Disetujui: 15 Oktober 2019
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Malang 65141, Indonesia
© 2019 Politeknik Negeri Malang
E-mail: ade.sonya@polinema.ac.id

## Studi Aktivitas Reaksi Fotokatalisis Berbasis Katalis
TiO 2 -Karbon Aktif Terhadap Mutu Air Limbah Power

## Plant
Ade Sonya Suryandari * , Asalil Mustain, Dana Wahyu Pratama, Inayatul Maula
Jurusan Teknik Kimia, Politeknik Negeri Malang, Jl. Soekarno Hatta No. 9, Malang 65141, Indonesia
*E-mail: ade.sonya@polinema.ac.id

## ABSTRAK
Pengolahan  air  limbah  merupakan  proses  mengolah  air  buangan  yang  sudah  tidak  terpakai  untuk  dapat dikembalikan  ke  siklus  air  di  lingkungan.  Unit Waste  Water  Treatment  Plant (WWTP)  PT.  Indonesia  Power digunakan untuk mengolah air limbah yang berasal dari berbagai sumber  salah satunya  yaitu HRSG Sump Pit . Buangan  air  limbah  yang  berasal  dari  HRSG Sump  Pit memiliki  kandungan  fosfat  dikarenakan  adanya penambahan  fosfat  pada  unit  sebelumnya  yang  bertujuan  sebagai  inhibitor  proses  korosi.  Karakteristik  limbah cair  dapat  ditentukan  dari  beberapa  parameter  diantaranya  nilai  pH, optical  density (OD),  dan  kadar  fosfat. Pengolahan  air  limbah  dilakukan  agar  limbah  cair  yang  dihasilkan  dapat  memenuhi  baku  mutu  yang dipersyaratkan  sebelum  dibuang  ke  lingkungan.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengaplikasikan  reaksi fotokatalisis  berbasis  katalis  TiO 2 /karbon  aktif  pada  berbagai  komposisi  katalis  dan  durasi  penyinaran.  Proses fotokatalisis  dilakukan  dengan  penambahan  katalis  pada  perbandingan  komposisi  TiO 2 /karbon  aktif  10:1,  5:1, 3:1  dan  2:1.  Sedangkan  lama  waktu  penyinaran  3,  4,  5,  dan  6  jam.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pH terendah  sesuai  baku  mutu  yaitu  8,13  dan  penurunan  kadar  fosfat  sebesar  70,12%  mampu  dicapai  pada komposisi katalis TiO 2 /karbon aktif 3:1 dengan durasi penyinaran 5 jam. Penurunan OD tertinggi dicapai pada kondisi  perbandingan  komposisi  katalis  TiO 2 /karbon  aktif  10:1  dan  durasi  penyinaran  6  jam  yaitu  sebesar 98,86%.
Kata kunci : Air limbah WWTP, fotokatalisis, karbon aktif, titanium oksida.

## ABSTRACT
Water  treatment  is  the  process  of  treating  water  discharges  that  are  not  used  to  be  discarded  into  the environment.  Wastewater  Treatment  Unit  Plant  (WWTP)  of  PT.  Indonesia  Power  is  used  to  treat  wastewater coming  from  several  sources,  one  of  which  is  HRSG  Sump  Pit.  Wastewater  from  the  HRSG  Pit  contains phosphate  which  is  related  to  the  phosphate  addition  in  the  previous  unit  which  is  needed  as  an  inhibitor  of corrosion  process. The  characteristics  of  liquid  waste  can  be  determined  from  several  parameters  such  as  pH value, optical density (OD), and phosphate content. Wastewater treatment is carried out to obtain liquid  waste which comply to the quality standards before being discarded into the environment. This research  was carried out  by  applying  the  photocatalysis  reaction  based  on  catalyst  TiO 2 -activated  carbon  with  various  catalyst compositions and irradiation duration. The process of photocatalysis  was carried out by adding catalysts to the ratio of the composition of TiO2 / activated carbon 10:1, 5:1, 3:1 and 2:1. While the irradiation time is 3, 4, 5 and  6  hours.  The  results  show  that  the  lowest  pH  according  to  quality  standards  was  8.13  and  a  reduction  in phosphate content of 70.12% was achieved in the 3: 1 TiO 2 /activated carbon catalyst composition with a 5-hour irradiation duration. The highest OD reduction was achieved under the condition ratio of catalyst composition of TiO 2 /activated carbon 10:1 and the irradiation duration of 6 hours that was equal to 98.86%.
