## Sistem Proteksi Petir Eksternal dan Estimasi Kenaikan Tegangan pada Sistem Pentanahan Stasiun Penyimpanan Avtur Pulau Layang
Septrianesa 1 , Muhammad Abu Bakar Sidik 1 1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik
Universitas Sriwijaya Palembang, Indonesia
correponding author(s): abubakar@unsri.ac.id
Abstrak — Fenomena  petir  merupakan  pertistiwa  lepasnya  muatan  listrik  (electric  discharge)  yang  terjadi  di atmosfer,  diikuti  dengan  semburan  cahaya  dan  radiasi  gelombang  elektromagnetik  karena  efek  perpindahan muatan  yang  terjadi  antara  bumi  dan  udara.  Sambaran  petir  yang  dapat  menimbulkan  kerusakan  fatal mengakibatkan  diciptakanlah  usaha  proteksi  petir  guna  melindungi  dari  akibat  sambaran  petir.  Untuk menciptakan proteksi petir yang optimal diperlukan pengetahuan tentang segala hal mengenai petir itu sendiri dan  juga  proteksi  petir  yang  akan  digunakan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  sistem  proteksi eksternal  petir  yang  sedang  dikerjakan  pada  Stasiun  Penyimpanan  Avtur  Pulau  Layang  dengan  menggunakan software  SketchUp  kemudian  membuat  rangkaian  ekivalen  SPP  petir  untuk  dilakukan  perhitungan  besar tegangan  saat  sambar  petir  menggunakan  software  ATP-Draw.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  ketiga belas  bangunan  memiliki kebutuhan  air  termination  dan  down  conductor  yang  berbeda.  Kemudian  untuk  hasil simulasi besar tegangan yang timbul saat sambaran petir mengenai  down conductor bangunan office building, tangki  avtur  dan  lampu  jalan  secara  berurutan  yaitu  22.729  kV,  23.506  kV  dan  22.798  kV.  Nilai  tegangan  yang timbul  pada  bangunan  tangki  avtur  lebih  besar  dibandingkan  bangunan  office  building  dan  lampu  jalan.  Nilai tersebut  dipengaruhi  oleh  beberapa hal  diantaranya  yaitu  perbedaan  struktur  dan  tinggi  bangunan.  Perbedaan tersebut membuat rangkaian ekivalen untuk tiap bangunan juga berbeda.

## Kata Kunci —petir,  software sketchup, software ATP
Abstract —  The  lightning  phenomenon  is  the  event  of  the  release  of  electric  charge  that  occurs  in  the atmosphere, followed by bursts of light and electromagnetic wave radiation due to the effect of the transfer of charge  that  occurs  between  the  earth  and  the  air.  Lightning  strikes  that  can  cause  fatal  damage  result  in  the creation of lightning protection efforts to protect from the effects of lightning strikes. To create optimal lightning protection,  knowledge  of everything  about  lightning  itself  and also  lightning  protection  is  required.  This  study aims  to  evaluate  the  external  protection  system  of  lightning  that  is  being  worked  on  the  Avtur  Pulau  Layang Storage  Station  by  using  SketchUp  software  and  then  create  a  series  of  lightning  SPP  equivalents  to  perform large  voltage  calculations  when  lightning  strikes  using  ATP-Draw  software.  The  simulation  results  using SketchUp software showed that all thirteen buildings must have external SPP to reduce the impact of lightning strikes, where the need for water termination and down conductor for each building is different. Furthermore, for the  simulation  results  using  ATP-Draw  software,  it  was  obtained  that  the  voltage  that  arises  when  lightning strikes  hit  the  down  conductor  of  office building  buildings,  avtur  tanks and street  lights  in  sequence  is  22,729 kV,  23,506  kV  and  22,798  kV.  The  voltage  value  that  arises  in  the  tank  building  avtur  is  greater  than  the  office building and street lights.
