## RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING ARUS DAN TEGANGAN LISTRIK PADA INSTALASI RUMAH TINGGAL BERBASIS MIKROKONTROLER
Arnold J. Kastanja 1) , Luwis H. Laisina 2) , Conny E. O. Pelamonia 3)
1,2,3) Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Ambon
1) aj_kastanja@yahoo.com, 2) luwis_mena@gmail.com, 3) connypelamonia74@gmail.com

## ABSTRACT
Energy is a natural resource that can be processed by humans to meet their energy needs. With the development of the times, energy has become a primary need for humans. Residential electrical installation, in this case, whether it's a simple house or a multi-storey house, is a system / circuit that is used to distribute electrical power to lights or other electrical devices to support daily household  activities.  The  division of groups  in  residential  electrical  installations, both simple  houses and multi-storey  houses, is very necessary, this aims to keep the entire building from becoming a total blackout when there is an internal disturbance or excessive use of electricity. The problem in this research is how to monitor excessive power consumption beyond the capacity of the MCB (Miniature Circuit Breaker), so that trips do not occur when using excessive electrical loads. The method used in this study is applied research in which the current and  voltage  in residential electrical  installations can  be  monitored continuously using  a  microcontroller so that  excessive  load  usage  can  be  avoided,  especially  for  each  MCB. This  study  uses  a  4  Ampere  MCB  with  an installed power of 900 Watt, each of which is divided into  two  groups. Tests in this study used a series of simple electrical installations, two single-phase electric motors, an electric drill, and a chainsaw. The test results in group I (MCB 2 Ampere) with maximum loading produce Power (P) = 700.76 Watt, Voltage (V) = 229.28 VA, and Current (I) = 3.065 A. while the tests were carried out in group II (2 Ampere MCB) with loading using a simple electrical installation  circuit, two 1-phase electric  motors, and an Electric  Drill produces Power (P) = 337.40 Watt, Voltage (V) = 234.05 VA, and Current (I) = 1.1145 A. From the test results above it can be said that the tests carried out in Group I tripped because the loading exceeded the MCB capacity of 2 Ampere while in Group II it was still feasible as long as it did not exceed the MCB capacity.

## ABSTRAK
Energi  merupakan  sumber  daya  alam  yang  dapat  diolah  oleh  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan  energinya. Dengan berkembangnya zaman, energi telah menjadi kebutuhan primer bagi manusia. Instalasi listrik rumah tinggal dalam hal ini baik rumah sederhana maupun rumah bertingkat adalah suatu sistem/rangkaian yang digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik ke lampu atau perangkat listrik lainnya untuk menunjang kegiatan rumah tangga sehari- hari.  Pembagian  kelompok  dalam  instalasi  listrik  perumahan,  baik  rumah  sederhana  maupun  rumah  bertingkat sangat diperlukan,  hal  ini  bertujuan agar seluruh  bangunan tidak padam total ketika terjadi gangguan  internal atau penggunaan listrik yang berlebihan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana memonitor konsumsi daya yang berlebihan di luar kapasitas MCB ( Miniatur Circuit Breaker ), agar tidak terjadi trip saat menggunakan beban listrik  yang  berlebihan.  Metode yang digunakan dalam penelitian  ini adalah  penelitian terapan ( Applied Research ) yang mana arus dan tegangan pada instalasi listrik rumah tinggal dapat dimonitoring secara kontinyu menggunakan mikrokontroler  sehingga  pemakaian  beban  yang  berlebihan  dapat  dihindari  khususnya  pada  tiap-tiap  MCB. Penelitian ini menggunakan MCB 4 Ampere dengan daya terpasang 900 Watt yang mana masing-masingnya dibagi dalam  dua  (dua)  buah  group.  Pengujian  dalam  penelitian  ini  menggunakan  sebuah  rangkaian  instalasi  listrik sederhana, dua buah motor listrik 1 phasa, mesin bor listrik, dan mesin gergaji. Hasil pengujian pada group I (MCB 2 Ampere) dengan pembebanan maksimal menghasilkan Daya (P) = 700,76 Watt, Tegangan (V) = 229,28 VA, dan Arus  (I)  =  3,065  A.  sedangkan  pengujian  yang  dilakukan  pada  group  II  (MCB  2  Ampere)  dengan  pembebanan menggunakan  rangkain  instalasi  listrik  sederhana,  dua  buah  motor  listrik  1  phasa,  dan  Bor  Listrik  menghasilkan Daya (P) = 337,40 Watt, Tegangan (V) = 234,05 VA, dan Arus (I) = 1,1145 A. Dari hasil pengujian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pengujian yang dilakukan pada Group I terjadi trip dikarenakan pembebanan yang dilakukan sudah melampaui kapasitas dari MCB 2 Ampere sedangkan pada Group II masih layak untuk dibebankan asal tidak melebihi kapasitas dari MCB tersebut.
Kata Kunci : Monitoring; Arus Listrik; Tegangan Listrik; Rumah Tinggal; Mikrokontroler