Keywords : WWTP wastewater, photocatalysis, activated carbon, titanium oxide.

## 1.  PENDAHULUAN
Air  proses  merupakan  komponen  utama dalam  keberlangsungan  industri  penyedia tenaga  listrik  ( power  plant ).  Air  tersebut menjadi  umpan  utama  untuk  unit boiler
yang  dikonversi  menjadi  uap  bertekanan ( steam ) yang energinya dimanfaatkan sebagai  tenaga  penggerak  turbin.  Pada  PT. Indonesia  Power  UPJP  Perak  Grati,  air umpan boiler yang telah digunakan
selanjutnya diproses di  Instalasi Pengolahan Air  Limbah  (IPAL)  atau Waste  Water Treatment  Plant (WWTP).  Unit  WWTP  di PT.  Indonesia  Power  UPJP  Perak  Grati berfungsi  untuk  mengolah  air  limbah  yang berasal  dari  berbagai  sumber  diantaranya Water  Treatment  Plant  Pit,  Gas  Turbine Sum  Pit,  Heat  Recorvery  Steam  Generator (HRSG) Sump  Pit,  Fresh  Water  ST  Sump Pit, Sampling Rack, Chemical Storage Yard Pit ,  dan  aktivitas  laboratorium.  Pengolahan air  limbah  bertujuan  untuk  mengolah  air buangan  proses  agar  dapat  dikembalikan  ke badan  air  sehingga  dapat  dimanfaatkan kembali  sebagai  air  baku.  Buangan  air limbah  yang  berasal  dari  HRSG Sump  Pit memiliki kandungan fosfat (PO 4 ). Penambahan  fosfat  ke  dalam  air  berfungsi sebagai  inhibitor  korosi  berkaitan  dengan perannya  dalam  memperlambat  laju  korosi. Selain  itu,  penambahan  fosfat  pada  air umpan boiler juga berfungsi untuk menaikkan  pH  air boiler [1].  Kadar  fosfat yang  tidak  terkendali  berpotensi  menjadi sumber nutrisi bagi pertumbuhan mikroorganisme dan tanaman air. Pertumbuhan mikroorganisme yang berlebihan  dapat  menyebabkan  nilai total suspended solid menjadi tinggi dan pertumbuhan  tanaman  air  yang  berlebihan sehingga  intensitas  cahaya  yang  masuk  ke perairan  akan  terganggu  dan  mengurangi distribusi  oksigen  bagi  biota  yang  hidup pada habitat air [2].
Fotokatalisis  merupakan  suatu  proses  kimia yang  terjadi  dengan  bantuan  radiasi  sinar ultraviolet  (UV)  dan  katalis  semikonduktor. Kajian tentang pemanfaatan titanium dioksida  (TiO 2 )  dan  karbon  aktif  sebagai katalis  heterogen  pada  reaksi  fotokatalisis telah  banyak  dilakukan  beberapa  tahun terakhir.  Penelitian  terdahulu  menyebutkan bahwa  penggunaan  TiO 2 sebagai  katalis pada  reaksi  fotokatalisi s memiliki  kelebihan diantaranya ramah lingkungan dan ekonomis [3]. Selain itu, penggunaan katalis heterogen pada  berbagai  reaksi  memiliki  kemudahan dalam  hal  pemisahan  produk  hasil  reaksi dengan katalis yang digunakan [4].