Keywords — lightning, SketchUp software, ATP software

## I. PENDAHULUAN
Fenomena  petir  petir  merupakan  pertistiwa  lepasnya  muatan  listrik  ( electric  discharge )  yang  terjadi  di atmosfer, diikuti dengan semburan cahaya dan radiasi gelombang elektromagnetik karena efek perpindahan muatan  yang  terjadi  antara  bumi  dan  udara.  Awan  yang  bermuatan  dapat  tercipta  dari  pergerakan  awan yang  terus  menerus  bergerak  dan  akan  saling  berinteraksi  dengan  awan  lainnya  sehingga  berkumpul muatan  negatif  pada  salah  satu  sisinya  sedangkan  pada  sisi  sebaliknya  akan  berkumpul  muatan  positif. Disaat  beda  potensial  yang  terbentuk  antara  awan  dan  bumi  cukup  besar  melebihi  kuat  medan  tembus udara ke tanah maka akan terjadi proses pelepasan muatan ke bumi agar tercapai kesetimbangan [1].
Secara  geografis Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa  dan berada di antara dua benua memiliki jumlah  hari  guruh  sekitar  180  sampai  260  hari  per  tahun  dengan  nilai  kerapatan  sambaran  petir  ke  tanah mencapai 30 sambaran per tahun, serta karakteristik petir yang dimiliki berbeda dengan negara lainnya [2].
Oleh sebab itu badan standarisasi menggunakan karakteristik petir di Indonesia tersebut menjadi standar umum  untuk  petir.  Sambaran  petir  yang  dapat  menimbulkan  kerusakan  fatal  mengakibatkan  diciptakanlah
159
usaha  proteksi  petir  guna  melindungi  dari  akibat  sambaran  petir.  Untuk  menciptakan  proteksi  petir  yang optimal  diperlukan  pengetahuan  tentang  segala  hal  mengenai  petir  itu  sendiri  dan  juga  proteksi  petir  yang akan digunakan [3].
Sistem  proteksi  petir  pada  suatu  bangunan  terdiri  dari  dua  bagian  yaitu  sistem  proteksi  internal  dan eksternal. Sistem proteksi internal berguna untuk melindungi area dalam gedung seperti peralatan elektronik dari tegangan lebih yang berasal dari sambaran petir. Sebaliknya sistem proteksi eksternal membuat resiko sambaran langsung pada bangunan tidak terlalu memberikan dampak kerusakan [2].
Adapun peraturan mengenai pentingnya pengawasan terhadap suatu instalasi petir yaitu terdapat dalam Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  1989  tentang  pengawasan  instalasi penyalur  petir.  Keselamatan  tenaga  kerja  dan  sistem  produksi    di  tempat  kerja  dari  bahaya  kemungkinan sambaran petir menjadi inti pokok dari peraturan tersebut [4].
Sebagai salah satu proyek milik PT. Pertamina (PERSERO), Stasiun Penyimpanan Avtur Pulau Layang harus memiliki Sistem Proteksi Petir (SPP) yang handal dan optimal untuk meminimalisir dampak sambaran petir langsung pada area bangunan proyek. Karena itulah dilakukan evaluasi serta simulasi mengenai SPP eksternal bangunan tersebut serta akan dilakukan perhitungan besar tegangan saat sambar petir langsung pada down conductor bangunan.
Diketahui penelitian mengenai perancangan sistem  proteksi eksternal petir dan simulasi sambaran petir pada SPP ekternal telah banyak sekali dilakukan. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Venkatesh et al  [8],  yaitu  meneliti  tentang  perancangan  sistem  proteksi  eksternal  petir  dengan  menggunakan  metode Modified  Rolling  Sphere untuk  monumen  raksasa  Chola  abad  pertengahan  di  India  Selatan  yang mempunyai  geometri  struktur  rumit  dan  luas.  Adapun  penelitian  yang  dilakukan  Masowski  et  al  [7]  yang meneliti  tentang  bentuk  gelombang  dan  distribusi  arus  petir  pada  setiap  bagian  SPP  suatu  struktur  yang relatif  kecil  menggunakan software ATP,  dengan  memfokuskan  pada  batang  elektroda  untuk  rangkaian ekivalen yang disimulasikan. Rofiqoh Ainun [6], dalam penelitiannya mengevaluasi ukuran down conductor , jumlah down conductor dan elektroda pentanahan yang digunakan dalam SPP apakah telah optimal dengan menggunakan software ATP.
