Secara umum persamaan tersebut ditulis sebagai:
ℎ 𝑃 = 𝑃 𝑃 𝑃² ............................................................................................................ 7)
𝑃 2𝑃
dimana :
ℎ 𝑃 = kehilangan tenaga (m);
L = panjang pipa (m);
D = diameter pipa (m);
g = percepatan gravitasi (m/s 2 ); 𝑃 = koefisien gesekan Darcy-Weisbach ; 𝑃 = kecepatan aliran (m/s).

## 2.7 Kecepatan Aliran pada Pipa
Menurut  kriteria  perencanaan  didasarkan  pada pedoman  perencanaan  sektor  air  bersih  yang  dikeluarkan oleh Direktorat Air Bersih PU – Cipta Karya, tekanan dan kecepatan ijin dalam pipa adalah:
Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Gambar 1. Peta Lokasi Studi di Kabupaten Aceh Utara

## 3.2 Metode Pengumpulan Data
Tabel 3. Data Sekunder yang Digunakan dalam Studi
No. Jenis Data Sekunder Tahun Sumber Data 1 Data Penduduk 2007-2016 Badan Pusat Statistik Aceh Utara 2 Skema Jaringan Eksisting 2015 RISPAM Aceh Utara 2015 3 Laporan Pelanggan Aktif SR 2018 PDAM Tirta Mon Pase

## 3.2.1 Data penduduk
Data  penduduk  diperlukan  untuk  mengetahui kesesuaian  debit  yang  tersedia  pada  sumber  dan  dikaji untuk mengetahui pula debit kebutuhannya pada
Gambar 1. Peta Lokasi Studi di Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Muara Batu dan Dewantara
jaringan  air  minum  ini  dan  diharapkan  kemudian terpenuhi  dan  tercukupi  oleh  konsumen  sesuai  dengan jumlah penduduk di daerah Kecamatan Muara Batu dan Kecamatan Dewantara

## 3.2.2 Skema jaringan eksisting
Jaringan  ini  berguna  untuk  model  awal  dan akan  kembali  dikembangkan  demi  kelancaran  distribusi air  minum  dari  IPA  Glee  Dagang  ke  kawasan Kecamatan  Muara  Batu  dan  Kecamatan  Dewantara. Skema  jaringan  eksisting  yang  dikembangkan  tidak seluruh  atau  semua  dari  jaringan  distribusinya  akan tetapi sebagian dari jaringan lama dan tetap dikembangkan dalam aturan dan acuan dasar.

## 3.2.3 Laporan pelanggan aktif SR
Laporan  pelanggan  aktif  berdasarkan  desa diperlukan  untuk  mendesain  skema  jaringan  pada program  EPANET  2.0  pada  tiap  block  atau  area  serta untuk  mengetahui  debit  aliran  dalam  jaringan  yang dibutuhkan.

## 3.3 Pengolahan Data
Pengolahan  data  ini  dilakukan  berdasarkan pengumpulan data sekunder. Dari jumlah penduduk yang terdata pada 10 tahun terakhir di lakukan proyeksi untuk mendapatkan  rasio  yang  nantinya  bisa  mengetahui jumlah  penduduk  beberapa  tahun  ke  depan,  kemudian proses  yang  dilakukan  pada  pengolahan  data  ini  adalah perhitungan kebutuhan air domestik dan non domestik.

## 3.4 Pengembangan Jaringan Perpipaan
Pengembangan  jaringan  yang  dilakukan  oleh penulis  berpacu  pada  jaringan  eksisting  dalam perencanaannya.  Persamaan  Hanzen-William  mejadi langkah  yang  membantu  dan  berperan  penting  dalam pendistribusian ini.
Debit  ketersediaan  yang  diperlukan  pada  sistem penyediaan  air  minum  ini  harus  lebih  besar  dari  debit kebutuhan.  Proses running model  jaringan  lama  yang dikembangkan menggunakan software EPANET 2.0.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Analisa Kebutuhan Air
Untuk  menghitung  kebutuhan  air  di  wilayah pelayanan,  ada  dua  aspek  yang  dihitung,  yaitu perhitungan  kebutuhan  domestik  dan  kebutuhan  non domestik