TiO 2 sebagai  katalis  dalam  sistem  reaksi fotokimia  memiliki  kemampuan  untuk mengadsorbsi  energi  foton  yang  dapat memicu  terjadinya  pengaktivan  katalis sehingga  substansi  radikal  hidroksil  dapat terbentuk  dengan  cepat.  Radikal  hidroksil memiliki peranan penting dalam mendegradasi  polutan  organik  menjadi produk  akhir  yang  ramah  lingkungan  [5]. TiO 2 yang  memiliki  sifat  semikonduktor apabila  dikenai  cahaya  berupa  sinar  UV (ultraviolet)  dengan  energi  yang  sesuai, maka  elektron  (e - )  pada  pita  valensi  akan berpindah ke pita konduksi dan meninggalkan lubang positif ( hole , h + ) pada pita  valensi.  Terbentuknya  h + mampu menginisiasi  reaksi  oksidasi  sedangkan adanya  elektron  (e - )  akan  menginisiasi reaksi  reduksi  di  permukaan  katalis  [6]. Reaksi  fotokatalisis  ini  telah  banyak diterapkan  pada  pengolahan  air  limbah terutama  limbah  farmasi,  limbah  tekstil  dan air gambut [7-9].
Penelitian terdahulu oleh Jayadi, dkk. (2014) diketahui  bahwa  reaksi  fotokatalisis  dengan katalis TiO 2 pada limbah air gambut mampu menurunkan  nilai  absorbansi  air  limbah tersebut  hingga  mencapai  89,4%  dengan waktu  penyinaran  selama  5  jam  [9]. Sedangkan  penelitian  oleh  Rohman,  dkk. (2018) menyebutkan bahwa reaksi fotokatalisis  dengan  bantuan  katalis  TiO 2 dengan  waktu  penyinaran  6  jam  mampu menurunkan kadar fosfat hingga 88,63% [2]. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mempelajari pengaruh  komposisi  katalis  TiO 2 /karbon aktif  dan  waktu  penyinaran  sinar  UV terhadap  nilai  pH,  penurunan optical density , dan penurunan kadar fosfat pada air limbah  WWTP  PT.  Indonesia  Power  UPJP Perak Grati.

## 2.  METODE PENELITIAN

## 2.1.  BAHAN
Bahan  –  bahan  yang  digunakan  adalah limbah  WWTP  PT.  Indonesia  Power  UPJP Perak  Grati,  TiO 2 (Tiona),  karbon  aktif (Calgon),  dan  aquadest.  Bahan  kimia  yang
digunakan didapatkan dari pasar lokal tanpa pemurnian lebih lanjut.

## 2.2. PREPARASI KATALIS
TiO 2 /

## KARBON AKTIF
Preparasi  katalis  TiO 2 /karbon  aktif  diawali dengan  aktivasi  karbon  aktif  melalui pemanasan pada furnace dengan suhu 200°C selama  80  jam.  Kemudian  TiO 2 dilarutkan dalam air demineralisasi disertai pengadukan  selama  30  menit  hingga dihasilkan  larutan  berwarna  putih.    Karbon aktif  ditambahkan  ke  dalam  larutan  TiO 2 dan  diaduk  selama  30  menit.  Campuran TiO 2 /karbon aktif kemudian diendapkan dan disaring.  Produk  padat  hasil  penyaringan dikeringkan  menggunakan furnace pada suhu 200°C selama 30 menit.

## 2.3. UJI FOTOKATALISIS
Pengujian  reaksi  fotokatalis  dilakukan  pada reaktor batch dengan  sistem  tertutup  yang terdiri  atas box dengan  ukuran  32  cm  x  32 cm x 40 cm 4 yang dilengkapi dengan lampu UV  dengan  daya  masing  –  masing  8  watt. Lampu UV diletakkan pada bagian tepi box dengan  jarak  antara  lampu  UV  dan  beaker glass berisi sampel adalah 8 cm.
Gambar  1. Skema  konfigurasi  reaktor fotokatalisis
Selanjutnya, katalis TiO 2 /karbon aktif ditambahkan  ke  dalam  200  mL  air  limbah dengan  dosis  2,5%  (m/V)  dari  air  limbah. Campuran  air  limbah  dan  katalis  diletakkan ke dalam reaktor fotokatalisis dan dilakukan penyinaran selama 3,4,5, dan 6 jam. Setelah reaksi  selesai,  air  limbah  disaring  dengan
kertas saring  yang memiliki ukuran pori 1,5 μm  dan  dilakukan  analisa  sampel  berupa nilai  pH,  kadar  fosfat  dan optical  density (OD).

