doi: 10.14710/teknik.v39n2.15680               Copyright © 2018, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919

## Penurunan Temperatur Instalasi Kabel NYM 2x1.5mm 2

## Dengan Mengatur Sudut Penekukan
Mauludi Manfaluthy 1* , Muhammad Syukur 2 , Adi Supriyadi 3
Jurusan Teknik Elektro, Sekolah Tinggi Teknologi Jakarta, Jl. Raya Jatiwaringin 278, Pondok Gede Jakarta, 17411 Indonesia

## Abstrak
Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya temperatur pada instalasi kabel listrik adalah posisi kabel yang  ditekuk.  Pemasangan  instalasi  listrik  di  rumah  maupun  pabrik  tidak  selalu  lurus,  dalam  keadaan tertentu  dan  pada  lokasi  tertentu  pemasangan  kabel  mengharuskan  penekukan.  Penekukan  kabel  yang tidak  memperhitungkan  sudut  penekukan  menghasilkan  kenaikan  temperature  yang  tinggi  sehingga memungkinkan terjadinya isolasi terbakar dan kawat penghantar meleleh.  Penelitian ini bertujuan untuk menurunkan  temperature  instalasi  Kabel  NYM  2  x  1,5mm 2 dengan  mengatur  sudut  penekukan.  Instalasi kabel  NYM  2  x  1.5mm 2 dialiri  arus  dengan  variasi  5A,  10A,  17A,  18A  dan  19A  dengan  sudut  tekukan kabel adalah pada 30 o , 60 o , 90 o , 120 o , dan kabel ditekuk balik. Pengujian menggunakan alat test Omicron CPC 100 yang mampu mengeluarkan tegangan output hingga 2kV AC dengan arus listrik sebesar 800A AC  dan  400A  DC.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  instalasi  kabel  dengan  sudut  penekukan  yang tumpul  mengurangi  temperatur  secara  signifikan  sehingga  isolasi  tidak  terbakar  dan  kawat  penghantar tidak  meleleh.  Instalasi  kabel  dengan  sudut  penekukan  lancip  (300)  menyebabkan  temperature  naik secara signifikan sehingga isolasi lebih mudah terbakar.
Kata Kunci: NYM 2x1.5mm2; Sudut Penekukan; Arus Kabel; Isolasi Kabel

## Abstract
(Title:  Lowering  the  NYM  2x1.5mm2  Cable  Installation  Temperature  By  Adjusting  the  Bend  Angle) One of the major causes on high temperature of the cable wires are erroneous bent position. Apparently at  certain  circumstances  such  as  home  or  factory,  cable  installation  must  not  be  applied  in  upright assemble. There is a considerable that the cable installation must be applied in bent position. It was found that  imprudent  cable  bending  installation  more  likely  to  cause  higher  temperature  to  the  cable. Considering  controversy  surrounding  higher  heat  may  occur  to  smaller  and  taper  bending  angle  cable when it is electrified, it was designed an innovative solution to demote the temperature of NYM 2 x 1,5mm 2 cable installation by regulating the cable bent angle. In this research, NYM 2 x 1.5mm2 cable were used as insulation resistance test by flowing it with various electric current as well as 5A, 10A, 17A, 18A and 19A. Cable bending angle  were tested at 30 o , 60 o , 90 o , 120 o , and behind-bent wires. The test equipment was  Omicron  CPC  100  which  has  the  capabilities  of  driving  the  output  voltage  up  to  2kV  AC  with electrical currents output  up to 800A and 400A DC.  The results were significant  to the cable with  mild bending  angle  that  reduces  the  amount  of  temperature  which  stopped  isolation  from  burning  and prevented conductive wire from melting where taper bending cable angle with (300) isolation were likely to be more flammable.
Keywords : NYM 2x1.5mm2; bend angle; cable flow; cable isolation

## 1. Pendahuluan
Kabel  memiliki  peranan  yang  sangat  penting dalam  proses  penyaluran  daya  listrik.  Permasalahan yang  banyak  terjadi  pada  kabel  adalah  permasalahan
bahan  isolasi,  dimana  sering  kali  terjadi  kegagalan isolasi  sehingga  bahan  isolasi  tidak  dapat  melakukan fungsinya  dengan  baik.  Kegagalan  dari  isolasi  tersebut disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah karena panas  yang  terjadi  pada  kabel  sehingga  isolasi  kabel tersebut  rusak.    Pemasangan  kabel  listrik  pada  instalasi listrik di pabrik, di gedung, maupun di perumahan tidak
------------------------------------------------------------------
*) Penulis Korespondensi.
E-mail: mauludi@gmail.com