## 1. PENDAHULUAN
Instalasi  listrik rumah tinggal  dalam  hal  ini  baik itu  rumah  sederhana  maupun  berlantai  adalah  suatu sistem/rangkaian  yang  digunakan  untuk  menyalurkan daya  listrik  ke  lampu  atau  alat  -alat  listrik  yang  lain sebagai  penunjang  aktifitas  rumah  tangga  sehari-hari. Instalasi  listrik pada dasarnya dibagi  menjadi dua  yaitu instalasi  pencahayaan  listrik  dan  instalasi  daya  listrik. Instalasi  pencahayaan  listrik  adalah  seluruh  instalasi yang  digunakan  untuk  memberikan  daya  listrik  pada lampu.  Instalasi  daya  listrik  adalah  instalasi  yang digunakan  untuk  menjalankan  alat-alat  elektrik  selain lampu seperti mesin cuci, setrika, televisi, dan lain-lain. Pemasangan  instalasi  listrik  di  rumah  tinggal  tidak dilakukan  sembarang  karena  berhubungan  dengan keselamatan jiwa dan kenyamanan.
Pembagian  grup  pada  instalasi  listrik  rumah tinggal  baik  itu  rumah  sederhana  maupun  rumah bertingkat sangat dirasakan perlu hal ini bertujuan untuk menjaga  seluruh  bangunan  agar  tidak  menjadi pemadaman  total  ketika  terjadi  gangguan  internal, memisahkan  atau  mengelompokan  beban  berdasarkan jenis  beban,  dan  memudahkan  pengontrolan  dan pemeliharaan  instalasi.  Pembagian  grup  pada  intalasi rumah tinggal biasanya dikelompokan menjadi beberapa unit  grup  instalasi  dengan  kapasitas  MCB  (Miniature Circuit  Breaker)  yang  tidak  melebihi  MCB  utama  atau MCB terpasang dari pihak PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara).
Dengan  adanya  pembagian  grup  pada  instalasi listrik  maka  dapat  dikatakan  bahwa  sistem  pemakaian beban  listrik  di  rumah  dapat  terkontrol,  tetapi  pada kenyataannya  bahwa  kadang  terjadinya trip (jatuhnya sakelar  pada  MCB)  pada  salah  satu  grup  pada  intalasi tersebut.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  adanya  gangguan internal  pada  instalasi  ataupun  pemakaian  beban  yang berlebihan  atau  dengan  kata  lain  kapasitas  beban  telah melebihi  dari  MCB  pembatas  untuk  daya  terpasang  di grup tersebut. Untuk menghindari pemakaian daya yang berlebihan dari MCB tersebut, maka perlu adanya suatu sistem  kontrol  yang  dapat  meMonitor  pemakayan  daya pada salah satu grup instalasi rumah.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Grouping
Grouping  merupakan  salah  satu  bagian  yang  paling penting  dalam  perencanaan  instalasi  tenaga  listrik, pengelompokan ini memiliki tujuan untuk memudahkan dalam pemeliharaan peralatan listrik maupun penanganan ketika terjadi gangguan. Dalam pengelompokan  beban  penerangan,  beberapa  hal  yang perlu  diperhatikan  adalah  posisi  titik  beban  yang  akan dikelompokkan dalam satu group sebisa  mungkin harus diusahakan berada dalam satu wilayah, dan satu wilayah tersebut  dapat  terdiri  dari  beberapa  jenis  lampu  dan jumlah  maksimum  titik  beban  yang  berada  pada  tiap grouping  paling  banyak  adalah  20  titik.  Untuk
pengelompokan stop kontak, hal yang perlu diperhatikan adalah  stop  kontak  tiga  phasa  harus  dikelompokkan dalam  satu  kelompok  sendiri.  Untuk  grouping  Air conditioner  (AC),  mesin-mesin  atau  motor-motor  harus dalam  group  tersendiri  untuk  memudahkan  perawatan dan pemeliharaan ketika terjadi gangguan.