## 4.1.1 Proyeksi pertumbuhan penduduk
Untuk mengetahui perhitungan rasio pertambahan penduduk  di  Kecamatan  Muara  Batu  dan  Kecamatan Dewantara  untuk  mendapakan  jumlah  penduduk  pada jangka  waktu  20  tahun  kedepan  digunakan  data penduduk dari tahun 2007 sampai tahun 2016.
Tabel 4. Rasio Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan
Muara Batu Desa Rasio (%) Cot Seurani 1,73 Dakuta 2,18 Paloh Awe 3,86 Cot Trueng 5,69 Kambam 3,05 Meunasah Lhok 3,54 Reuleut Barat 2,90 Reuleut Timu 4,67 Ulee Madon 3,00 Pinto Makmur 1,97 Keude Bungkah 2,19 Keude Mane 2,76 Kuala Dewa 5,62 Mane Tunong 1,61 Meunasah Baroe 2,29 Meunasah Drang 1,86 Meunasah Pinto 4,36 Panigah 3,36 Pante Gurah 2,81 Tanoh Anoe 3,13

## Tabel 5. Rasio Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan
Dewantara Desa Rasio (%) Keude Kr. Geukueh 3,92 Tambon Baroh 2,89 Tambon Tunong 1,93 Paloh Lada 4,56 Uteun Geulinggang 1,57 Pulo Rungkom 3,03 Ulee Pulo 3,09 Glumpang Sulu Barat 5,63 Lancang Barat 6,43
Berdasarkan  rasio  di  tiap  desa  pada  dua kecamatan  tersebut  bisa  ditentukan  proyeksi  penduduk sampai tahun 2035.

## Tabel 6. Proyeksi Penduduk Sampai Tahun 2035
Kecamatan Muara Batu Desa Rasio 2016 2020 2025 2030 2035 Cot Seurani 0.017 2056 2202 2399 2614 2848 Dakuta 0.022 1780 1940 2161 2407 2681 Paloh Awe 0.039 486 565 683 826 998 Cot Trueng 0.057 2635 3288 4336 5718 7541 Kambam 0.031 705 795 924 1074 1248 Meunasah Lhok 0.035 867 996 1186 1411 1679 Reuleut Barat 0.029 897 1006 1160 1338 1544 Reuleut Timu 0.047 847 1017 1277 1605 2016 Ulee Madon 0.030 1735 1953 2264 2624 3042 Pinto Makmur 0.020 1088 1176 1297 1430 1576 Keude Bungkah 0.022 1904 2076 2314 2579 2874 Keude Mane 0.028 938 1046 1198 1373 1573 Kuala Dewa 0.056 573 713 937 1232 1619 Mane Tunong 0.016 2047 2182 2363 2560 2773 Meunasah Baroe 0.023 1379 1510 1691 1893 2120 Meunasah Drang 0.019 1458 1570 1721 1887 2069 Meunasah Pinto 0.044 685 813 1006 1245 1541 Panigah 0.034 636 726 856 1010 1192 Pante Gurah 0.028 866 968 1111 1276 1466
Tanoh Anoe 0.031 887 1003 1171 1366 1593 Total 24469 27545 32056 37469 43995

## Tabel 7. Proyeksi Penduduk Sampai Tahun 2035
Kecamatan Dewantara Desa Rasio 2016 2020 2025 2030 2035 Tabel 9. Kriteria Pipa Distribusi No Urain Notasi Kriteria 1. Debit perencanaan Q puncak Kebutuhan air jam puncak Qpeak = F peak x Q rata-rata Faktor jam puncak F puncak 1,15 – 3 Kecepatan aliran air dalam pipa a. Kecepatan minimum V min 0,3 – 0,6 m/det b. Kecepatan maksimum Pipa PVC atau ACP V max 3,0 – 4,5 m/det Pipa baja atau DCIP V max 6,0 m/det Tekanan air dalam pipa a. Tekanan minimum h min (0,5 – 1,0) atm, pada titik jangkauan pelayanan terjauh Total 35203 41005 49892 61075 7522

## 4.1.2 Kebutuhan domestik dan non domestik
Untuk perhitungan kebutuhan domestik dan non domestik  Kecamatan  Muara  Batu  dan  Kecamatan Dewantara  dapat  dihitung  setelah  data  proyeksi penduduk didapatkan.
Tabel 8. Perhitungan Kebutuhan Domestik dan Non
Domestik Cot Seurani 2020 Desa Cot Seurani Jumlah Penduduk (jiwa) 2202 jiwa Standar Pemakaian Air (l/o/h) 130 l/o/h Kebutuhan Domestik (l/d) 3,31 l/d Kebutuhan Non Domestik 30% (l/d) 0,99 l/d Total Kebutuhan Domestik dan Non Domestik (l/d) 4,31 l/d Desa Cot Seurani Kehilangan Air 20 % (l/d) 0,86 l/d Kebutuhan Rerata (l/d) 5,17 l/d Kebutuhan Hari Max 1,1 (l/d) 5,69 l/d Kebutuhan Jam Max 1,5 (l/d) 7,75 l/d
Dari perhitungan kebutuhan pada Desa Cot Seurani memiliki standar pemakaian air pada kategori Kecamatan.