## TEKNIK, 39 (2), 2018, 87
doi: 10.14710/teknik.v39n2.15680               Copyright © 2018, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
semuanya  lurus,  di  tempat  tertentu  harus  ditekuk. Adanya  penekukan  pada  kabel  ini  akan  mempengaruhi kenaikan  temperatur  kabel.  Besarnya  sudut  penekukan kabel  harus  menjadi  perhatian,  karena  sudut  penekukan kabel  yang  terlalu  tajam  bisa  menjadi  penyebab rusaknya isolasi kabel, akibatnya kawat penghantar yang ada  didalam  isolasi  bisa  terlihat  dan  keluar,    sehingga apabila kawat penghantar itu bersentuhan dengan kawat penghantar  yang  lainnya  sangat  berbahaya,  bahkan  bisa menimbulkan  percikan  api  yang  menjadi  pemicu terjadinya kebakaran.
Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu pabrik pembuat  kabel  rack  di  Jakarta,  kesehariannya  mereka selalu  menghadapi  proses  penekukan  kabel  pada  rack. Sejauh ini pada pabrik mereka belum ada referensi/rekomendasi  mengenai  batasan  kabel  yang masih dalam toleransi untuk diperbolehkan ditekuk.
Pada  penelitian  ini,  dibatasi  oleh  beberapa kondisi  yakni  kabel  yang  diuji  adalah  kabel  NYM dengan  2  penghantar  berinti  tunggal  dengan  luas penampang  konduktor  1,5  mm²  jenis  NYM  dialiri  arus sebesar 300/500 Volt (Perusahaan Listrik Negara, 1992). Pengujian  dilakukan  dengan  memberikan  tegangan  220 V 50 Hz dan diberikan arus antara  5A-19A, dengan alat penguji  Omicron  CPC  100  (10),  dan  kabel  yang  diuji ditekuk dengan sudut tekuk bervariasi antara 300 - 1200 dan kabel ditekuk balik.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh  besarnya  sudut  penekukan  kabel  terhadap temperatur dan  kekuatan isolasi kabel ketika dialiri arus listrik.  Dengan demikian dapat diketahui  sampai berapa besar  sudut  penekukan  memberikan  pengaruh  terhadap kenaikan temperatur kabel.