Berdasarkan  hasil  studi  literatur  yang  telah  dilakukan  terdapat  pembeda  terhadap  penelitian  yang sebelumnya  yaitu  terletak  pada  daerah  penelitian  serta  pada  penelitian  ini  akan  ditemukan  perancangan sistem proteksi petir eksternal yang paling optimal dengan menggunakan software SketchUp dan dilakukan simulasi untuk mendapatkan besar potensial sambaran petir secara langsung pada down conductor dengan menggunakan software ATP.

## II.  METODOLOGI PENELITIAN
Pada  penelitian  ini,  tahap  awal  yang  dilakukan  yaitu  studi  literatur  dengan  mencari  berbagai  informasi dari  berbagai  literatur  seperti  buku,  jurnal/paper  ataupun  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  berkaitan  untuk membantu penulisan penelitian ini. Studi literatur yang dilakukan antara lain mempelajari berbagai informasi tentang petir, sistem proteksi eksternal petir serta megumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian ini.
Selanjutnya  melakukan  perancangan  sistem  proteksi  eksternal  petir  dengan  menggunakan software SketchUp . SketchUp digunakan  untuk  mendesain  grafik  model  dalam  bentuk  3  dimensi  sehingga  akan terlihat  jumlah  dan  letak  dari air  termination dan down  conductor yang  optimal  setelah  dilakukannya pemodelan dengan metode rolling sphere.
Setelah perancangan sistem proteksi eksternal petir selesai didesain selanjutnya akan dibuat pemodelan rangkaian  ekivalen  pada  sistem  SPP  eksternal  Proyek  Stasiun  Penyimpanan  Avtur  Pulau  Layang  dengan menggunakan software ATP. Pada software ATP dilakukan simulasi dan akan dianalisa besarnya potensial terkena sambaran petir langsung pada down conductor .

## A. Objek Penelitian
Proyek pembangunan Stasiun Penyimpanan Avtur Pulau Layang merupakan salah satu proyek dari PT. Pertamina  (PERSERO)  dengan  luas  area  sebesar    100  x  193.6  meter.  Banyak  bangunan  yang  terdapat didalam proyek tersebut yaitu sekitar tiga belas bangunan dengan panjang, lebar serta tinggi tiap bangunan berbeda.  Pemilihan  proyek  pembangunan  tanki  avtur  ini  sebagai  objek  penelitian  karena  proyek    tersebut masih  dalam  tahap  pembangunan  dan  walaupun  sudah  dilengkapi  mengenai  rancangan  SPP  eksternal pada  bangunannya  tetapi  tidak  semua  bangunan  dilengkapi  SPP  eksternal  sehingga  penulis  melalui penelitian ini bertujuan untuk melengkapi semua bangunan yang ada di proyek dengan SPP eksternal untuk meminimalisir  dampak  sambaran  petir.  Berikut  merupakan layout proyek  pembangunan  Stasiun Penyimpanan Avtur Pulau Layang dapat dilihat pada Gambar 1.
