## Analisis Kinerja Transformator Distribusi 50 kVA di Lembang Bori’ Ranteletok
Yasman Sanda 1 , Yusri Ambabunga 2 , Ishak Pawarangan 3*
Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Indonesia Toraja,
1 yasmansanda017@gmail.com, 2 ambabungayusri@gmail.com,
3* ishakpawarangan@ukitoraja.ac.id

## Abstrak
Energi listrik merupakan energi yang sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Pertambahan beban harus seiring dengan ketersediaan sumber energi listrik. Dalam sistem  tenaga  listrik  transformator  distribusi  memilki  peran  penting  dalam  menurunkan tegangan menengah 20 kV menjadi 220/380 V. Keandalan sistem tenaga listrik harus memiliki persentase pembebanan tidak lebih dari 80%, persentase drop tegangan tidak lebih dari 10% dan ketidakseimbangan beban tidak lebih dari 20%. Telah terjadi penggantian transformator distribusi  50  kV  di  Lembang  Bori’  Ranteletok  dari  1  fasa  menjadi  3  fasa.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  transformator  terpasang  memiliki  pembebanan  minggu  pertama 45,97%, minggu kedua 46,99%, minggu ketiga 52,55% dan minggu keempat  46,37%. Sesuai syarat kehandalan sistem tenaga listrik beban penuh atau pembebanan transformator tidak melebihi 80%. Persentase drop tegangan didapatkan sesuai dengan syarat kehandalan sistem tenaga listrik yang tidak melebihi 10%. Persentase faktor ketidakseimbangan beban minggu pertama 11,76 %, minggu kedua 31,47 %, minggu ketiga 14,94 % dan minggu keempat 23,53 %. Minggu pertama dan ketiga sesuai syarat kehandalan sistem tenaga listrik, untuk minggu kedua dan keempat tidak sesuai syarat kehandalan sistem tenaga listrik karena persentase ketidakseimbangan beban lebih dari 20%.
Kata  kunci:  energi  listrik,  jaringan  distribusi,  keandalan  sistem  tenaga,  pembebanan,  drop tegangan, ketidakseimbangan beban

## Abstract
Electricity plays a huge part in our everyday lives. The increase in load must be in line with the  availability  of  electrical  energy  sources.  In  the  distribution  power  system,  it  has  an important role in reducing the medium voltage from 20 kV to 220/380 V. The reliability of the electric power system must have a load proportion of not more than 80%, the proportion of voltage  drop  not  more  than  10%  and  a  load  of  no  more  than  20%.  There  has  been  a replacement of the 50 kV transformer distribution in Lembang Bori' Ranteletok from 1 phase to 3 phases. The results of the research showed that the load percentage for the first week is 45.97%,  the  second  week  46.99%,  the  third  week  52.55%  and  the  fourth  week  46.37%. According  to  the  requirements  of  the  electric  power  system,  the  full  load  or  transformer loading  does  not  exceed  80%.  The  percentage  of  voltage  drop  is  in  accordance  with  the reliability  requirements  of  the  electric  power  system  because  it  does  not  exceed  10%.  The percentage of load imbalance factor in the first week is 11.76%, the second week is 31.47%, the third  week  is  14.94%  and  the  fourth  week  is  23.53%.  The  first  and  third  weeks  are  in accordance with the requirements of the electric power system, while the second and fourth
Techné Jurnal Ilmiah Elektroteknika Vol. 21 No. 1 April 2022 Hal 1 - 16
weeks are not in accordance with the requirements of the electric power system because the percentage of load imbalance is more than 20%.
Keywords:  electrical  energy,  distribution  network,  electric  power  realibility,  load,  voltage drop, load imbalance