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor  yang  berpengaruh  terhadap  kualitas air salah satunya adalah pH yang menunjukkan  derajat  keasaman  dari  air. Sebelum dilakukan reaksi fotokatalis, pH air limbah  WWTP  dianalisa  dan  memiliki  nilai sebesar  10,27.  Nilai  tersebut  diatas  nilai ambang  batas  yang  dipersyaratkan  yaitu antara  6-9.  Pengaruh  komposisi  katalis TiO 2 /karbon  aktif  dan  durasi  penyinaran dipelajari pada penelitian ini.
Gambar  2. Pengaruh  komposisi  katalis tio 2 /karbon  aktif  dan  waktu  penyinaran terhadap nilai pH air limbah WWTP
Gambar 2 menunjukkan hasil pengolahan air limbah  melalui  reaksi  fotokatalisis  pada berbagai  komposisi  katalis  dan  waktu penyinaran.  Nilai  pH  air  limbah  cenderung mengalami  penurunan  dari  kondisi  awal sebanding dengan kenaikan kandungan TiO 2 di  dalam  campuran  katalis  dan  juga  waktu penyinaran.  Penurunan  nilai  pH  air  limbah disebabkan oleh adanya reaksi fotodegradasi yang  terjadi  ketika  proses  fotokatalisis. Proses fotodegradasi diawali dengan loncatan  elektron  dari  pita  valensi  ke  pita konduksi  sehingga  menghasilkan  lubang ( hole ,  h + )  yang  kemudian  akan  bereaksi dengan  air  menghasilkan  radikal  •OH. Radikal  tersebut  merupakan  pengoksidasi
8 8.2 8.4 8.6 8.8 9 9.2 9.4 3 4 5 6 pH Waktu Penyinaran (Jam) 10:1 5:1 3:1 2:1 Komposisi Katalis TiO 2 /Karbon Aktif
kuat,  sementara  e - bereaksi  dengan  oksigen membentuk  superoksida  dan  bereaksi  lebih lanjut  dengan  air  menghasilkan  •OH  yang akan mendegradasi senyawa organik menjadi  senyawa  yang  ramah  lingkungan seperti  CO 2 dan  H 2 O  [10].  Karbon  dioksida larut  dalam  air  dan  membentuk  H 2 CO 3 . Adanya  kandungan  CO 2 ,  H 2 CO 3 ,  dan HCO 3 − (bikarbonat)  dan  CO 3 2− (karbonat) menyebabkan  turunnya  nilai  pH  karena sifatnya yang asam [11].
Pada  penelitian  ini  dipelajari  pengaruh komposisi  katalis  TiO 2 /karbon  aktif  dan lama  penyinaran  terhadap  nilai  pH  air limbah  yang  didapatkan.  Semakin  besar komposisi  TiO 2 di  dalam  katalis  cenderung menyebabkan  nilai  pH  semakin  turun  dan semakin lama waktu penyinaran menyebabkan  nilai  pH  cenderung  semakin turun. Akan tetapi, pada waktu penyinaran 6 jam,  nilai  pH  sedikit  mengalami  kenaikan dibandingkan dengan waktu penyinaran 3, 4, dan  5  jam.  Penurunan  aktivitas  katalis TiO 2 /karbon  aktif  dapat  disebabkan  oleh jenuhnya  sisi  aktif  dari  katalis  sehingga kemampuan  katalis  dalam  menyediakan  sisi aktif  untuk  reaksi  fotokatalisis  berkurang [12].  Hasil  penurunan  nilai  pH  terbaik terjadi  pada  kondisi  perbandingan  massa TiO 2 /karbon  aktif    3:1  dengan  lama  waktu penyinaran  5  jam.  Hal  ini  ditunjukkan dengan nilai pH air limbah yang didapatkan yaitu  mencapai  8,13.  Nilai  pH  tersebut sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan yaitu 6-9.