## 4.2 Pemodelan Jaringan Perpipaan

## 4.2.1 Pemodelan jaringan eksisting
Kondisi  jaringan  pipa  saat  ini  masih  dalam kelayakan  namun  debit  yang  dibutuhkan  masih  bisa dimaksimalkan dan jaringan pipa tidak perlu ditambahkan  lagi,  saat  ini  debit  yang  beroperasi  dalam jaringan  distribusi  di  Kecamatan  Muara  Batu  dan Kecamatan Dewantara 40 l/d sampai 50 l/d.
b. Tekanan maksimum - Pipa PVC atau ACP h max 6-8 atm - Pipa baja atau DCIP h max 10 atm - Pipa PE 100 h max 12,4 MPa - Pipa PE 80 h max 9,0 Mpa
Sumber:  Pedoman  Penyusunan  Perencanaan  Teknis Pengembangan SPAM [9]
Pada  pemodelan  Epanet  2.0 telah  dimasukkan data  kebutuhan,  setelah  di  masukkan  data  kebutuhan sesuai dengan desa yang berlanggan air bersih pada titik tertentu  kemudian  dilakukan running dan  terjadi  error pada  tekanan  ( pressure )  seperti  pada  Gambar  2  berikut ini.
Gambar 2. Error Running pada Pressure
Terlihat  pada  Gambar  2  terjadi  tekanan  yang negatif  pada  jam  tertentu,  maka  dilakukan  simulasi diameter  pada  pipa  dan  tetap  disesuaikan  dengan velocity sesuai  kriteria  pipa  distribusi  dan  juga disesuaikan  dengan pattern yang  sudah  disesuaikan seperti pada Gambar 3 berikut ini.
Keude Kr. Geukueh 0.039 4034 4705 5702 6911 8376 2. Tambon Baroh 0.029 5918 6632 7648 8819 1016 3. Tambon Tunong 0.019 3037 3278 3607 3969 4367 Paloh Lada 0.046 6765 8086 10106 12629 1578 Uteun Geulinggang 0.016 4189 4458 4819 5210 5632 Pulo Rungkom 0.030 1426 1607 1865 2166 2514 4 Ulee Pulo 0.031 2140 2417 2814 3277 3815 Glumpang Sulu Barat 0.056 1314 1636 2151 2829 3720 Lancang Barat 0.064 6380 8186 11179 15266 2084
Gambar 3. Grafik Time Pattern