160
Gambar. 1. Layout luas proyek stasiun penyimpanan avtur Pulau Layang
B. Perancangan Sistem Proteksi Eksternal dengan Software SketchUp
Perancangan  sistem  proteksi  eksternal  petir  dilakukan  dalam  beberapa  tahap  yaitu  pemasangan air termination dan down conductor yang sesuai dengan bentuk dan kebutuhan dari bangunan yang berada di area  proyek  Stasiun  Penyimpanan  Avtur  Pulau  Layang.  Pada  penelitian  ini  terdapat  tiga  belas  bangunan yang akan didesain sistem proteksi petir eksternalnya. Ketiga belas bangunan tersebut dibuat sketsa bentuk 3D  dengan  menggunakan software  SketchUp .  Beberapa  bangunan  ada  yang  belum  selesai  dibangun sehingga  sketsanya  hanya  dibuat  kotak  dengan  panjang,  lebar  dan  tingginya  sesuai  dengan  data  yang diperoleh. Sketsa tiap bangunan dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar. 2.  Bentuk sketsa dari ketiga belas bangunan

## C. Pemodelan Rangkaian Ekivalen Menggunakan Software ATP
Software ATP digunakan pada peneltian untuk melakukan pemodelan dan simulasi pada Sistem Proteksi Eksternal  Petir  Proyek  Stasiun  Penyimpanan  Avtur  Pulau  Layang.  Pemodelan  rangkaian  ekivalen  akan dibuat  berdasarkan data layout Pada tiap  bangunan  menggunakan  terminasi udara yang sama yaitu jarum tembaga  dengan  panjang  60  cm  dan  diameter  ½  inchi.  Kemudian  terminasi  udara  akan  disambung  ke terminasi  udara  lainnya  dengan  kabel core 50 mm 2 .  Kabel core 50 mm 2 juga  digunakan  sebagai down conductor untuk mengalirkan arus petir dari terminasi udara menuju ke grounding. Berdasarkan desain SPP yang  telah  dibuat,  diketahui  jumlah air  termination,  down  conductor dan grounding pada  setiap  bangunan berbeda.  Pada grounding digunakan  batang  elektroda  dengan  panjang  3  meter.  Sumber  sambaran  petir yang digunakan pada simulasi yaitu petir Heidler 30 kA dengan front time 1.2  s dan tail time 50  s (1.2/50).

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Desain Sistem Proteksi Petir Eksternal
Pada  penelitian  ini  digunakan  metode rolling  sphere /bola  bergulir  untuk  menentukan  sistem  proteksi eksternal petir. Jari-jari bola yang digunakan yaitu 20 meter sesuai dengan standar IEC 62305 proteksi petir level  1.  Sedangkan  panjang air  termination yaitu  60  cm. Rancangan  air  termination  dengan  metode rolling sphere pada tiap bangunan dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar. 3.  Simulasi perancangan air terminal
Setelah  simulasi  perancangan air  termination selesai,  dapat diketahui  banyaknya  jumlah air  termination yang  optimal  untuk  dapat  melindungi  seluruh  bagian  atas  bangunan  dari sambaran  petir  langsung.  Berikut tabel 2 untuk jumlah air termination tiap bangunan.
TABEL I. J UMLAH A IR T ERMINATION TIAP B ANGUNAN No. Nama Bangunan Jumlah Air Terminal 1. Guard House 4 2. Office Building 6 3. Filling Shed 9 4. Foam Proportioner 4 5. Fuel Pump Sheed For Supply 9 6. Drain Tank Shed 6 7. Conventional Oil Separator 4 8. Guard Basin 3 9. Avtur  (Jet  A-1)  Storage  Tank (1000KL) 1 10. Avtur  (Jet  A-1)  Storage  Tank (1000KL) 1 11. Parking Shelter 6 12. Electrical Room 6 13. Gudang Limbah 4
Perancangan down conductor juga digunakan metode rolling sphere yang digulirkan pada setiap dinding bangunan. Simulasi yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar. 4.  Perancangan down conductor
Setelah  simulasi  perancangan  selesai  dilakukan,  didapatkan  jumlah down  conductor yang  dapat dipasang untuk meminimalisir kerusakan dari sambaran petir langsung pada dinding tiap bangunan. Berikut tabel II untuk jumlah down conductor tiap bangunan.