## 2. Bahan dan Metode
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah  metode eksperimen, dengan tujuan menguji  pengaruh  suatu  variabel  terhadap  variabel  lain atau  menguji  bagaimana  hubungan  sebab  akibat  antara variabel  yang  satu  dengan  variabel  yang  lainnya. Metode penelitian eksperimen memiliki perbedaan yang jelas  dibanding  dengan  metode  penelitian  yang  lainnya, yaitu  adanya  pengontrolan  terhadap  variabel  penelitian dan  adanya  pemberian  perlakuan  terhadap  kelompok eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan pendekatan  penelitian  yang  cukup  khas.  Kekhasaan tersebut  diperlihatkan  oleh  dua  hal,  pertama  penelitian eksperimen  menguji  secara  langsung  pengaruh  suatu variabel terhadap variabel lain, kedua menguji hipotesis hubungan sebab akibat (Sugiyono, 2015).
Selanjutnya dilakukan pengujian untuk mendapatkan data temperatur pada saat kabel dialiri arus listrik  dengan  besar  sudut  penekukan  yang  bervariasi. Sudut penekukan  yang diberikan pada pengujian adalah 1200  ,  900  ,  600  ,  300  dan  sudut  saat  kabel  ditekuk
balik. Ketika kabel dialiri arus kenaikan temperatur yang terjadi  diperhatikan  dan  dicatat  setiap  30  detik  sampai kabel mencapai temperatur yang konstan (480 detik).
Pengukuran  temperatur  konduktor  kabel  dan isolasi  kabel  dilakukan  dengan  mengupas  isolasi  kabel pada  bagian  kabel  yang  ditekuk  (pada  percobaan  ini, tidak  dilakukan  pengukuran  isolasi  kabel).  Setelah dikupas,  maka  bagian  konduktor  diukur  dengan thermometer (infra-red) yaitu dengan menembakan sinar infra-red  dari  thermometer,  maka  suhu  konduktor  akan terbaca di termomter infra-red tersebut.
Merujuk  kepada  peraturan  pemerintah  tentang Standar Nasional Indonesia (Peraturan Pemerintah no 15 Tahun, 1991),  sampel yang digunakan untuk pengujian adalah kabel NYM 2x1.5 mm² dengan standar SPLN-42. Adapun parameter teknis dari kabel yang  menggunakan standar SPLN-42 adalah sebagai berikut:
.
Tabel 1. Spesifikasi Sample Kabel Pengujian (Perusahaan Listrik Negara, 1992) Spesifikasi Jumlah inti dan luas penampang 2x1.5 mm² Jumlah kawat dalam satu inti 1 buah Diameter kawat 1,38 mm Isolasi nominal S1 0,7 mm Lapisan pembungkus inti S2 0,4 mm Selubung nominal S3 1.2 mm Diameter Luar 10 mm Kuat hantar arus pada 30 0 C 19 A Kuat hantar arus pada 40 0 C 16 A
Peralatan  yang  digunakan  untuk  penelitian  ini adalah sebagai berikut :
1. Omicron CPC 100
2. Sumber tegangan AC 220 V
3. Infra red thermocouple
4. Stopwatch
5. Kabel penghubung dengan kapasitas 800 A
Pada  pengujian  dilakukan  pada  lima  buah  kabel yaitu kabel yang ditekuk 1200, 900, 600, 300, dan kabel ditekuk  balik.  Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mengukur kenaikan  temperatur  kabel  yang  ditekuk  apabila  dialiri arus. Pengukuran temperatur dilakukan dengan menggunakan infra red thermocouple . Temperatur kabel dicatat ketika sudah  mencapai kondisi  suhu  yang stabil. Gambar 1 adalah tahapan proses pengujian kabel.
Gambar 1. Tahapan Pengujian
Langkah-langkah yang dilakukan pada pengujian adalah sebagai berikut (Omicronenergy, 2017):
1. Menyiapkan semua peralatan yang akan digunakan.
2. Menyiapkan  kabel  yang  akan  diuji  baik  itu  kabel yang lurus, maupun kabel yang ditekuk.
3. Merangkai rangkaian percobaan seperti  gambar 2
4. Menyambungkan  kabel  ground  Omicron  CPC  100 ke pentanahan yang ada di ruangan percobaan.
5. Menyalakan sumber tegangan AC 220 V.
6. Menyalakan  Omicron  CPC  100  (tombol  power  di sebelah  kiri  bawah  berwarna  merah,  tekan  pada posisi  ON),    kemudian  tunggu  beberapa  detik sampai lampu indikator (yang berwarna hijau) yang ada  di  samping  LCD  monitor    menyala,  itu  artinya Omicron CPC 100 siap dioperasikan.
7. Pilih  menu  inject  current  pada  layar  dengan menggunakan  tombol  menu  yang  ada  disamping kiri LCD monitor.
8. Atur  besarnya  arus  listrik  yang  akan  dikeluarkan dengan  menggunakan  tombol  JOG  yang  ada dibawah  LCD  monitor  secara  perlahan-lahan sampai  pada  besar  arus  listrik  yang  diinginkan (variasi  arus  yang  diberikan  adalah  5A,  10A,  15A, 17A, 18A, dan 19A).
9. Atur timer sesuai dengan waktu yang kita butuhkan melalui  tombol  aplikasi  yang  ada  di  samping  kiri LCD monitor.
10. Setelah itu tekan tombol test start yang ada di pojok kanan bawah, tunggu beberapa detik sampai lampu indikator ON Start (yang berwarna merah) yang ada disamping  kiri  LCD  monitor  itu  menyala,  jika lampu  sudah  menyala  itu  artinya  arus  listrik  sudah mengalir pada penghantar yang diuji.
11. Jika  berhasil  maka  timer    akan  menyala  dan  jika tidak berhasil  maka akan  muncul indikasi  trip pada LCD monitor.
12. Jika  terjadi  trip,  maka  segera  tekan  tombol Emergency  Stop,  yaitu  tombol  menonjol  yang berwarna merah yang letaknya ada di bawah lampu indikator  OFF  yang  berwarna    hijau,  kemudian tekan  lagi  tombol  Emergency  Stop  sampai  tombol itu  kembali  ke  posisi  semula  (posisi  normal), kemudian ulangi lagi langkah nomor 8 sampai 10.
13. Mencatat  temperatur  kabel  pada  bagian  konduktor dan  isolasi  kabel  setiap  30  detik  selama  8  menit. Untuk tahapan ini besar arus yang diberikan adalah 5A, 10A, 15A, 17A, 18, dan 19A.
14. Apabila  percobaan  telah  selesai,  matikan  Omicron CPC 100 dengan menekan tombol power OFF yang ada  di  pojok  kiri  bawah,  lalu  cabut  kabel  Ground dan kemudian matikan sumber tegangan AC 220 V.
15. Rapihkan alat dan kembalikan ke tempat semula.