## 2.2. Miniature Circuit Breaker (MCB)
MCB  adalah  singkatan  dari  Miniatur  Circuit Breaker,  merupakan  komponen  listrik  yang  bekerja dengan  sistem  thermal  atau  panas.  Didalam  MCB terdapat bimetal, dimana  bila arus  listrik  yang  mengalir melebihi ukuran tertentu (karena beban lebih atau terjadi hubung  singkat), maka  bimetal  ini secara  mekanis akan memutus aliran listrik dan menggerakkan tuas ke posisi OFF. Untuk menormalkan kembali sangat mudah, hanya dengan  mengembalikan  tuas  ke  posisi  ON.  Jenis  ini lebih banyak digunakan di instalasi listrik rumah, hanya saja  komponen  ini  mempunyai  kelemahan,  yaitu  bila secara  mekanis  terdapat  masalah  maka  MCB  ini  tidak akan  bekerja.  Pemakaian  MCB  lebih  diutamakan  untuk mengamankan  instalasi  atau  konduktor.  Sedangkan MCB  pada  APP  (Alat  Pembatas  dan  Pengukur) diutamakan sebagai pengaman arus dengan karakteristik current  limiter,  di  samping  itu  juga  sebagai  pengaman arus  hubung  singkat  yang  bekerja  dengan  cepat.  Arus nominal  yang  digunakan  pada  APP  dengan  pengenal tegangan  220/400V  ialah:  1A,  2A,  4A,  6A,  10A,  16A, 20A,  25A,  35A  dan  50A  disesuaikan  dengan  tingkat kebutuhan  daya  konsumen.  Adapun  kemampuan breaking  capacity  bila  terjadi  hubung  singkat  adalah 3kA  dan  6kA  (SPLN  108-1993).  MCB  yang  khusus digunakan oleh PLN mempunyai tombol biru. MCB saat ini  paling  banyak  digunakan  untuk  instalasi  rumah, instalasi industri dan instalasi gedung bertingkat.