162
TABEL II . J UMLAH D OWN C ONDUCTOR TIAP B ANGUNAN No. Nama Bangunan Jumlah Down Conductor 1. Guard House 1 2. Office Building 2 3. Filling Shed 3 4. Foam Proportioner 1 5. Fuel Pump Sheed For Supply 1 6. Drain Tank Shed 1 7. Conventional Oil Separator 1 8. Guard Basin 1 9. Avtur  (Jet  A-1)  Storage  Tank (1000KL) 2 10. Avtur  (Jet  A-1)  Storage  Tank (1000KL) 2 11. Parking Shelter 1 12. Electrical Room 2 13. Gudang Limbah 1
Setelah dilakukan simulasi menggunakan metode rolling sphere , kemudian dipasang air termination dan down  conductor pada  bangunan  tersebut.  Berikut  Gambar  5  saat  telah  dipasang air  termination dan down conductor nya.
Gambar 5.  Setelah pemasangan air termination dan down conductor
Setelah  terpasang air  termination dan down  conductor pada  tiap  bangunan  maka  akan  terbentuk  area perlindungan  yang  melingkupi  setiap  bangunan.  Dengan  adanya  area  perlindungan  maka  sambaran  petir langsung  tidak  akan  menyambar  daerah  yang  termasuk  dalam  area  perlindungan  sehingga  meminimalisir kerusakan.  Berikut  area  perlindungan  yang  didapatkan  dari  hasil  simulasi  menggunakan  metode rolling sphere dapat dilihat pada Gambar 6.

## Gambar. 6.  Area perlindungan secara keseluruhan
Selain  menggunakan air  termination di  setiap  bangunan,  digunakan  pula  ESE  sistem  untuk  sistem proteksi  eksternal  petir.  Simulasi  juga  dilakukan  dengan  menggunakan software  SketchUp dengan  metode rolling sphere . Perencanaan yang telah disimulasikan ditunjukkan pada Gambar 7.
Gambar. 7.  Perencanaan ESE sistem dengan metode rolling sphere
Berikut  adalah  area  perlindungan  untuk  ESE  sistem  yang  didapatkan  dari  hasil  simulasi  menggunakan metode rolling sphere , dapat dilihat pada Gambar 8.
Gambar. 8.   Area Perlindungan untuk ESE Sistem
B. Simulasi Sistem Proteksi Petir Eksternal dengan Menggunakan Software ATP Draw
Setiap  bangunan  yang  telah  didesain  dengan  menggunakan software  SketchUp akan  dibuat  rangkaian ekivalennya  untuk  disimulasikan  menggunakan software  ATP  Draw untuk  melihat  besar  tegangan  yang timbul saat terjadi sambaran petir yang mengenai bangunan.
Setelah  semua  rangkaian  ekivalen  setiap  bangunan  dibuat,  selanjutnya  tiap  bangunan  akan  saling dihubungkan dan akan terdapat tambahan komponen pengganti lampu jalan dan grounding pada sekeliling bangunan  sehingga  akan  terbentuk  daerah  proyek  Penyimpanan  Avtur  Pulau  Layang  seperti  pada  data layout .  Rangkaian  ekivalen  keseluruhan  proyek  Penyimpanan  Avtur  Pulau  Layang  dapat  dilihat  pada Gambar 9.
Gambar. 9.  Rangkaian ekivalen SPP bangunan yang saling terhubung
Simulasi  pertama  dilakukan  saat  sambaran  petir  mengenai  salah  satu  bangunan.  Pada  simulasi  ini digunakan  bangunan office  building sebagai  objek  simulasi.  Setelah  rangkaian  ekivalen  setiap  gedung dihubungkan kemudian diberi arus petir Heidler dengan arus sebesar 30 kA, serta front time 1.2  s dan tail time 50  s  (1.2/50).  Arus  petir  akan  mengenai  rangkaian  ekivalen  SPP  pada down  conductor yang menggunakan KBC 50 mm 2 dan selanjutnya akan dilihat besar tegangan yang timbul pada down conductor . Simulasi sambaran petir yang mengenai office building dapat dilihat pada Gambar 10.