## TEKNIK, 39 (2), 2018, 89
Adapun  rangkaian  pengujian  dapat  dilihat  pada Gambar 2.

## Gambar2 . Rangkaian pengujian
Gambar3 . Penampang Omicron CPC 100

## 3.  Hasil dan Pembahasan
Pengujian  yang  pertama  dilakukan  adalah menekuk  kabel  sebesar  1200.  Kemudian  kabel  dialiri arus, temperatur konduktor dan isolasinya  dicatat  setiap 30  detik  selama  8  menit.  Konduktor  pada  kabel mencapai temperatur yang konstan membutuhkan waktu sekitar  120  detik  untuk  nilai  arus  5  A  sedangkan  untuk isolasi  kabel  membutuhkan  waktu  150  detik.  Waktu yang dibutuhkan kabel untuk  mencapai  nilai temperatur
konstannya  semakin  lama  ketika  arus  yang  mengalir semakin  tinggi.  Hasil  pengujian  yang  didapat  untuk konduktor kabel dapat dilihat masing-masing pada tabel 2  dan  gambar  4,  berupa  table  dan  grafik,  Untuk  hasil pengujian    isolasi  kabel  dapat  dilihat  pada  tabel  3  dan gambar 5.
Tabel 2 . Hasil Pengujian Pada Konduktor Kabel Arus Uji Ampere Besar Sudut Penekukan (Derajat) 120 0 90 0 60 0 30 0 Tekuk Balik 5A 28.2 28.6 28.9 29.1 29.3 10A 30.4 31.3 32 32.5 33.6 15A 34.1 36 36.3 37 40.8 17A 36.7 38.9 39.7 40.2 44.4 18A 37.7 40.9 42 43.6 47.6 19A 38.7 42.3 43.6 44.7 49.3
Gambar 4 . Hasil Pengujian Pada Konduktor Kabel Tabel 3. Hasil Pengujian Pada Isolasi Kabel
Arus Uji Ampere Besar Sudut Penekukan (Derajat) 120 0 90 0 60 0 30 0 Tekuk Balik 5A 27.5 27.6 28.3 28.4 28.5 10A 29 29.6 30.9 31.1 31.6 15A 32.1 33 34.7 35.7 37.2 17A 33.5 35.6 37 38.7 40 18A 34.8 36.8 38.6 39.5 42.9 19A 35.4 38.1 40.1 41.6 43.9
doi: 10.14710/teknik.v39n2.15680               Copyright © 2018, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
Gambar  5 . Hasil pengujian pada isolator kabel