## 1. Pendahuluan
Energi  listrik  merupakan  suatu  energi  yang  sangat  dibutuhkan  di  dalam  beberapa aspek  kehidupan  manusia  seperti  penerangan  dan  sumber  tenaga  untuk  alat-alat elektronik  pada  gedung-gedung,  dalam  masyarakat  secara  umum  dan  proses  produksi suatu  industri.  Sehubungan  dengan  hal  itu  kebutuhan  akan  energi  listrik  kini  semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan industri. Pertambahan  beban  listrik  yang  begitu  cepat  perlu  diiringi  dengan  ketersediaan  energi listrik  yang  baik  melalui  sistem  tenaga  listrik  yang  dapat  beroperasi  dengan  baik  dan handal.
Dalam  sistem  tenaga  listrik,  transformator  distribusi  memiliki  peran  penting  pada jaringan  distribusi  tenaga  listrik  untuk  mentransformasikan  tegangan  menengah  20  kV menjadi tegangan rendah 220 V dan 380 V [1].
Syarat-syarat  keandalan  pada  sistem  tenaga  listrik  adalah  persentase  pembebanan transformator tidak melebihi 80% sesuai aturan SPLN No. 17 Tahun 1979, persentase drop tegangan pada sisi konsumen maksimal 10% sesuai aturan SPLN No. 1 Tahun 1995 dan persentase  faktor  ketidakseimbangan  beban  dikategorikan  baik  untuk  persentase  <10%, dikategorikan  cukup  untuk  persentase  ketidakseimbangan  beban  10%  -  <20%, dikategorikan  kurang  untuk  persentase  ketidakseimbangan  beban  20%  -  <25%,  dan dikategorikan  buruk  untuk  persentase  ketidakseimbangan  beban  lebih  dari  25%  sesuai surat edaran direksi PT. PLN (Persero) No.0017.E/DIR/2014 tentang metode pemeliharaan trafo distribusi berbasis kaidah manajemen aset.
Lembang Bori’ Ranteletok merupakan desa dengan penduduk yang cukup banyak dan merupakan  konsumen  energi  listrik.  Salah  satu  transformator  distribusi  yang  melayani sebagian besar penduduknya adalah transformator distribusi 50 kVA. Transformator yang awalnya dipasang di desa ini adalah transformator distribusi 1 fasa 50 kVA dan kemudian diganti dengan transformator distribusi 3 fasa 50  kVA pada tahun 2016. Terkait dengan adanya  penggantian  transformator  di  lembang  Bori’  Ranteletok  yang  telah  berumur kurang  lebih  5  tahun  dan  telah  mengalami  pertambahan  beban  dalam  waktu  tersebut. Untuk  menjaga  kontinuitas  penyaluran  energi  listrik,  maka  menjadi  penting  untuk menganalisis  kinerja  transformator  terpasang  yang  memenuhi  syarat  keandalan  sistem tenaga listrik pada transformator distribusi 50 kVA di Lembang Bori’ Ranteletok dengan tujuan  untuk mengidentifikasi sejumlah indikator keandalan  kinerja transformastor dan melakukan  sejumlah  rencana  tindak  lanjut  bagi  pihak  terkait  untuk  syarat  keandalan sistem tenaga listrik yang tidak terpenuhi.

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1.   Beban Penuh Transformator
Ukuran jika dilihat pada bagian sisi tegangan tinggi (sisi primer) daya transformator bisa hitung melalui Persamaan (1) [2]–[4].
𝑆 = √3 × 𝑉 × 𝐼 (1)
di mana :
S = Daya transformator (kVA)
V = Tegangan primer transformator (Volt)
I  = Arus (Ampere)
Jadi, arus beban penuh (full load) dapat diketaui dengan Persamaan (2)[3], [4].
𝐼 𝐹𝐿 = 𝑆 √3×𝑉 (2)
dimana :
I FL = Arus beban penuh (Ampere)
S = Daya transformator (kVA)
V = Tegangan sekunder transformator (Volt)
Untuk  mengetahui  persentase  pembebanan  suatu  transformator  menurut  Frank  D. Petruzella  dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan (3) [1].
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛 (%) = 𝐼 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝐼 𝐹𝐿 (3)
Untuk menhitung I rata-rata dapat dilakukan dengan Persamaan (4) [5].
𝐼 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 = 𝐼 𝑟 +𝐼 𝑠 +𝐼 𝑡 3 (4)
dimana :
I rata-rata = Rata-rata arus beban  (Ampere)
I FL = Aus Beban Penuh (Ampere)
I r
= Arus listrik fasa R (Ampere)
I s
= Arus listrik fasa S (Ampere)
I t = Arus listrik fasa T (Ampere)