## 2.3. MCU ESP 32
ESP32  adalah  mikrokontroler  yang  dikenalkan oleh  Espressif  System  merupakan  penerus  dari mikrokontroler ESP8266. Pada mikrokontroler ini sudah tersedia  modul  WiFi  dalam  chip  sehingga  sangat mendukung  untuk  membuat  sistem  aplikasi  Internet  of Things.  ESP32  sendiri  tidak  jauh  berbeda  dengan ESP8266  yang  familiar  di  pasaran,  hanya  saja  ESP32 lebih  komplek  dibandingkan  ESP8266,  cocok  untuk dengan proyek yang besar.
Berikut  ini  merupakan  spesifikasi  yang  dimiliki oleh mikrokontroler ESP32 :
Sumber : Ihsan Rifky, 2021
Gambar 1. MCU ESP 32
 Prosesor: Xtensa dual-core (or single-core) 32-bit
LX6 microprocessor, operating at 160 or 240 MHz.
 Memori: 520 KB SRAM.
 Wireless connectivity: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.2 BR/EDR and BLE (shares the radio with Wi-Fi).
 Peripheral I/O: 12-bit SAR ADC (up to 18 channels), 2x 8-bit DACs, 10x touch sensors (capacitive sensing GPIOs), 4x SPI, 2x I2S interfaces, 2x I2C interfaces, 3x UART, SD/SDIO/CE-ATA/MMC/eMMC host controller, SDIO/SPI slave controller, Ethernet MAC interface, CAN bus 2.0, infrared remote controller (TX/RX, up to 8 channels), motor PWM, LED PWM (up to 16 channels), hall effect sensor, ultra low power analog pre-amplifier.
 Security : IEEE 802.11 standard security, secure boot, flash, encryption, 1024-bit, OTP (up to 768-bit for customers), cryptographic hardware acceleration (AES, SHA-2, RSA, ECC), random number generator (RNG).

## 2.4. Pengertian Arduino
Menurut  Abdul  Kadir  (2013  :  16),  Arduino  Uno adalah  salah  satu  produk  berlabel  arduino  yang sebenarnya  adalah  suatu  papan  elektronik  yang mengandung  mikrokontroler  ATMega328  (sebuah keping  yang  secara  fungsional  bertindak  seperti  sebuah komputer).  Piranti  ini  dapat  dimanfaatkan  untuk mewujudkan  rangkaian  elektronik  dari  yang  sederhana hingga  yang  kompleks.  Pengendalian  LED  hingga pengontrolan  robot  dapat  diimplementasikan  dengan menggunakan papan  berukuran relatif kecil  ini.  Bahkan dengan penambahan komponen tertentu, piranti  ini  bisa dipakai untuk pemantauan kondisi pasien di rumah sakit dan pengendalian alat-alat di rumah.

## 2.5. Blynk
Aplikasi  ini  adalah  platform  untuk  aplikasi  OS Mobile (iOS dan Android) yang bertujuan untuk kendali module Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, WEMOS D1, dan  module  sejenisnya  melalui  Internet.  Aplikasi  ini merupakan wadah kreatifitas untuk membuat antarmuka grafis untuk proyek yang akan diimplementasikan hanya dengan  metode  drag  and  drop  widget.  Penggunaannya sangat  mudah  untuk  mengatur  semuanya  dan  dapat dikerjakan  dalam  waktu  kurang  dari  5  menit.  Blynk tidak  terikat  pada  papan  atau  module  tertentu.  Dari platform  aplikasi  inilah  dapat  mengontrol  apapun  dari jarak jauh, dimanapun kita berada dan waktu kapanpun. Dengan  catatan  terhubung  dengan  internet  dengan koneksi  yang  stabil  dan  inilah  yang  dinamakan  dengan sistem Internet of Things (IoT). Koneksi perangkat keras (Arduino)  dengan  aplikasi  Blynk  diperlihatkan  pada gambar 2.

## Sumber : Diah Suwarti Widyastuti, 2020

## Gambar 2. Koneksi Aplikasi Blynk dengan Perangkat Keras

## 2.6. Sensor Arus ACS712
Sensor  arus  yang  digunakan  merupakan  modul ACS712  untuk  mendeteksi  besar  arus  yang  mengalir lewat  blok  terminal.  Sensor  ini  dapat  mengukur  arus positif  dan  negatif  dengan  kisaran  -30A  sampai  30A. Sensor  ini  memelukan  suplai  daya  sebesar  5V.  Untuk membaca  nilai  tengah  (nol  Ampere)  tegangan  sensor diset  pada  2.5V  yaitu  setengah  kali  tegangan  sumber daya VCC = 5V. Pada polaritas negatif pembacaan arus -30A  terjadi  pada  tegangan  0,5V.  Tingkat  perubahan tegangan  berkorelasi  linear  terhadap  besar  arus  sebesar 400 mV/Ampere.