## 3.1  Analisa  Perbedaan  Nilai  Temperatur  Konstan Antara Konduktor dengan Isolasi
Dari hasil pengujian pengujian yang dilakukan dapat  terlihat  bahwa  besarnya  nilai  dari  arus  yang mengalir  pada  kabel  akan  mempengaruhi  nilai temperatur konstan pada kabel. Pada konduktor maupun pada  isolasi  kabel  tersebut  terlihat  bahwa  temperatur semakin  tinggi  ketika  arus  yang  dialirkan  pada  kabel diperbesar  nilainya.  Dari  data  pertama  yaitu  pada pengujian  dengan  mengalirkan  arus  pada  kabel  yang ditekuk  sebesar  120 0 ,  temperatur  konstan  yang  terjadi pada  konduktor  bergerak  naik  dari  nilai  28.2 ketika kabel  dialiri  arus  sebesar  5A sampai  nilai  38.7 ketika kabel  dialiri  arus  sebesar  19A,  sedangkan  untuk temperatur konstan pada isolasi kabel bergerak naik dari nilai 27.5 ketika kabel dialiri arus 5A menjadi 35.4 ketika arus yang mengalir 19A.
Dari data tersebut terlihat bahwa kenaikan arus yang  mengalir  pada  kabel  berbanding  lurus  dengan kenaikan  nilai  temperatur  konstan  kabel.  Hal  ini dikarenakan  panas  yang  terjadi  pada  kabel  baik  pada konduktor  maupun pada isolasi kabel  merupakan akibat dari adanya rugi-rugi yang terjadi pada kabel. Rugi-rugi yang  terjadi  pada  kabel  salah  satunya  adalah  rugi-rugi pada  konduktor  (Suwarso,  2013)  Rugi-rugi  ini berbanding  lurus  dengan  kuadrat  nilai  dari  arus  yang mengalir  pada  kabel  (Sears,  1982).  Dilihat  dari hubungan  tersebut  maka  semakin  besar  nilai  dari  arus yang  mengalir  maka  akan  semakin  besar  pula  rugi-rugi daya  yang  terjadi.  Menurut  perinsip  dari  hukum kekekalan  energi  yang  menyatakan  bahwa  energi  tidak dapat  diciptakan  dan  tidak  dapat  dimusnahkan  (Sears, 1982)  ,  maka  rugi-rugi  daya  tersebut  akan  diubah menjadi  bentuk  energi  lain,  dalam  hal  ini  diubah menjadi energi panas.
Dari  data  tersebut  juga  dapat  terlihat  bahwa temperatur  konstan  dari  konduktor  lebih  tinggi dibandingkan  temperatur  konstan  isolasi  kabel.  Hal  ini
dikarenakan  adanya  perpindahan  kalor  dari  konduktor ke isolasi kabel. Ketika benda yang memiliki perbedaan suhu  saling  bersentuhan,  terdapat  jumlah  kalor  yang mengalir  dari  benda  atau  tempat  yang  bersuhu  tinggi menuju benda atau tempat yang bersuhu rendah.
l
= panjang
A = Luas permukaan
T 1 dan T 2 = Suhu kabel, dimana T 1 > T 2 t = waktu (detik)
Gambar 6. Arah laju aliran kalor (Sears, 1982)
Dari  gambar  diatas,  benda  yang  terletak  di sebelah  kiri  memiliki  suhu  yang  lebih  tinggi  (T 1 ) sedangkan  benda  yang  terletak  di  sebelah  kanan memiliki  suhu  yang  lebih  rendah  (T 2 ).  Karena  adanya perbedaan  suhu  (T 1 –  T 2 ),  kalor  mengalir  dari  benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah (arah  aliran  kalor  ke  kanan).  Benda  yang  dilewati  kalor memiliki luas penampang (A) dan panjang ( l ).
Berdasarkan hasil pengujian, jumlah kalor yang mengalir selama selang waktun tertentu (Q/t) berbanding  lurus  dengan  perbedaan  (T 1 –T 2 ),  luas penampang  (A),  sifat  suatu  benda  (k  =  konduktivitas termal)  dan  berbanding  terbalik  dengan  panjang  benda. Secara matematis bisa ditulis sebagai berikut:
(1)
Dengan persamaan (1) diatas (Sears, 1982) :
Q = kalor (kkal atau J) t  = waktu (detik)
= laju aliran kalor (Joule/detik)
A = luas penampang benda (m²)
T 1 = Temperatur tinggi ( 0 K atau 0 C) T 2 = Temperatur rendah ( 0 K atau 0 C)