## 2.2.   Drop Tegangan pada Jaringan Distribusi Tegangan Rendah
Bentuk  drop  tegangan  atau  jatuh  tegangan  adalah  jumlah  tegangan  hilang  dalam sebuah  penghantar  [1].  Secara  umum,  drop  tegangan  dalam  saluran  tenaga  listrik, berbanding  terbalik  dengan  luas  penampang  penghantar  dan  berbanding  lurus  dengan panjang  saluran  penghantar.  Tahanan  kawat  yang  dialiri  arus  listrik  mengakibatkan adanya  jatuh  tegangan.  Drop  tegangan  atau  jatuh  tegangan  (V)  pada  suatu  penghantar semakin  besar  apabila  arus  (I)  didalam  penghantar  semakin  besar  dan    tahanan penghantar (R l ) semakin besar pula. Sehingga besarnya tegangan pada sisi pengirim tidak sama dengan besarnya tegangan pada sisi penerima. Drop tegangan dirumuskan dengan Persamaan (5) [5].
∆𝑉 = 𝐼 × 𝑍 (5) dimana : ∆ V = Drop tegangan/jatuh tegangan (Volt)
I = Arus Listrik (Ampere) Z = Impedansi (Ohm)
Jatuh tegangan ( ∆ V) yang dimaksud dalam teori ini adalah selisih tegangan pada sisi pengirim  (V S )  dengan  tegangan  pada  sisi  penerima  (V R ),  sehingga  jatuh  tegangan didefinisikan dalam Persamaan (6).
Techné Jurnal Ilmiah Elektroteknika Vol. 21 No. 1 April 2022 Hal 1 - 16
∆𝑉 = 𝑉 𝑆 − 𝑉 𝑅 (6)
Sehingga untuk mengetahui persentase jatuh tegangan menggunakan Persamaan (7) [6].
𝐽𝑎𝑡𝑢ℎ 𝑇𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 (%) = 𝑉 𝑆 −𝑉 𝑅 𝑉 𝑆 × 100% (7)
dimana :
∆V= Jatuh Tegangan (Volt)
V S = Tegangan Kirim (Volt)
V R = Tegangan Terima (Volt)

## 2.3. Ketidakseimbangan Beban Transformator
Ketidakseimbangan beban adalah suatu keadaan di mana ketiga vektor arus/ tegangan berbeda karena beban anatara fasa yang tidak seimbang [7].
Setiap  fasa  pada  transformator  dikatakan  seimbang  apabila  memenuhi  syarat berikut[8], [9]:
1.  Nilai vektor arus masing-masing fasa yang sama besar
2.  Masing-masing vektor membentuk sudut 120 0

## a) b)
Gambar 1. Vektor diagram: a) arus seimbang; b) arus tidak seimbang [7]
Jika dilihat dari  vektornya  hal-hal yang dapat terjadi pada transformator yang tidak seimbang yaitu[8], [9] :
1.  Nilai vektor arus pada setiap fasa sama namun sudutnya tidak membentuk 120 0
2.  Sudut vektor membentuk 120 0 namun nilai vektornya tidak sama pada setiap arus 3.  Nilai vektor pada setiap arus tidak sama dan ketiga sudut vektor tidak membentuk
120 0
Untuk mengetahui ketidakseimbangan beban dapat diketahui dengan Persamaan (4) seperti pada bagian sebelumya.  Di mana besarnya arus fasa dalam keadaan seimbang  (I) sama  dengan  besarnya  arus  rata-rata,  maka  koefisien  a,  b  dan  c  diperoleh  dengan Persamaan (8), (9), (10) [7].
𝑎 = 𝐼 𝑟 𝐼 (8)
𝑏 = 𝐼 𝑠 𝐼 (9)
Analisis Kinerja Transformator Distribusi 50 kVA di Lembang Bori’ Ranteletok Yasman Sanda, Yusri Ambabunga, Ishak Pawarangan
𝑐 = 𝐼 𝑡 𝐼 (10)
Dalam  keadaan  seimbang  besarnya  koefisien  a,  b  dan  c  sama  dengan  1.  Dengan demikian  rata-rata  ketidakseimbangan  beban  dalam  persentase  (%)  dihitung  dengan Persamaan 11 [7].
𝐾𝑒𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘𝑠𝑒𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛(%) = {|𝑎−1|+|𝑏−1|+|𝑐−1|} 3 (11)

## 3. Metode Penelitian

## 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Januari-Februari  2021  dan    bertempat  di  PT. PLN  (Persero)  ULP  Rantepao  khususnya  pada  transformator  distribusi  50  KVA  di Lembang Bori’ Ranteletok.

## 3.2. Teknik Analisis Data
3.2.1  Menghitung Persentase Pembebanan
Langkah untuk menghitung persentase pembebanan transformator adalah :
1.  Mengetahui daya transformator yaitu 50 kVA.
2.  Menghitung arus beban penuh transformator dengan Persamaan (2).
3.  Menghitung arus rata-rata dengan Persamaan (4)
4.  Menghitung  persentase  pembebanan  transformator  dengan  Persamaan  (3),  dan hasil perhitungan dibandingkan dengan dengan data standar (SPLN No. 17 Tahun 1979).