## 4.2.2 Pemodelan jaringan pengembangan
Setelah  dilakukan  simulasi  pada  pipa  dan disesuaikan  dengan  kecepatan  yang  telah  ditentukan maka  didapat  tekanan  yang  sesuai.  Panjang  diameter pipa  serta  aliran  ( flow )  dan  kecepatan  aliran  di Kecamatan Muara Batu dan Dewantara pada tiap link id dalam kondisi sukses running setelah dilakukan simulasi diameter,  simulasi  aliran  pompa  dan input  time  pattern dengan satu model.
Gambar 4. Model Simulasi Epanet 2.0
Diameter  pipa  yang  digunakan  untuk    distribusi air  pada  Kecamatan  Muara  Batu  bermacam-macam, pada  daerah  tersebut  debit  terbesar  terjadi  di  pipa  2 dengan  besar  debit  47,62  l/d  dengan  kecepatan  aliran 0,87  m/s.  Untuk  debit  terendah  terjadi  pada  pipa  47 dengan besar debit 0,05 l/d dengan kecepatan aliran 0,02 m/s.  Pada  Kecamatan  Dewantara  berdasarkan Tabel  4.7 merupakan pipa yang mendistribusikan air untuk daerah tersebut. Diameter pipa yang digunakan untuk distribusi kebutuhan  air  pada  Kecamatan  Dewantara  bermacam- macam  pula  dan  disesuaikan  sampai  aliran  dan kecepatan terpenuhi sehingga simulasi tidak terjadi error pada  titik-titik  tertentu,  pada  daerah  tersebut  debit terbesar terjadi di pipa 58 dengan besar debit 21,23 l/d
dengan kecepatan  aliran 0,61 m/s.  Untuk  debit terendah terjadi  pada  pipa  98  dengan  besar  debit  0,13 l/d  dengan kecepatan aliran 0,01 m/s.
Junction untuk  distribusi  air  bersih  pada Kecamatan  Muara  Batu  dan  Kecamatan  Dewantara mempunyai  besar  kebutuhan  air  ( demand )  yang bermacam-macam. Head terbesar  di  Kecamatan  Muara Batu  terjadi  pada junction 20  sebesar  102,57  m  dengan tekanan  84,57  m,  dan head terendah  di  Kecamatan Muara  Batu  terjadi  pada junction 23  sebesar  90,22  m dengan  tekanan  81,22  m. Head terbesar  di  Kecamatan Dewantara  terjadi  pada junction 14  sebesar  93,65  m dengan  tekanan  87,65  m,  dan head terendah  di Kecamatan Dewantara terjadi pada junction 102 sebesar 90,41 m dengan tekanan 65,41 m.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  evaluasi  pada  penelitian  ini dapat  diambil  beberapa  kesimpulan  antara  lain Pengembangan jaringan telah lebih meningkat hampir 50 l/d  dari  jaringan  sebelumnya  yang  hanya  40  l/d  pada Kecamatan Muara Batu dan Kecamatan Dewantara.
Debit  aliran  terbesar  di  Kecamatan  Muara  Batu tedapat  pada  Desa  Glee  Dagang  dengan  besar  aliran 171,44  m 3 /jam  serta  memiliki  kecepatan  aliran  sebesar 0,87  m/s  dan  untuk  debit  terkecil  terdapat  pada  Desa Pante  Gurah  dengan  besar  aliran  0,17  m 3 /jam  serta memiliki kecepatan aliran sebesar 0,02 m/s. Untuk debit aliran  terbesar  di  Kecamatan  Dewantara  tedapat  pada Desa  Glumpang  Sulu  dengan  besar  aliran  76,42  m 3 /jam serta  memiliki  kecepatan  aliran  sebesar  0,61  m/s  dan untuk debit terkecil terdapat pada Desa Tambon Tunong dengan  besar  aliran  0,46  m 3 /jam  serta  memiliki kecepatan aliran sebesar 0,01 m/s.
Tekanan  aliran  terbesar  di  Kecamatan  Muara Batu  terjadi  pada junction 46  tepatnya  di  daerah  Desa Lampang Timu yaitu sebesar 95,92 m dan yang terkecil pada junction 53  tepatnya  di  daerah  Desa  Pante  Gurah yaitu  sebesar  71,94  m.  Untuk  tekanan  aliran  terbesar  di Kecamatan  Dewantara terjadi  pada junction 14  tepatnya di  daerah  Desa  Lancang  Barat  yaitu  sebesar    87,65    m dan  yang  terkecil  pada junction 102  tepatnya  di  daerah Desa Paloh Lada yaitu sebesar 65,41 m.

## 6. Saran
Berdasarkan  hasil  evaluasi  pada  penelitian  ini penulis memberi saran sebagai berikut :
1.
Hendaknya  dilakukan  evaluasi  dan  penelitian lanjutan  terkait  sistem  penyediaan  air  minum  di Kecamatan Muara Batu dan Kecamatn Dewantara. 2. Dilakukannya peningkatan pengembangan sistem  jaringan  baru  yang  lebih  meluas  dikarenakan tidak  semua  wilayah  di  desa-desa  Kecamatan  Muara Batu dan Kecamatan Dewantara mendapatkan pelayanan air bersih.

## 6. Daftar Pustaka
[1] Anonim,  2005, Peraturan  Pemerintah  Nomor  16 tentang  Pengembangan  Sistem  Penyediaan  Air Minum.
[2] Rosadi, M. I., 2011, Perencanaan Pengembangan Sistem  Jaringan  Distribusi  PDAM  IKK  Durenan Kabupaten  Trenggalek ,  Tugas  Akhir,  Fakultas
Teknik  Sipil  dan  Perencanaan  Institut  Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
[3] Red,  T.,  1993, Analisa  Faktor  Jam  Puncak  dan Maksimum Harian Air Minum , 65 : 19-23.
[4] Anonim,  2006, Pedoman/Petunjuk  Teknik  dan Manual,  Bagian:  6  Volume  VI  Petunjuk  Teknik
Air  Minum  Perkotaan ,  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Departemen PU, Jakarta.
[5] Safii,  A.,  2012, Eavaluasi  Jaringan  Sistem Penyediaan  Air  Bersih  di  PDAM  Kota  Lubuk Pakam ,  Tugas  Akhir,  Universitas  Sumatera
Utara, Medan.
[6] Triatmodjo,  B.,  2003, Hidraulika  II ,  Beta  Offset, Yogyakarta.
[7] Rossman,  L.  A.,  2000 ,  Epanet  2.0  Users Manual  Versi  Bahasa  Indonesia ,  Ekamitra
Engineering, Jakarta.