## TEKNIK, 39 (2), 2018, 91
doi: 10.14710/teknik.v39n2.15680               Copyright © 2018, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
l =  panjang benda (m)
= gradient suhu ( 0 K/m atau 0 C/m)
k  =  konduktivitas  termal  benda  (Watt  per  meter  kelvin, w/m.k)
Dari persamaan diatas, nilai dari kecepatan laju aliran  kalor  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  salah satunya adalah  konduktivitas  termal benda. Benda  yang memiliki  konduktivitas  termal  (k)  besar  merupakan penghantar  kalor  yang  baik  (konduktor  termal  yang baik).  Sebaliknya,  benda  yang  memiliki  konduktivitas termal  yang  kecil  merupakan  penghantar  kalor  yang buruk (konduktor termal yang buruk). Karena konduktor memiliki  konduktivitas  termal  yang  besar  maka konduktor  akan  dengan  cepat  mengalirkan  kalor  yang dia  miliki,  kalor  tersebut  mengalir  ke  tempat  yang suhunya  lebih  rendah  dari  suhu  konduktor  yaitu  isolasi kabel.  Isolasi  kabel  memiliki  nilai  konduktivitas  termal yang  rendah  atau  dengan  kata  lain  resistansi  termalnya sangat  besar  sehingga  isolasi  sangat  lambat  dalam mengalirkan kalor (Sears, 1982).
(2)
Dengan merujuk pada (2) dimana :
R = Resistansi termal (Ohm) l   = Ketebalan bahan (mm ) k = Konduktivitas termal (w/m.k)
Dengan  lambatnya  aliran  kalor  yang  terjadi menyebabkan  suhu  yang  ada  di  luar  permukaan  isolasi lebih rendah daripada suhu yang ada pada konduktor.Dari  hasil  pengujian  dengan  variasi  sudut yang  berbeda  didapatkan  hal  yang  sama  dimana  nilai dari  temperatur  konstan  konduktor  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  nilai  temperatur  konstan  isolasi kabel.