## 3.2.2  Menghitung Persentase Drop Tegangan
Langkah untuk menghitung persentase drop tegangan adalah :
1.  Menghitung drop tegangan dengan Persamaan (6).
2.  Menghitung  persentase  drop  tegangan  dengan  Persamaan  (7),  dan  hasil perhitungan dibandingkan dengan dengan data standar (SPLN No.1 Tahun 1995).

## 3.2.3  Menghitung Persentase Ketidakseimbangan Beban
Langkah untuk menghitung ketidakseimbangan beban transformator adalah :
1.  Menghitung koefisien a dengan Persamaan (8).
2.  Menghitung koefisien b dengan Persamaan (9).
3.  Menghitung koefisien c dengan Persamaan (10).
4.  Menghitung  persentase  ketidakseimbangan  beban  dengan  Persamaan  (11)  dan hasil perhitungan dibandingkan dengan dengan data standar (surat edaran direksi PT. PLN (Persero) No.0017.E/DIR/2014).

## 3.3. Diagram Alir atau Flowchart Penelitian
Diagram alir penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.

## Gambar 3. Diagram alir atau flowchart penelitian

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Hasil Pengukuran
Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan selama empat minggu dan satu kali dalam  setiap  minggu.  Berikut  ini  hasil  pengukuran  yang  telah  dilakukan  seperti  pada Tabel 1 :
Tabel 1. Data hasil pengukuran arus dan tegangan Minggu Waktu (WITA) Arus Total (A) Arus Jurusan (A) Tegangan Antar Fasa (V) Tegangan Fasa-Netral (V) Tegangan Ujung F-N (V) 1 19:30 R = 30 R 1 = 21
R-S = 396
R-N =225 R 1 -N = 213 R 2 = 9 R 2 -N = 220
S = 32 S 1 = 10
R-T = 383
S-N =230 S 1 -N = 225
S 2 = 22
S 2 -N = 219 T = 40 T 1 = 40 S-T = 392 T-N =221 T 1 -N = 208 2 20:00 R = 30
R 1 = 22 R-S = 399
R-N = 228
R 1 -N = 214 R 2 = 8
R 2 -N = 223
S = 23 S 1 = 11
R-T = 385
S-N = 230 S 1 -N =225
S 2 = 12
S 2 -N = 218 T = 51 T 1 = 51 S-T = 390 T-N = 220 T 1 -N = 207 3 19:30 R = 30 R 1 = 20
R-S = 399
R-N = 227 R 1 -N = 219
R 2 = 10
R 2 -N = 224 S = 40
S 1 = 15
R-T = 385
S-N = 231 S 1 -N = 226
S 2 = 25
S 2 -N = 223 T = 46 T 1 = 46 S-T = 393 T-N = 222 T 1 -N = 211 4 20:00
R = 31
R 1 = 24
R-S = 400
R-N = 226 R 1 -N = 213
R 2 = 7 R 2 -N = 224
S = 25 S 1 = 11
R-T = 386
S-N = 232 S 1 -N = 220
S 2 = 14
S 2 -N = 220 T = 46 T 1 = 46 S-T = 395 T-N = 223 T 1 -N = 214

## 4.2. Hasil Perhitungan Tegangan Sekunder, Arus Rata-Rata dan Arus beban Penuh
Tegangan sekunder, arus rata-rata dan arus beban penuh pada transformator 50 kVA di Lembang Bori’ Ranteletok dapat dilihat pada Tabel 2:
Tabel 2. Tegangan sekunder, arus rata-rata dan arus beban penuh
Minggu Waktu (WITA) Tegangan Sekunder (V) Arus Rata- Rata (A) Arus Beban Penuh (A) 1 19:30 390,33 34,00 73,96 2 20:00 391,33 34,67 73,77 3 19:30 392,33 38,67 73,58 4 20:00 393,67 34,00 73,33
Transformator  distribusi  50  KVA  di  Lembang  Bori’  Ranteletok,  tegangan  sekunder yang telah dihitung dari rata-rata tegangan antar fasa pada minggu pertama 390,33 Volt, minggu kedua 391,33 Volt, minggu ketiga 392,33 Volt dan minggu keempat 393,67 Volt.
Grafik hasil perhitungan tegangan sekunder setiap minggu ditunjukkan pada Gambar 4.
Techné Jurnal Ilmiah Elektroteknika Vol. 21 No. 1 April 2022 Hal 1 - 16