## Sumber : Ruri Ashari Dalimunthe, 2018

## Gambar 3. Sensor Arus ACS712

## 2.7. Sensor Tegangan ZMPT101B
Pengukuran  tegangan  AC  dapat  dilakukan dengan  cara  mengubah  sinyal  AC  menjadi  DC  agar lebih  mudah  dibaca  oleh  mikrokontroler.  Sensor tegangan  ZMPT101B  telah  dilengkapi  summing- amplifier  sehingga  dapat  digunakan  untuk  menaikkan tegangan  negatif  sehingga  dapat  digunakan  untuk pengukuran tegangan dengan menggunakan mikrokontroler.  Sensor  ini  dapat  digunakan  pada tegangan  pengoperasian  sebesar  250  VAC  dan mengeluarkan  sinyal  analog  yang  dapat  dikonversikan menjadi  sinyal  digital  oleh  mikrokontroler.  Sensor  ini memiliki 4 pin diantaranya pin 1 dan pin 2 untuk  input utama  dan  pin  3  dan  4  untuk  output.  Sensor  tegangan ZMPT101B  memiliki  isolasi  tegangan  sebesar  4000V dan bekerja optimal pada suhu 40C sampai 70C.

## Sumber : Penulis, 2021
Gambar 4. Sensor Tegangan ZMPT101B
3. METODE PENELITIAN
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  terapan  ( Applied Research ) dimana masalah yang diketahui oleh peneliti berupaya  dicarikan  solusinya  atau  dengan  kata  lain menggunakan  penelitian  untuk  menjawab  pertanyaan spesifik.  Penekanan  dalam  penelitian  terapan  adalah pada  pemecahan  masalah  praktis.  Ini  berfokus  secara khusus  pada  bagaimana  teori-teori  umum  dapat dipraktikkan.
Adapun tujuan dari penelitian terapan ini adalah menghasilkan suatu produk yang dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

## b. Jenis Data dan Variabel Penelitian
Jenis data dan variable yang digunakan dalam penelitian diantaranya :
A. Perangkat Keras Perangkat keras yang digunakan untuk
mengembangkan dan mengujicoba terbagi menjadi beberapa bagian antara lain:
a. Laptop spesifikasi Prosesor Intel Core i5.
b. Sensor Arus.
c. Sencor Tegangan
d. Power supply12 Volt.
e. MCB 1 Phasa 6 Ampere
f. ESP32

## B. Perangkat lunak
Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut :
a. Sistem operasi windows 10, 64 bit.
b. Software arduino IDE.
c. Aplikasi Blynk
d. Driver arduino.
c. Diagram Alir Penelitian
Sumber : Penulis, 2021
Gambar 5. Diagram Blok Penelitian
d. Diagram Alir System

## Sumber : Penulis 2021

## Gambar 6. Blok Diagram Monitoring Arus dan Tegangan Listrik pada MCB 2 Ampere Berbasis Mikrocontroler
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah penelitian terapan ( Applied Research ) yang mana arus  dan  tegangan  pada  instalasi  listrik  rumah  tinggal dapat  dimonitoring  secara  kontinyu  menggunakan mikrokontroler  sehingga  pemakaian  beban  yang berlebihan  dapat  dihindari  khususnya  pada  tiap-tiap MCB.
Pengujian  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini menggunakan  instalasi  listrik  sederhana,  dua  buah motor 1 phasa, mesin bor listrik, dan mesin gergaji.

