## Analisa Daerah Lindung dan Grounding Pada Tower Transmisi Akibat Terjadinya
Back Flashover
Renaldi P. Luntungan, Lily S. Patras, Glanny M.Ch. Mangindaan. Teknik Elektro Universitas Sam Ratulangi Manado, Jl. Kampus Bahu-Unsrat Manado 95115 Email: renaldy_powel@yahoo.com, lilys_patras@yahoo.com, glanny_m@unsrat.ac.id,
Abstract − Lightning is a natural phenomenon caused by the presence of electric charges in  the atmosphere that has a very large current and a very short time, thus causing fatal damage especially on electrical equipment in the open air. Any lightning discharge  occurring  within  the  cloud,  between  clouds  and clouds  to  the  ground,  will  generate  electrical  radiation  with  a very  wide  frequency  spectrum  (in  the  order  of  kHz  to  MHz order).  Therefore,  lightning  often  causes  interference  in  the transmission  line.  The  disturbance  caused  by  direct  stroke  on SUTT  ground  wire  is  a  back  flashover  phenomenon.  Back flashover phenomenon occurs when the voltage on the channel isolator  is  greater  than  or  equal  to  the  critical  voltage  of flashover  (critical  flashover)  so  that  a  flashover  occurs  in  the isolator.
From the analysis of grounding conditions on the tower No. 62  SUTT  70KV  transmission  Tomohon  -  Teling  direction impacted  Back  Flashover,  because  the  value  of  grounding measurement resistance is 7.1 Ω has a difference exceeding the standard value of grounding resistance of ≤ 5 Ω of the default value set.
Keywords  −  Back  Flashover,  Ground  wire,  Grounding resistance
Abstrak − Petir  adalah  suatu  fenomena  alam  yang disebabkan karena adanya muatan elektrik di atmosfir yang memiliki  arus  sangat  besar  dan  waktu  yang  sangat  singkat, sehingga menimbulkan kerusakan yang fatal terutama pada peralatan listrik di udara terbuka. Setiap peluahan petir yang terjadi  di  dalam  awan,  antar  awan  maupun  dari  awan  ke tanah, akan memunculkan radiasi elektrik dengan spektrum frekuensi  sangat  lebar  (dalam  orde  kHz  hingga  orde  MHz). Oleh sebab itu, petir seringkali menyebabkan gangguan pada saluran transmisi. Gangguan yang disebabkan oleh sambaran langsung  ( direct  stroke )  pada  kawat  tanah  SUTT  adalah fenomena back  flashover .  Fenomena back-flashover terjadi bila  tegangan  pada  isolator  saluran  lebih  besar  atau  sama dengan  tegangan  kritis  lompatan  api  ( critical  flashover ) sehingga lompatan api terjadi pada isolator tersebut.
Dari  hasil  analisa  kondisi  grounding  pada  tower  No.62 SUTT 70KV transmisi jurusan Tomohon – Teling berdampak terjadi Back  Flashover ,  karena  Nilai  resistansi  pengukuran pentanahan  adalah  sebesar  7,1  Ω  memiliki  perbedaan melebihi  nilai  standar  resistansi  pentanahan  sebesar  ≤  5  Ω dari nilai standar yang di tetapkan.
Kata  kunci − Back  Flashover ,  Kawat  tanah,  Tahanan pentanahan.

## I. PENDAHULUAN
Petir  adalah  suatu  fenomena  alam  yang  disebabkan karena adanya  muatan elektrik di atmosfir  yang  memiliki
arus sangat besar dan waktu yang sangat singkat sehingga menimbulkan kerusakan yang fatal terutama pada peralatan listrik di udara terbuka. Fenomena alam ini ditandai dengan suara  guruh  dan  kilatan  cahaya  yang  diakibatkan  oleh adanya  peluahan  muatan  dalam  jumlah  besar  dan  cepat. Ada dua tipe umum peluahan petir yaitu : Petir yang terjadi antara  awan  dan  permukaan  tanah  dan  petir  yang  terjadi didalam awan dan antar awan.
Setiap  peluahan  petir  yang  terjadi  di  dalam  awan, antar awan maupun dari awan ke tanah, akan memunculkan radiasi  elektrik  dengan  spektrum  frekuensi  sangat  lebar (dalam orde kHz hingga orde MHz).
Oleh  sebab  itu,  petir  seringkali  menyebabkan gangguan  pada  saluran  transmisi.  Gangguan  petir  pada saluran transmisi dapat berupa sambaran langsung (direct stroke) dan  sambaran  tak  langsung  ( indirect  stroke )  yang dapat menyebabkan terganggunya saluran transmisi dalam menghantarkan  daya  listrik.  Pada  saluran  udara  tegangan tinggi gangguan petir umumnya disebabkan oleh sambaran langsung (direct stroke) sedangkan sambaran tak langsung (indirect stroke) sangat kecil pengaruhnya terhadap sistem kerja saluran udara tegangan tinggi. Sambaran tak langsung (indirect stroke) lebih berpengaruh terhadap saluran udara tegangan menengah.
Untuk  melindungi  kawat-kawat  fasa  dari  sambaran petir  pada  tower  dipasangkan  kawat  tanah  ( ground  wire ). Gangguan yang disebabkan oleh sambaran langsung ( direct stroke )  pada  kawat  tanah  saluran  udara  tegangan  tinggi adalah  fenomena back  flashover .  Arus  petir  yang menyambar  pada  tower  atau  kawat  tanah  akan menyebabkan  gelombang  berjalan  sepanjang  kawat  tanah kemudian  arus  surja  petir  akan  mengalir  ketanah  melalui tower  transmisi.  Tower  transmisi  yang  pada  keadaan normal mempunyai potensial yang sama dengan potensial bumi  akan  mengalami  kenaikan  tegangan  karena mengalirnya  arus  surja  petir  pada  impedansi  surja  tower, impedansi  surja  kawat,  dan  resistansi  pentanahan. Fenomena back-flashover terjadi  bila  tegangan  pada isolator  saluran  lebih  besar  atau  sama  dengan  tegangan kritis lompatan api ( critical flashover ) sehingga lompatan api terjadi pada isolator tersebut.
Dari  permasalahan  tersebut  sehingga  penulis mengangkat  judul  “Analisa  Daerah  Lindung  dan Grounding Pada Tower Transmisi Akibat Terjadinya Back Flashover .”
Renaldy P. Luntungan – Analisa Daerah Lindung dan Grounding Pada Tower Transmisi Akibat Terjadinya Back Flashover