## Gambar 4. Grafik tegangan sekunder tiap minggu
Transformator  distribusi  50  kVA  di  Lembang  Bori’  Ranteletok  arus  rata-rata  yang diperoleh  yaitu  minggu  pertama  34,00  Ampere,  minggu  kedua  34,67  Ampere,  minggu ketiga 38,67 Ampere, dan minggu keempat 34,00 Ampere
Grafik arus rata-rata pada minggu yang lain seperti ditunjukkan pada Gambar 5:
Gambar 5. Grafik arus rata-rata tiap minggu
Transformator distribusi 50 kVA di Lembang Bori’ Ranteletok arus beban penuh yang diperoleh  yaitu  minggu  pertama  73,96  Ampere,  minggu  kedua  73,77  Ampere,  minggu ketiga 73,58 Ampere, dan minggu keempat 73,33 Ampere.
Analisis Kinerja Transformator Distribusi 50 kVA di Lembang Bori’ Ranteletok Yasman Sanda, Yusri Ambabunga, Ishak Pawarangan
Grafik hasil perhitungan arus beban penuh seperti pada Gambar 6.
Gambar 6. Grafik arus beban penuh

## 4.3. Hasil Analisis Persentase Pembebanan
Persentase  pembebanan  pada  transformator  50  kVA  di  Lembang  Bori’  Ranteletok dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Persentase pembebanan Minggu Waktu (WITA) Pembebanan (%) Standar (SPLN No.17 Tahun 1979) Keterangan 1 19:30 45,97 Pembebanan maksimal 80% Memenuhi 2 20:00 46,99 Memenuhi 3 19:30 52,55 Memenuhi 4 20:00 46,37 Memenuhi
Transformator distribusi 50 kVA di Lembang Bori’ Ranteletok persentase pembebanan yang telah diperoleh yaitu minggu pertama 45,97 %, minggu kedua 46,99 %, minggu ketiga 52,55 %, dan minggu keempat 46,37 %. Persentase tertinggi terdapat pada minggu ketiga 52, 55% dan terendah pada minggu pertama 45,9 7%.
Secara  keseluruhan  dari persentase pembebanan tidak melebihi 80% dan memenuhi aturan SPLN No.17 Tahun 1979, yaitu persentase pembebanan transformator tidak lebih dari  80%.  Grafik  hasil  analisis  perhitungan  persentase  pembebanan  seperti  pada  pada Gambar 7:
Gambar 7. Grafik persentase pembebanan

## 4.4. Hasil Perhitungan Drop Tegangan
Tegangan kirim, tegangan terima dan drop tegangan pada transformator distribusi 50 KVA di Lembang  Bori’ Ranteletok dapat dilihat pada Tabel 4.:
Tabel 4. Tegangan kirim, tegangan terima dan drop tegangan Minggu Waktu (WITA) Tegangan kirim (Volt) Tegangan terima (Volt) Drop tegangan (Volt) 1 19:30
R = 225 R 1 =  213 12
R 2 = 220 5
S = 230 S 1 = 225
5
S 2 = 219 11 T = 221 T 1 = 208 13
2 20:00
R = 228 R 1 = 214 14
R 2 = 223 5 S =  230 S 1 = 225
5 S 2 = 218 12 T = 220 T 1 = 207 13 3 19:30
R = 227 R 1 = 219 8
R 2 = 224 3 S = 231 S 1 = 225 6 S 2 = 223 8 T = 222 T 1 = 211 11 4 20:00 R = 226 R 1 = 213
13
R 2 = 224 2 S = 232 S 1 = 220
12
S 2 = 220 12 T = 223 T 1 = 214 9
Pada transformator distribusi 50 kVA di Lembang Bori’ Ranteletok hasil pengukuran tegangan kirim dari panel gardu distribusi yang diperoleh yaitu minggu pertama R =  225 V, S = 230 V, T = 221 V, minggu kedua R = 228 V, S = 230 V, T = 221 V, minggu ketiga R = 227 V, S = 231 V, T = 222 V, minggu keempat R = 226 V, S = 232 V, T = 223 V . Grafik hasil pengukuran tegangan kirim dalam bentuk grafik dapat dilihat pada Gambar 8:
Gambar 8. Grafik tegangan kirim jaringan distribusi tegangan rendah
Analisis Kinerja Transformator Distribusi 50 kVA di Lembang Bori’ Ranteletok Yasman Sanda, Yusri Ambabunga, Ishak Pawarangan
Transformator distribusi 50  kVA di Lembang Bori’ Ranteletok tegangan terima yang telah diukur pada ujung jaringan distribusi tegangan rendah yaitu minggu pertama  R 1 = 213 V, R 2 = 220 V, S 1 = 225 V, S 2 = 219  V, T1 = 208 V, minggu kedua R 1 = 214 V, R 2 = 223 V,
S 1 = 225 V, S 2 = 218 V, T 1 = 207 V, minggu ketiga R 1 = 219 V, R 2 = 224 V, S 1 = 225 V, S 2 = 223 V, T 1 = 211 V, minggu keempat R 1 = 213 V, R 2 = 224 V, S 1 = 220 V, S 2 = 220 V, T 1 = 214 V. Grafik hasil pengukuran dapat dilihat pada Gambar 9 :
Gambar 9. Grafik tegangan terima jaringan distribusi tegangan rendah
Drop  tegangan  jaringan  distribusi  tegangan  rendah  pada  transformator  distribusi  50 kVA  di  Lembang  Bori’  Ranteletok  yang  diperoleh  dari  hasil  perhitungan  yang  telah dilakukan yaitu pada minggu pertama R 1 = 12 V, R 2 = 5 V, S 1 =  5 V, S 2 = 11 V, T 1 = 13 V, minggu kedua R 1 = 14 V, R 2 = 5 V, S 1 = 5 V, S 2 = 12 V, T 1 = 13 V, minggu ketiga R 1 = 8 V, R 2 = 3 V, S 1 = 6 V, S 2 = 8 V, T 1 = 11 V, minggu keempat R 1 = 13 V, R 2 = 2 V, S 1 = 12 V,  S 2 = 12 V, dan T 1 = 9 V.
Hasil  perhitungan  drop  tegangan  jaringan  distribusi  tegangan  rendah  dalam  bentuk grafik ditunjukkan pada Gambar 10:
Gambar 10. Grafik drop tegangan jaringan disribusi tegangan rendah
Techné Jurnal Ilmiah Elektroteknika Vol. 21 No. 1 April 2022 Hal 1 - 16