## 3.2 Analisa Pengaruh Besar Sudut Penekukan Kabel Terhadap Temperatur Konstan
Jika  dibandingkan  antara  hasil  yang  didapat dari  pengujian  pertama  ketika  kabel  ditekuk  sebesar 120 0 dengan  data  hasil  pengujian  lainnya  yaitu  ketika kabel  ditekuk  dengan  sudut  yang  lebih  kecil  dari  120 0 , terlihat  jelas  bahwa  besar  sudut  penekukan  pun mempengaruhi  besarnya  nilai  dari  temperatur  konstan kabel yang terjadi.
Dari hasil pengujian yang dilakukan menunjukan  bahwa  sudut  penekukan  berbanding terbalik  dengan  nilai  temperatur  konstan  dari  kabel. Semakin  kecil  sudut  penekukan  (semakin  lancip
sudutnya)  pada  kabel  akan  menyebabkan  temperatur konstan kabel akan semakin tinggi. Hal ini diperlihatkan oleh grafik yang didapatkan dari hasil percobaan seperti dibawah ini :
Gambar  7. Grafik  pengaruh  sudut  penekukan  terhadap temperatur pada konduktor dengan arus 5A
Gambar  8. Pengaruh  sudut  penekukan  terhadap temperatur pada isolasi dengan arus 5A
Pada  nilai  arus  yang  kecil  peningkatan temperatur  yang  terjadi  tidak  terlalu  tinggi  meskipun kabel ditekuk sampai tekuk balik. Dari data yang didapat dari  pengujian,  perbedaan  temperatur  antara  kabel  yang ditekuk 120 0 dengan kabel yang ditekuk balik pada saat arus  menglir  5A  adalah  1.1 untuk  konduktor  dan  1 untuk  isolasi.  Perbedaan  temperatur  yang  cukup  tinggi akan  dihasilkan  antara  kabel  yang  ditekuk  120 0 dengan kabel  yang  ditekuk  balik  ketika  arus  yang  mengalir besar  mencapai  nilai  KHA  (Kemampuan  Hantar  Arus) nya  (Scaddan,  2002).  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  grafik yang dihasilkan dari data pengujian dibawah ini:
doi: 10.14710/teknik.v39n2.15680               Copyright © 2018, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
Gambar 9. Pengaruh sudut penekukan terhadap temperatur pada konduktor dengan arus 19A
Gambar 10. Grafik pengaruh sudut penekukan terhadap temperatur pada isolasi  dengan arus 19A
Dari  grafik  diatas  terlihat  bahwa  perbedaan temperatur  yang  terjadi  antara  kabel  yang  ditekuk  120 0 dengan kabel yang ditekuk balik adalah 10.6 . Hal  diatas  disebabkan  karena  adanya  rugi-rugi daya dan adanya medan magnet yang tidak merata pada kabel  yang  ditekuk  (Neidle,  1999).  Hal  tersebut  erat kaitannya  dengan  muatan-muatan  yang  ada  pada  kabel baik  pada  konduktor  maupun  isolasi  dari  kabel tersebut.Arah  dari  pergerakan  elektron  bebas  adalah random.  Ketika  terjadi  perbedaan  potensial  (muatan) antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya pada suatu  material  maka  akan  terjadi  pergerakan  elektron dari  ujung  yang  memiliki  jumlah  elektron  yang  lebih banyak  menuju  ujung  satunya  lagi  yang  memilliki jumlah elektron yang lebih sedikit (Thue,1999).
Dalam  pergerakannya  elektron  ini  mendapatkan hambatan  saat  melewati  atom  di  sebelahnya.  Hal  ini dikarenakan arah pergerakan dari elektron tersebut tidak beraturan  maka dalam  pergerakannya elektron-elektron ini  ada  yang  menabrak  atom-atom  lain  yang  ada  dalam penghantar  atau  bahan.  Akibatnya  akan  terjadi  gesekan
antara  elektron  dengan  atom  pada  penghantar.  Gesekan tersebut  akan  menimbulkan  panas  pada  penghantar (Neidle,1999).  Semakin  besar  hambatan  yang  ada  pada penghantar  maka  akan  semakin  banyak  pula  terjadi gesekan  antara  elektron  dengan  atom  dan  akan menyebabkan penghantar menjadi semakin panas.
Intensitas medan magnet yang terjadi di sekitar penghantar  tidak  sama  di  semua  titik.  Semakin  jauh jarak dari penghantar maka intensitas medan magnetnya akan semakin kecil (Scaddan, 2002). Dengan
semakin kecilnya sudut tekukan pada kabel, maka jarak antar  penghantar  sebelum  dan  sesudah  tekukan  akan semakin  dekat.  Intensitas  medan  magnet  yang  diterima oleh  penghantar  tersebut  akan  semakin  kuat  dan  energi yang  didapatkan  elektron  untuk  bergerak  akan  semakin besar  sehingga  kecepatan  elektron  akan  semakin bertambah.  Dengan  bertambahnya  kecepatan  elektron maka  akan  menyebabkan  penghantar  akan  semakin panas.
Ketika  kabel  ditekuk  maka  akan  terjadi penumpukan muatan ditempat tekukan tersebut. Kerapatan muatan tersebut akan meningkatkan nilai dari tegangan  ditempat  tekukan.  Tekukan  pada  kabel  juga akan  membuat  isolasi  kabel  merenggang  dan  membuat tahan  isolasinya  berkurang  (Suwarso,  2013).  Dengan berkurangnya  tahanan  isolasi  dari  isolasi  kabel  dan meningkatnya  tegangan  di  bagian  kabel  yang  ditekuk tersebut akan mengakibatkan terjadinya arus bocor pada bagian tersebut. Arus bocor ini juga akan menyebabkan bagian  isolasi  menjadi  panas.  Jika  bahan  isolasi  tidak bagus  maka  penekukan  kabel  ini  akan  mengakibatkan kegagalan  bahan  isolasi  tersebut  untuk  menahan  arus dan menahan panas (Thue, 1999; Suwarso, 2013).
Dari  hasil  pengujian  didapat  nilai  temperatur dari  kabel  yang  ditekuk  balik  nilaimya  paling  tinggi dibandingkan  dengan  temperatur  pada  kabel  ditekuk dengan  sudut  penekukan  yang  lebih  besar.  Temperatur yang  terlalu  tinggi  dapat  menyebabkan  isolasi  menjadi panas, pergerakan molekul menjadi aktif ke titik transisi, yang  menyebabkan  modulus  elastic  dan  kekerasannya rendah,  sedangkan  tegangan  patahnya  lebih  kecil  dan perpanjangannya  lebih  besar  (Thue,1999).  Bersamaan dengan itu, sifat listrik, ketahanan volume dan tegangan putus dielektrik  menjadi lebih kecil dan pada umumnya konstanta dielektrik menjadi besar  (Suwarso,2013). Jika temperatur  melewati  titik  transisi,  bahan  termoplastik seperti  karet  menjadi  lunak,dan  selain  perubahan  pada sifat-sifat  diatas  modulus  elastiknya  juga  tiba-tiba berubah.  Selanjutnya,  pada  temperatur  tinggi  bahan Kristal  dapat  meleleh  dan  dapat  mengalir  (Suwarso, 2013). Jika ini berlanjut  maka akan dapat menyebabkan bahaya  seperti  kebakaran  jika  di  lingkungan  di sekitarnya terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar.
3.3  Analisa  pengaruh  tekukan  terhadap  fisik  kabel (diameter, bentuk panampang, dan resistansi)
Diameter  pada  bagian  konduktor  yang  ditekuk berubah  menjadi  oval,  tidak  lagi  lingkaran  dan  panjang konduktor  sedikit  bertambah  sesuai  dengan  besarnya sudut  yang  dtekuk.  Resistansi  kabel  akan  menjadi  lebih rendah dari sebelum ditekuk.