164
Gambar. 10.  Simulasi sambaran petir yang mengenai office building
Dari  simulasi  yang  telah  dilakukan,  didapat  grafik  yang  menunjukkan  besar  tegangan  yang  timbul  pada down conductor KBC 50 mm 2 ditunjukkan pada Gambar 11.
Gambar. 11.  Grafik tegangan pada down conductor untuk rangkaian ekivalen SPP office building
Berdasarkan  grafik  hasil  simulasi  untuk  rangkaian  ekivalen  SPP  Office  Building  yang  ditunjukkan  pada Gambar 11, diketahui bahwa besar tegangan yang timbul pada down conductor KBC 50 mm 2 yaitu sebesar 22.729 kV.
Simulasi  selanjutnya  yaitu  saat  sambaran  petir  mengenai  tangki  avtur  yang  merupakan  bangunan tertinggi  didalam  proyek tersebut. Rangkaian ekivalen SPP tangki hanya memiliki satu air termination yang berada tepat ditengah bagian atas tangki yang berbentuk lingkaran. Pada simulasi ini sambaran petir akan mengenai air  termination dan  selanjutnya probe  voltage akan  diletakkan  pada  down  conductor  untuk menghitung  besar  tegangan  yang  timbul  pada down  conductor .  Simulasi  sambaran  petir  yang  mengenai tangki avtur dapat dilihat pada Gambar 12.
Gambar. 12.  Simulasi sambaran petir yang mengenai tangki avtur
Dari  simulasi  yang  telah  dilakukan,  didapat  grafik  yang  menunjukkan  besar  tegangan  yang  timbul  pada down conductor ditunjukkan pada Gambar 13.
Gambar. 13.  Grafik tegangan pada down conductor untuk rangkaian ekivalen SPP tangki avtur
Berdasarkan  grafik  hasil  simulasi  untuk  rangkaian  ekivalen  SPP  Tangki  Avtur  yang  ditunjukkan  pada Gambar 13, diketahui bahwa besar tegangan yang timbul pada down conductor yaitu sebesar 23.506 kV.
Dilakukan pula simulasi disaat sambaran petir mengenai tiang lampu jalan. Daerah proyek penyimpanan Avtur  Pulau  Layang  memiliki  sekitar  33  lampu  jalan  dengan  tinggi  10  meter  yang  mana  juga  berpotensi untuk terkena sambaran petir. Karena hal itulah, perlu dilakukan simulasi untuk menghitung besar tegangan saat  sambaran  petir  mengenai  tiang  lampu  jalan.  Untuk  lampu  jalan  sendiri  diasumsikan  sebagai  satu batang tunggal dengan panjang 3 meter. Simulasi sambaran petir yang mengenai lampu jalan  dapat dilihat pada Gambar 14.
Gambar. 14.  Simulasi sambaran petir yang mengenai lampu jalan
Setelah  dilakukan  simulasi,  didapatkan  grafik  yang  menunjukkan  besar  tegangan  yang  timbul  pada lampu jalan ditunjukkan pada Gambar 15.

## Gambar. 15.  Grafik tegangan pada lampu jalan
Berdasarkan  grafik  hasil  simulasi  untuk  rangkaian  ekivalen  untuk  simulasi  sambaran  petir  mengenai lampu jalan yang ditunjukkan pada Gambar 15, diketahui bahwa besar tegangan yang timbul yaitu sebesar 22.798 kV.