## 4.5. Hasil Analisis Persentase Drop Tegangan
Persentase drop tegangan pada jaringan distribusi tegangan rendah pada transformator distribusi 50 kVA di Lembang Bori’ Ranteletok dapat dilihat pada Tabel 5:
Tabel 5. Persentase drop tegangan
Minggu Waktu (WITA) Drop Tegangan (%) Standar (SPLN No.1 Tahun 1995) Keterangan 1 19:30 R 1 = 5,33 Drop tegangan maksimal 10% Memenuhi R 2 = 2,22 Memenuhi S 1 = 2,17 Memenuhi S 2 = 4,78 Memenuhi
T 1 = 5,88 Memenuhi
2 20:00
R 1 = 6,14
Memenuhi R 2 = 2,19 Memenuhi S 1 = 2,17 Memenuhi S 2 = 5,22 Memenuhi T 1 = 5,91 Memenuhi 3 19:30 R 1 = 3,52 Memenuhi
R 2 = 1,32 Memenuhi S 1 = 2,60 Memenuhi S 2 = 3,46 Memenuhi T 1 =4,95 Memenuhi
4 20:00 R 1 = 5,75 Memenuhi
R 2 = 0,88 Memenuhi S 1 = 5,17 Memenuhi S 2 =  5,17 Memenuhi T 1 =  4,04 Memenuhi
Persentase  drop  tegangan  jaringan  distribusi  tegangan  rendah  pada  transformator distribusi 50 kVA di Lembang Bori’ Ranteletok yang diperoleh dari hasil perhitungan yang telah dilakukan yaitu pada minggu pertama R 1 = 5,33 %, R 2 = 2,22 %, S 1 = 2,17 %, S 2 = 4,78 %, T 1 = 5,88 %, minggu kedua R 1 = 6,14 %, R 2 = 2,19 %, S 1 = 2,17 %, S 2 = 5,22 %, T 1 = 5,91 %, minggu ketiga R 1 = 3,52 %, R 2 = 1,32 %, S 1 = 2,60 %, S 2 = 3,46 %, T 1 = 4,95 %, minggu keempat R 1 = 5,75 %, R 2 = 0,88 %, S 1 = 5,17 %, S 2 = 5,17 % dan T 1 = 4,04 %.
Dari hasil pesentase yang telah diketahui persentase drop tegangan paling tinggi pada minggu kedua pada jurusan R 1 = 6,14 % dan paling rendah pada minggu keempat R 2 = 0,88 %. Secara keseluruhan sesuai dengan aturan SPLN No.1 Tahun 1995, karena tidak melebihi 10%.
Grafik hasil perhitungan persentase drop tegangan jaringan distribusi tegangan rendah ditunjukkan pada Gambar 11:
Gambar 11. Grafik persentase drop tegangan jaringan disribusi tegangan rendah