## JURNAL SIMETRIK VOL 12, NO. 2, DESEMBER 2022
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Desain Sistem

## Sumber : Penulis, 2021
Gambar 7. Tampilan Panel Sistem Monitoring Arus dan Beban
Sumber : Penulis, 2021

## Gambar 8. Tampilan Aplikasi Blynk
Sistem  monitoring  yang dapat dilakukan  melalui aplikasi blynk adalah :
a) Beban Listrik. Beban listrik dimaksudkan adalah :
1. Besarnya daya listrik (Watt) yang digunakan,
2. Tegangan Listrik (VA),
3. Besarnya arus listrik (A) yang mengalir pada saat pembebanan,
4. Besarnya biaya yang dikeluarkan atau yang akan dibayarkan.  Besarnya  biaya  ini dipresentasikan dalam  bentuk  harian,  mingguan  bahkan  sampai bulanan.
b) Presentasi  beban  listrik  dalam  bentuk  grafik.
Presentasi  beban  lostrik  yang  di  tunjukan  dalam bentuk grafik melalui aplikasi blynk adalah :
1. Daya Listrik (Watt)
2. Tegangan Listrik (VA)
3. Arus Listrik (A)

## 4.2. Pembahasan
Dalam  penelitian  ini  pembebanan  pada  system monitoring  adalah  menggunakan  panel  instalasi  listrik rumah  tinggal  dengan  total  beban  listrik  55  W,  2  (dua) buah  motor  listrik  dengan  kapasitas  daya  200  W,  dan
mesin  gergaji  dengan  kapasitas  daya  900  W. Pembebanan dilakukan pada masing-masing group beban yaitu  Group  1  (G1)  dengan  MCB terpasang  pada  panel yaitu 4 A, dan pada beban Group 2 (G2) juga 4 A.
Kapasitas  beban  yang  di  atur  pada  panel monitoring yaitu :
- Untuk  lampu  indicator  hijau  beban  MCB  di  atur pada skala 0 Amp – 2 Amp
- Untuk  lampu  indicator  kuning  beban  MCB  di  atur pada skala 2,1 Amp < I > 3,0 Amp
- Untuk  lampu  indicator  merah  beban  MCB  di  atur pada skala 3,1 Amp < I ≥ 4,0 Amp.
Tabel 1. Pembebanan Pada Group 1 (G1)

## Sumber : Penulis, 2021
Tabel 2. Pembebanan Pada Group 2 (G2)
Sumber : Penulis, 2021
1. Tampilan Panel dan Grafik Aplikasi Blynk pada Pembebanan Group 1 (G1)

## Sumber : Penulis, 2021
Gambar 9. Beban instalasi listrik sederhana dan Dua Buah Motor Listrik

## JURNAL SIMETRIK VOL 12, NO. 2, DESEMBER 2022
Sumber : Penulis, 2021
Gambar 10. instalasi listrik rumah tinggal sederhana, Dua Buah Motor Listrik, dan Mesin Bor Listrik

## Sumber : Penulis, 2021
Gambar 11. instalasi listrik sederhana, Dua Buah Motor Listrik, Bor Listrik, dan mesin Gergaji
2. Tampilan Panel dan Grafik Aplikasi Blynk pada Pembebanan Group 2 (G2)

## Sumber : Penulis, 2021
Gambar 12. instalasi listrik rumah tinggal sederhana dan Dua Buah Motor Listrik

## Sumber : Penulis, 2021
Gambar 13. instalasi listrik rumah tinggal sederhana, Dua Buah Motor Listrik,  dan Mesin Gergaji
Sumber : Penulis, 2021 Gambar 14. instalasi listrik sederhana, Dua Buah Motor Listrik, Mesin Bor, dan Mesin Gergaji
5. PENUTUP