Optical  density (OD)  adalah  jumlah  cahaya yang dihamburkan dan diserap oleh sel atau padatan  dalam  suatu  larutan.  Semakin banyak partikel dalam suatu campuran maka akan  menyebabkan  suspensi  tersebut  akan semakin  keruh,  sehingga  nilai  %T  akan semakin  kecil  dan  nilai  absorbansi  akan semakin besar. OD secara langsung maupun tidak  langsung  mengindikasikan  adanya partikel-partikel  termasuk  mikroba  yang terkandung dalam air limbah. Besarnya nilai OD  menunjukkan  besarnya  nilai  absorbansi suspensi  partikel  [13].  Air  limbah  PT. Indonesia Power UPJP Perak Grati sebelum
dilakukan pengolahan dengan metode fotokatalisis  memiliki  nilai  OD  sebesar 1,1785.
Gambar 3 menunjukkan pengaruh komposisi katalis TiO 2 /karbon aktif dan waktu penyinaran  terhadap  nilai  OD  air  limbah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengolahan  air  limbah  melalui  reaksi fotokatalisis  mampu  menurunkan  nilai  OD dari air limbah dari kondisi awal. Penurunan nilai  OD  yang  identik  dengan  penurunan nilai  absorbansi  air  limbah  disebabkan  oleh reaksi  fotodegradasi  yang  menghasilkan radikal  hidroksil  •OH  yang  akan  terus menerus terbentuk selama paparan sinar UV masih  mengenai  katalis  TiO 2 .  Aktivitas radikal  hidroksil  •OH  tersebut  mampu mendegradasi partikel-partikel termasuk polutan-polutan  organik  maupun  mikroba yang terkandung dalam air limbah [14].
Gambar  3. Pengaruh  komposisi  katalis TiO 2 /karbon  aktif  dan  waktu  penyinaran terhadap  penurunan  nilai  OD air  limbah WWTP
Analisa  nilai  OD  dilakukan  menggunakan alat spektrofotometer dengan mengukur nilai absorbansi  air  limbah.  Pada  penelitian  ini tidak dilakukan pengendalian ukuran partikel  katalis  yang  digunakan  yaitu TiO 2 /karbon  aktif sehingga  TiO 2 mungkin kembali  tersuspensi  ke  dalam  air  limbah meskipun  sebelumnya  telah  melalui  proses impregnasi  pada  permukaan  karbon  aktif [15].  Hal  ini  menyebabkan  penurunan  nilai OD yang fluktuatif pada berbagai komposisi katalis  dan  waktu  penyinaran.  Penurunan
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 3 4 5 6 P enun ruan O D ( % ) Waktu Penyinaran (Jam) 10:1 5:1 3:1 2:1 Komposisi Katalis TiO 2 /Karbon Aktif
nilai  OD  terbaik  terjadi  pada  kondisi perbandingan TiO2/karbon aktif 10:1 dengan  lama  waktu  penyinaran  6  jam.  Hal ini  ditunjukkan  dengan  penurunan  nilai  OD sebesar  98,86%.  Perbandingan  komposisi katalis  TiO 2 /karbon  aktif  10:1  memiliki massa TiO 2 yang paling banyak dibandingkan dengan variabel  perbandingan katalis  TiO 2 /karbon  aktif  lainnya  sehingga komposisi ini memiliki sisi aktif katalis yang lebih banyak dibandingkan yang lain. Selain komposisi  katalis,  durasi  waktu  penyinaran juga  berpengaruh  terhadap  nilai  OD  yang didapatkan.
Gambar  4. Pengaruh  komposisi  katalis TiO 2 /karbon  aktif  dan  waktu  penyinaran terhadap  penurunan  kadar  fosfat air  limbah WWTP
Kadar  fosfat  air  limbah  WWTP  PT. Indonesia  Power  UPJP  Perak  –  Grati sebelum  dilakukan  proses  fotokatalisis memiliki nilai sebesar 5,0233 ppm. Kandungan  fosfat  didalam  air  limbah WWTP  berasal  dari low  pressure dan high pressure  blow  down .  Pada  unit  tersebut diinjeksikan fosfat dengan tujuan menaikkan pH  air  untuk  umpan boiler ,  sehingga semakin  tinggi  kadar  fosfat  di  dalam  air limbah  mengindikasikan  bahwa  nilai  pH juga akan semakin meningkat.