## 4.6. Hasil Perhitungan Koefisien a, b, dan c
Koefisien a, b dan c pada transformator distribusi 50 kVA di Lembang Bori’ Ranteletok dapat dilihat pada Tabel 6 :
Tabel 6. Koefisien a, b dan c Minggu Waktu (WITA) Koefisien a b c 1 19:30 0,88 0,94 1,18 2 20:00 0,87 0,66 1,47 3 19:30 0,78 1,03 1,19 4 20:00 0,91 0,74 1,35
Hasil perhitungan  koefisien pada transformator distribusi 50  kVA di Lembang Bori’ Ranteletok pada minggu pertama a = 0,88, b = 0,94, c = 1,18, minggu kedua a = 0,87 b = 0,66, c = 1,47 minggu ketiga a = 0,78, b = 1,03, c = 1,19, minggu keempat a = 0,91, b = 0,74, c = 1,35.
Grafik hasil perhitungan koefisien pada transformator distribusi 50 kVA di Lembang Bori’ Ranteletok ditunjukkan pada Gambar 12 :
Gambar 12. Grafik koefisien a, b dan c

## 4.7. Hasil Analisis Persentase Ketidakseimbangan Beban
Persentase  ketidakseimbangan  beban  transformator  distribusi  50  KVA  di  Lembang Bori’ Ranteletok dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Persentase ketidakseimbangan beban Minggu Waktu (WITA) Ketidakseimbangan Beban (%) Standar (Surat edaran direksi PT. PLN (Persero) No.0017.E/DIR/2014) Health Index Rencana tindak lanjut 1 19:30 11,76 Persentase ketidakseimbagan beban <10% baik 10%-<20% cukup 20%- <25% kurang >25% buruk Cukup Melakukan rekonfigurasi beban dari fasa T ke fasa R dan S 2 20:00 31,41 Buruk 3 19:30 14,94 Cukup 4 20:00 23,53 Kurang
Health index mengacu pada surat edaran direksi PT. PLN (Persero) No.0017.E/DIR/2014 tentang metode pemeliharaan transformator distribusi berbasis kaidah manajemen aset, di mana faktor ketidakseimbangan beban dikatakan baik untuk persentase <10%, dikatakan cukup untuk persentase ketidakseimbangan beban 10% - <20%, dikatakan kurang untuk persentase ketidakseimbangan beban 20% - <25% dan dikatakan buruk untuk persentase ketidakseimbangan beban lebih dari 25%[10].
Hasil  perhitungan  persentase  ketidakseimbangan  beban  transformator  distribusi  50 KVA di Lembang Bori’ Ranteletok merujuk pada surat edaran direksi PT. PLN (Persero) No.0017.E/DIR/2014 yaitu minggu pertama 11,76 % masuk dalam kondisi cukup , minggu kedua 31,47 % masuk dalam kondisi buruk, minggu ketiga 14,94 % masuk dalam kondisi cukup dan minggu keempat 23,53 % masuk dalam kondisi kurang
Grafik  hasil  perhitungan  persentase  ketidakseimbangan  beban  dalam  bentuk  grafik ditunjukkan pada Gambar 13 :
Gambar 13. Grafik  persentase ketidakseimbangan beban
Secara  umum,  kinerja  transformator  distribusi  50  kVA  di  Lembang  Bori  Ranteletok pada  indikator  persentase  pembebanan  dari  minggu  pertama  sampai  minggu  keempat telah  memenuhi  SPLN  No.  17  Tahun  1979  yakni  persentase  pembebanan  transformator tidak  melebihi  80%  Pada  persentase  drop  tegangan  pada  setiap  jurusan  dari  minggu pertama  sampai  minggu  keempat  telah  memenuhi  SPLN  No.1  Tahun  1995  yakni persentase  drop  tegangan  tidak  melebihi  10%.  Persentase  ketidakseimbangan  beban transformator  distribusi  50  KVA  di  Lembang  Bori’  Ranteletok  yaitu  minggu  pertama
11,76% masuk dalam kondisi cukup , minggu kedua 31,47% masuk dalam kondisi buruk, minggu ketiga 14,94% masuk dalam kondisi cukup dan minggu keempat 23,53% masuk dalam  kondisi  kurang  di  mana  kondisi  ini  merujuk  pada  surat  edaran  direksi  PT.  PLN (Persero) No.0017.E/DIR/2014.
Analisis  terhadap  persentase  faktor  ketidakseimbangan  beban  paling  tinggi  berada pada persentase 31,47% dan masuk dalam kondisi yang buruk pada pengukuran minggu kedua pukul 20:00 WITA. Untuk dapat memperoleh persentase faktor ketidakseimbangan beban masuk  dalam  kategori  baik, maka perlu  untuk dilakukan penyeimbangan beban dengan  merekonfigurasi  setiap  beban  fasa  pada  transformator  dengan  memindahkan beberapa beban konsumen untuk setiap fasa sesuai data dari analisis yang telah dilakukan yakni beban fasa T ke fasa R dan fasa S.