## 3.4  Analisa  pengaruh  medan  magnet  pada  tekukan dan efeknya pada temperatur konduktur
Dari  data  yang  diperoleh  dapat  diambil  suatu analisa  bahawa  kekuatan  medan  magnet  menjadi melemah,  karena  bentuk  dan  posisi  konduktor  yang berubah, sehingga arah medan magnet terjadi perubahan.  Pengaruh  pergerakan  electron  pada  daerah konduktor  yang  ditekuk  menjadikan  suhun  konduktor akan lebih cepat panas, karena pergerakan electron pada daerah  yang  ditekuk  akan  lebih  lambat  dan  terjadi gesekan yang lebih sering dengan neutron.

## 4.  Kesimpulan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kenaikan temperatur  kabel  dipengaruhi  oleh  besar  arus  yang mengalir  pada  kabel  dan  sudut  penekukan  kabel. Instalasi  kabel  dengan  sudut  penekukan  yang  tumpul (60 o , 90 o , 120 o ) mengurangi temperatur secara signifikan sehingga  isolasi  tidak  terbakar  dan  kawat  penghantar tidak  meleleh.  Instalasi  kabel  dengan  sudut  penekukan lancip  (30 o )  menyebabkan  temperature  naik  secara signifikan  sehingga  isolasi  lebih  mudah  terbakar.  Kabel yang  ditekuk  120 o dengan  arus  19  A  menghasilkan temperature  yang  sama  dengan  kabel  yang  ditekuk  90 o kemudian dialiri arus 15A.
Beberapa  saran  dari  hasil  penelitian  ini  baik  untuk instalatur, dan badan standarisasi adalah sebagai berikut: (1)  pemasangan  instalasi  listrik  di  manapun  jangan ditekuk  dengan  sudut  yang  terlalu  tajam  atau  lancip, karena  menyebabkan  kabel  cepat  panas  dan  akibatnya isolasi  meleleh.  ;  (2)  pada  setiap  sambungan  kabel sebaiknya  menggunakan  kotak  sambung;  (3)  gunakan kabel dengan ukuran yang sesuai dengan batas maksimal
arus  listrik  yang  melalui  kabel  itu.  Standarisasi penggunaan kabel diatur dalam undang-undang Pemerintah  Republik  Indonesia,  PP  15/1991  tentang Standar Nasional Indonesia 1 Maret 1991; (4) SNI perlu menentukan batas  maksimum penekukan kabel instalasi listrik.

## Daftar Pustaka
Neidle,  M.  (1999). Electrical  Instalasion  Technology, Ed. 3. London:.Butterworth & co.
Omicro  energy  (2017), CPC  100 .  Diakses  dari https://www.omicronenergy.com/en/products/al l/primary-testing-monitoring/cpc- 100/#Documents, tanggal 3 Januari 2017.
Peraturan Pemerintah No 15 tahun 1991 (1991). Standar
Nasional Indonesia , Diakses dari http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/l t4cad8584d98a1/node/683/pp-no-15-tahun- 1991-standar-nasional-indonesia , diakses tanggal 11 Januari 2017 .
Perusahaan Listrik Negara (1992). Kabel Berisolasi dan berselubung PVC Tegangan Pengenal 300/500V . Diakses dari http://sispk.bsn.go.id/SNI/DetailSNI/3059 ,
tanggal 5 Desember 2016.
Scaddan, B. (2002) . Electrical Installation Work . Ed.5,
England: Newnes.
Sears,  F.  W.,  Zemansky,  M.  W.  (1982) .  Fisika  Untuk
Universitas , Vol 1. Jakarta: Binacipta. Sugiyono (2015), Metode Penelitian dan
Pengembangan:  Research  and  Development: Untuk Bidang: Pendidikan, Manajemen, Sosial, Teknik. Bandung: Alfabeta. Suwarso  (2013). M a terial  Teknik  Listrik. Jakarta  : Sekolah   Tinggi Teknologi Jakarta.
Thue,  W.  (1999). Electrical  Power  Cable  Engineering. New York: Marcel Dekker.