Hasil  pengolahan  air  limbah  melalui  reaksi fotokatalisis  yang  disajikan  pada  Gambar  4 menunjukkan bahwa penurunan kadar fosfat pada  air  limbah  cenderung  mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan kandungan TiO 2 di dalam  komposisi katalis
dan  juga  waktu  penyinaran.  Penurunan kadar fosfat pada air limbah setelah melalui proses  fotokatalisis  dapat  terjadi  berkaitan dengan    terbentuknya  radikal  hidroksil  OH yang  berperan  sebagai  agen  reduktor senyawa  organic  termasuk  fosfat.  Adanya interaksi  antara  radikal  OH  dengan  fosfat akan  menghasilkan  senyawa  yang  tidak berbahaya  [2].  Gambar  4  menunjukkan bahwa  komposisi  katalis  TiO 2 /karbon  aktif dan  lama  penyinaran  memiliki  pengaruh terhadap  nilai  penurunan  kadar  fosfat  pada air limbah. Semakin tinggi konsentrasi TiO 2 di  dalam  komposisi  katalis  cenderung menyebabkan  nilai  fosfat  semakin  turun sehingga penurunan kadar fosfat mengalami peningkatan.  Hal  yang  sama  juga  terjadi pada waktu penyinaran, semakin lama waktu penyinaran  cenderung  menyebabkan  nilai fosfat semakin turun sehingga nilai penurunan kadar fosfat mengalami peningkatan.  Akan  tetapi,  setelah  waktu penyinaran lebih dari 5 jam yaitu saat 6 jam, penurunan kadar fosfat cenderung mengalami  sedikit  kenaikan.  Penurunan aktivitas  katalis  TiO 2 /karbon  aktif  dapat disebabkan  karena  jenuhnya  sisi  aktif  dari katalis  [12].  Hasil  penurunan  nilai  fosfat terbaik  terjadi  pada  kondisi  perbandingan massa TiO2/karbon aktif sebesar 3:1 dengan lama  waktu  penyinaran  5  jam.  Hal  ini ditunjukkan  dengan  nilai  penurunan  kadar fosfat air limbah mencapai 70,12%

## 4.  KESIMPULAN
Dari  penelitian  yang  dilakukan  disimpulkan bahwa  komposisi  katalis  TiO 2 /karbon  aktif dan waktu penyinaran mempengaruhi proses fotokatalis  pada  reaktor batch .  Semakin tinggi  kandungan  TiO 2 di  dalam  komposisi katalis TiO 2 /karbon aktif menyebabkan nilai pH  air  limbah  cenderung  mengalami penurunan setelah dilakukan proses fotokatalisis.  Semakin  tinggi  kandungan TiO 2 di dalam komposisi katalis TiO 2 /karbon aktif juga menyebabkan persen penurunan  OD  dan  kadar  fosfat  mengalami kenaikan. Reaksi fotokatalitik dengan waktu penyinaran  3,  4,  dan  5  jam  menunjukkan
17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 3 4 5 6 P enun ruan F osf at ( % ) Waktu Penyinaran (Jam) 10:1 5:1 3:1 2:1 Komposisi Katalis TiO 2 /Karbon Aktif
bahwa semakin lama waktu penyinaran pada saat  proses  fotokatalitik  menyebabkan  nilai pH  semakin  turun,  sedangkan  persen penurunan  OD  dan  penurunan  kadar  fosfat di dalam air limbah WWTP di PT. Indonesia Power UPJP Perak Grati cenderung mengalami  kenaikan.  Pada  saat  lama  waktu penyinaran  mencapai  6  jam,  performa katalis TiO 2 /karbon aktif mengalami penurunan  karena  kondisinya  yang  telah jenuh.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] D.  S.  Fardhyanti,  Uji  Efektivitas Natrium Fosfat sebagai Inhibitor pada Korosi  Baja  Tulangan  Beton, J.  Kim. Sains & Apl., vol. 7, no. 2 , hal. 28-34, 2004.
[2] T.  Rohman,  A.  Irwan,  Z.  Rahmi, Penurunan  Kadar  Amoniak  dan Fosfat Limbah Cair Tahu Secara Foto Katalitik  Menggunakan  TiO 2 dan H 2 O 2 , J.  Sains  Natural, vol.  8,  no.  2 , hal. 87-93, 2018.