## 5. Kesimpulan
Persentase pembebanan transformator distribusi 50 KVA di Lembang Bori’ Ranteletok yang  telah  telah  memenuhi  SPLN  NO.  17  Tahun  1979  yakni  persentase  pembebanan transformator  tidak  melebihi  80%.  Persentase  drop  tegangan  dari  gardu  ke  pelanggan diujung  jaringan  tegangan  rendah  di  Lembang  Bori’  Ranteletok  yang  telah  memenuhi SPLN  No.1  Tahun  1995  yakni  persentase  drop  tegangan  tidak  melebihi  10%.  Sementara persentase  faktor  ketidakseimbangan  beban  pada  transformator  distribusi  50  KVA  di Lembang Bori’ Ranteletok yang telah didapatkan minggu pertama 11,76 % masuk dalam kondisi cukup, minggu kedua 31,47 % masuk dalam kondisi buruk, minggu ketiga 14,94 % masuk dalam kondisi cukup dan minggu keempat 23,53 % masuk dalam kondisi kurang, di  mana  kondisi  ini  merujuk  pada  surat  edaran  direksi  PT.  PLN  (Persero) No.0017.E/DIR/2014.

## Daftar Pustaka
[1]  I. W. Sudiartha, I. P. Sutawinaya, I. K. Ta, and A. Firman, “Manajemen Trafo Distribusi 20Kv  Antar  Gardu  Bl031  Dan  Bl033  Penyulang  Liligundi  Dengan  Menggunakan Simulasi Program Etap,” J. Log., vol. 16, no. 3, pp. 166–171, 2016.
[2]  J. Sentosa Setiadji, T. Machmudsyah, and Y. Isnanto, “Pengaruh  Ketidakseimbangan Beban Terhadap Arus Netral dan Losses pada Trafo Distribusi,” J. Tek. Elektro, vol. 7, no. 2, pp. 58–67, 2008, doi: 10.9744/jte.7.2.68-73.
[3]  J.  Ohoiwutun,  M.  Dwiyanto,  and  T.  Sogen,  “Analisis  Pengaruh  Ketidakseimbangan Beban terhadap Efisiensi Transformator Distribusi 100 kVA pada PT . PLN ( PERSERO ) Unit Aimas,” vol. 5, no. 2, 2019.
[4]  H. L. Latupeirissa, “Analisa Umur Pakai Transformator Distribusi 20 KV,” J. Simetrik, vol. 8, no. 2, pp. 139–144, 2018.
[5]  A. Tanjung and Atmam, “Analisis Kinerja Transformator Distribusi Rusunawa,” Issn, vol. 1, no. 1, pp. 33–40, 2016.
[6]  F.  Dwi  Safitri  and  H.  Ananta,  “Simulasi  Penempatan  Transformator  Pada  Jaringan Distribusi  Berdasarkan  Jatuh  Tegangan  Menggunakan  ETAP  Power  Station  12.6.0,” Edukasi Elektro, vol. 4, 2020.
[7]  Y.  Simamora  dan  P.  S.  M.  L.  Tobing,  “Analisis  Ketidakseimbangan  Beban Transformator  Distribusi  Untuk  Identifikasi  Beban  Lebih  Dan  Estimasi  Rugi-Rugi Pada Jaringan Tegangan Rendah,” Singuda Ensikom, vol. 7, no. 3, pp. 137–142, 2014.
Techné Jurnal Ilmiah Elektroteknika Vol. 21 No. 1 April 2022 Hal 1 - 16
[8]  M. D. Tobi, “Analisis Pengaruh Ketidakseimbangan Beban Terhadap Arus Netral Dan Losses  Pada  Transformator  Distribusi  Di  PT.  PLN  (Persero)  Area  Sorong,”  Electro Luceat, vol. 4, no. 1, p. 5, 2018, doi: 10.32531/jelekn.v4i1.80.
[9]  D. E. Putra, R. Kusniriansyah, and I. Pendahuluan, “Jse-332,” vol. 4, no. 1, pp. 331–337, 2019.
[10] I. W. Y. Prasetya, I. N. Setiawan, and I. G. D. Arjana, “Harmonisa Pada Transformator Distribusi Mi 0096 Penyulang Abianbase,” J. Ilm. Spektrum, vol. 7, no. 1, pp. 109–115, 2020.