## 5.1. KESIMPULAN
Setelah  melaksanakan  penelitian  dan  pengujian alat  monitoring  arus  dan  tegangan  listrik  pada  instalasi rumah  tinggal  berbasis  mikrokontroler,  maka  dapat disimpukan  Hasil  pengujian  dengan  pembebanan maksimum pada group I (MCB 2 Ampere) menghasilkan Daya (P) = 700,76 Watt, Tegangan (V) = 229,28 VA, dan Arus (I) = 3,065 A. Pada pengujian ini lampu  indicator  pada  panel  berwarna  merah  hal  ini menandakan bahwa terjadinya trip, sedangkan pengujian  yang  dilakukan  pada  group  II  (MCB  2 Ampere)  dengan  pembebanan  menggunakan  rangkain instalasi  listrik  sederhana,  dua  buah  motor  listrik  1 phasa, dan Bor Listrik menghasilkan Daya (P) = 337,40 Watt,  Tegangan  (V)  =  234,05  VA,  dan  Arus  (I)  = 1,1145  A.  lampu  indicator  berwarna  hijau,  artinya masih  layak  untuk  dibebankan  asal  tidak  melebihi kapasitas dari MCB tersebut.

## 5.2. SARAN
Setelah mengamati dan menganalisa hasil design system monitoring arus dan tegangan listrik pada instalasi rumah  tinggal  berbasis  mikrokontroler,  maka  dapat dikemukan  bahwa  terjadinya  kondisi  trip  hanya  dapat diketahun melalui control panel sedangkan pada aplikasi blynk  tidak  dapat  diketahui,  hal  ini  hanya  ditandai dengan    indicator  warna  merah.  Untuk  itu  penelitian selanjutnya
dapat
mengembangkan dengan menambahkan kondisi trip pada aplikasi blynk.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal  Fitriandi,  dkk,  2016.,  “Rancang  Bangun  Alat Monitor Arus dan Tegangan Berbasis Mikrokontroler dengan SMS Gateway”, ELECTRICIAN –  Jurnal  Rekayasa  dan Teknologi Elektro, Vol. 2 No.2. Destiarini.,  Pius  Widya  Kumara.,  2019,  ROBOT  LINE FOLLOWER BERBASIS MIKROKONTROLLER ARDUINO UNO ATMEGA328,  Jurnal  Informanika,  Volume  5 No.1,  Januari-Juni  2019  ISSN  :2407-1730, [Online] Available at: http://unbara.ac.id/includes/files/download/5de78 91a8b71a67501f99e77f7cfb0a0.pdf    [ Accessed
7 September 2022]
Dewey.petra.ac.id,  2014.,  Landasan  Teori,  [Online]
Available at : https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunk pe/s1/elkt/2014/jiunkpe-is-s1-2014-23409025- 30210-listrik-chapter2.pdf  [Accessed  22  August 2022] Diah Suwarti Widyastuti, dkk., 2020., Monitoring Daya Listrik  Laboratorium  Instalasi  Listrik  Institut Teknologi  Nasional  Yogyakarta  (Itny)  Berbasis Internet  of  Things  (IoT),  Prosiding  Nasional Rekayasa  Teknologi  Industri  dan  Informasi  XV Tahun 2020 (ReTII) Oktober 2020, pp. 046~053 Kadir,  Abdul,  2015,  Buku  Pintar  Pemrograman
Arduino. Penerbit Mediakom. Raharja.ac.id.,  2021,  Pola  Akses  Internet  yang  Bursty, [Online] Available
at
: https://raharja.ac.id/2021/11/16/mikrokontroler-
esp32-2/ [Accessed 22 Agustus 2022] Raharjo  B.,  2008, Pola  Akses  Internet  Yang  Bursty .
[Online] Available at: http://raharjo.wordpress.com/2011/04/04/pola- akses-internet-yang-bursty/  [Accessed  3  March 2011] Resa Pramudita., Neris Peri Ardiansyah., 2021, Rancang Bangun  Alat  Monitoring  Daya  Dengan  Hmi Berbasis  Arduino  Uno  Sebagai  Opc,  Jurnal Ilmiah  Teknologi  Informasi  Terapan  Volume  7, No  2,  15  April  2021  [Online],  Available  at  : https://journal.widyatama.ac.id/index.php/jitter/a rticle/download/545/454