[3] A.  Mishra,  A.  Mehta,  S.  Basu,  Clay supported  TiO 2 nanoparticles  for photocatalytic degradation of environmental  pollutants:  A  review, J. Environ. Chem. Eng., vol. 6, no. 5 , hal. 6088-6107, 2018.
[4] F.  A.  Santoso,  S.  Soe’eib,  A.  S. Suryandari,  N.  P.  Asri,  Utilization  of Kapok Seed Oil (Ceiba pentandra) for Biodiesel Production using MgO/CaO Bimetallic  Oxide  Catalysts,  in  ICGT, (Proceedings  of  the  International Conference  on  Green  Technology), Malang, hal. 209-215, Oct. 2017.
[5] M.  S.  Sianita,  A.  Darmawan,  C. Azmiyawati, Uji Aktivitas Fotokatalis
Genteng Berglasir Silika/TiO 2
terhadap  Degradasi  Larutan  Indigo Carmine, Metanil Yellow dan Rhodamin, J. Kim. Sains & Apl., vol. 20, no. 2 , hal. 53-57, 2017.
[6] H.  Subiyanto,  M.  Abdullah,  K. Khairurrijal,  H.  Mahfudz,  Pelapisan Nanomaterial TiO 2 Fasa Anatase pada Nilon  Menggunakan  Bahan  Perekat Aica  Aibon  dan  Aplikasinya  Sebagai Fotokatalis, J.  Nano  Saintek., vol. Edisi Khusus,  Agustus  2009, hal.  50- 52, 2009.
[7] S. Fatmawati, Penggunaan Kombinasi Fotokatalis  TiO 2 dan  Arang  Aktif untuk Pengolahan Limbah Farmasi, J. Inov. Tek. Kim., vol. 2, no. 2 , hal. 1-5, 2017.
[8] R.  Tussa’adah,  A.  Astuti,  Sintesis Material  Fotokatalis  TiO 2 untuk Penjernihan  Limbah  Tekstil, J.  Fis. Unand, vol. 4, no. 1 , hal. 91-96, 2015.
[9] S.  F.  Jayadi,  L.  Destiarti,  B.  Sitorus, Pembuatan  Reaktor  Fotokatalis  dan Aplikasinya  untuk  Degradasi  Bahan Organik  Air  Gambut  Menggunakan Katalis TiO 2 , J. Kimia Kemasan, vol.
3, no. 3 , hal. 55-58, 2014.
[10]  V. Kumaravel, S. Mathew, J. Bartlett, S.  C.  Pillai,  Photocatalytic  hydrogen production  using  metal  doped  TiO 2 : A  review  of  recent  advances, Appl. Catal.  B-Environ., vol.  244,  hal.
1021-1064, 2019.
[11]  H.  Effendi,  Telaah  Kualitas  Air  Bagi Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan  Perairan.  Yogyakarta:
Penerbit Kanisius, 2003.
[12]  A.  Aryanto,  I.  Nugraha,  Kajian Fotodegradasi Methyl Orange dengan
Menggunakan Komposit TiO 2 - Montmorillonit, Molekul, vol.  10, no.
1 , hal. 57-65, 2015.
[13]  L.  Lizayana,  M.  Mudatsir,  I.  Iswadi, Densitas  Bakteri  pada  Limbah  Cair Pasar  Tradisional, Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Biologi, vol. 1, no. 1 , hal. 95-106, 2016.
[14]  T.  E.  Agustina,  A.  Bustomi,  J.
Manalaoon,  Pengaruh  Konsentrasi TiO 2 dan  Konsentrasi  Limbah  pada Proses  Pengolahan  Limbah  Pewarna Sintetik  Procion  Red  dengan  Metode UV/Fenton/TiO 2 , J.  Tek.  Kim., vol.
22, no. 1 , hal. 65-72, 2016.
[15]  D.  A.  T.  Mahardika,  M.  M.  Sari, Pengaruh  Konsentrasi  NaOCl  dan TiO 2 Terhadap  Nilai  Optical  Density serta Mutu Air Limbah WWTP di PT.
Indonesia Power Perak Grati,
Laporan  Akhir  Program  Diploma  III, Jurusan  Teknik  Kimia,  Politeknik Negeri Malang, Malang, 2018.