Pada  hasil  simulasi  menunjukkan  bahwa  nilai  tegangan  yang  paling  besar  yaitu  saat  petir  menyambar down conductor pada tangki avtur sedangkan nilai tegangan saat petir menyambar office building dan lampu jalan lebih rendah. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan struktur dan tinggi bangunan. Dimana tangki avtur merupakan bangunan yang paling tinggi di proyek tersebut. Dengan semakin besarnya nilai tegangan yang  timbul  pada down  conductor suatu  SPP  maka  potensi  terjadinya  tegangan  lebih  ( overvoltage )  akan semakin  besar.  Karena  itu  perlindungan  sistem  proteksi  petir  eksternal  pada  tangki  avtur  harus  lebih
166
diprioritaskan  sehingga overvoltage pada down  conductor yang  dapat  menimbulkan  bahaya  bagi  gedung dan lingkungan sekitarnya dapat diminimalisir.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan desain SPP eksternal pada Stasiun Penyimpanan Avtur Pulau Layang yang telah dilakukan, diketahui  bahwa  setiap  bangunan  haruslah  memiliki  SPP  eksternal  yang  berguna  untuk  meminimalisir dampak  kerusakan  dari  sambaran  petir.  Untuk  ketiga  belas  bangunan  memiliki  panjang,  lebar  serta  tinggi yang  berbeda-beda  sehingga  kebutuhan air  termination dan down  conductor untuk  SPP  eksternalnya berbeda pula. Sedangkan untuk pemodelan rangkaian ekivalen dari SPP Stasiun Penyimpanan Avtur Pulau Layang  pada software ATP  telah  dilakukan  sesuai  dengan  data layout yang  ada,  dimana  nilai  dari  setiap komponen  pada  rangkaian  simulasi  didapat  dari  proses  perhitungan  menggunakan  beberapa  persamaan. Berdasarkan  hasil  simulasi  didapatkan  besar  tegangan  yang  timbul  saat  sambaran  petir  mengenai down conductor bangunan office building , tangki avtur dan lampu jalan secara berurutan yaitu 22.729 kV, 23.506 kV  dan  22.798  kV.  Nilai  tegangan  yang  timbul  pada  bangunan  tangki  avtur  lebih  besar  dibandingkan bangunan office  building dan  lampu  jalan.  Nilai  tersebut  dipengaruhi  oleh  beberapa  hal  diantaranya  yaitu perbedaan  struktur  dan  tinggi  bangunan.  Perbedaan  tersebut  membuat  rangkaian  ekivalen  untuk  tiap bangunan juga berbeda.
D AFTAR P USTAKA
[1] Antonov, “Perlindungan Bangunan Terhadap Sambaran Petir,” Institut Teknologi Padang, 1994.
[2] D. M. Christian, “Evaluasi Sistem Proteksi Petir Eksternal Pada Pabrik PT Pupuk Sriwijaya,” Institut Teknologi Sepuluh November, 2017.
[3] I. G. S. Widharma, “Sistem Proteksi Terhadap Gangguan Petir Pada Stasiun Pemancar Tv,” Matrix, vol. 9, no. 3, 2019.
[4] J. Ginting, “Analisa Efek Tegangan Induksi Karena Sambaran Petir Pada Area Operasional PT.X,” Universitas Indonesia, 2012.
[5] V.  A.  Rakov  et  al,  “Direct  Lightning  Strikes  to  The  Lightning  Protective  System  of  A  Residential  Building:  Triggered-Lightning Experiments,” IEEE Trans. Power Deliv, vol. 17, no. 2, pp. 575–586, 2002.
[6] R.  Ainun,  “Evaluasi  Sistem  Proteksi  Petir  Eksternal  pada  Gedung  Aula  dan  Pusat  Kegiatan  Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi Universitas Sriwijaya,” Universitas Sriwijaya, 2020.
[7] G. Maslowski, V. A. Rakov, and R. Ziemba, “Experimental Investigation and Modeling of Surge Currents in Lightning Protection System 2. Experimental Setup,” no. Lv, pp. 10–13, 2014.
[8] Venkatesh et al, “Three-Dimensional Implementation of Modified Rolling Sphere Method for Lightning Protection of Giant Medieval Chola Monument in South India,” IEEE 14th Int. Conf. Ind. Inf. Syst., pp. 535–540, 2019.