## II. LANDASAN TEORI
Gangguan  yang  terjadi  pada  sistem  tenaga  listrik sangat  beragam  besaran  dan  jenisnya.  Gangguan  dalam sistem tenaga listrik adalah keadaan tidak  normal dimana keadaan ini dapat mengakibatkan terganggunya kontinuitas pelayanan  tenaga  listrik.  Secara  umum  klasifikasi gangguan  pada  sistem  tenaga  listrik  disebabkan  oleh gangguan dari dalam dan dari luar.
Dimana  gangguan  yang  berasal  dari  dalam merupakan  gangguan  yang  berasal  dari  dalam  sistem  itu sendiri,  contohnya  kerusakan  material  peralatan  akibat proses penuaan, sedangkan gangguan yang berasal dari luar merupakan  gangguan  dari  luar  sistem  tersebut  seperti sambaran  petir.  Untuk  gangguan  akibat  sambaran  petir akan mengakibatkan tegangan lebih pada jaringan.

## A. Tegangan Lebih
Dalam  pengoperasian  sistem  tenaga  listrik  perlu perhatian  khusus  pada  sistem  proteksi  terhadap  tegangan lebih.  Tegangan  lebih  adalah  tegangan  yang  hanya  dapat ditahan untuk waktu yang terbatas.
Tegangan lebih berdasarkan sumbernya, ditimbulkan oleh :
1) Tegangan  lebih  petir  ( lightning  over  voltage )  pada peralatan  listrik  baik  sambaran  langsung,  tidak langsung, maupun secara induksi.
2) Tegangan lebih surja hubung ( switching over voltage ) baik  akibat  operasi  penutupan  maupun  operasi pembukaan saklar.
3) Tegangan  lebih  sementara  ( temporary  over  voltage ) disebabkan gangguan disistem

## B. Mekanisme terjadinya petir
Petir merupakan proses alam yang terjadi diatmosfir pada  waktu  hujan.  Muatan  akan  terkonsentrasi  didalam awan atau bagian dari awan dan muatan yang berlawanan akan timbul pada permukaan tanah bawahnya.
Jika  muatan  bertambah,  beda  potensial  antara  awan dan  tanah  akan  naik,  maka  kuat  medan  diudara  pun  akan naik.  Jika  kuat  medan  ini  melebihi  kuat  medan  di  antara awan-awan  tersebut  maka  akan  terjadi pelepasan  muatan. Lihat gambar 1
Kuat  medan  yang  diperlukan  untuk  memulai  aliran ( streamer )  adalah  E B =  10-40  kV/m,  pada  awan  yang mempunyai  ketinggian  1  -  2  km  di  atas  tanah  dapat Menghasilkan tegangan 100 MV.

## C. Sistem Pentanahan
Pentanahan merupakan salah satu faktor kunci dalam usaha  pengamanan  (perlindungan)  instalasi  listrik.  Agar sistem  pentanahan  dapat  bekerja  dengan  efektif,  sistem pentanahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1) Membuat  jalur  impedansi  rendah  ke  tanah  untuk pengamanan  personil  dan  peralatan,  menggunakan rangkaian yang efektif.
2) Dapat melawan dan menyebarkan gangguan berulang dan arus akibat surja hubung ( surge current ).
3) Menggunakan  bahan  tahan  korosi  terhadap  berbagai kondisi kimiawi tanah, untuk menyakinkan kontinuitas penampilannya sepanjang umur peralatan yang dilindungi.
4) Menggunakan  sistem  mekanik  yang  kuat  namun mudah dalam pelayanan.
Sistem  pentanahan  yang  baik  akan  memberikan keandalan pada sistem tenaga listrik, disamping keamanan yang terjaga pada sistem tenaga listrik juga peralatan lain yang mendukungnya.

## D. Metode Sistem Pentanahan
Ada  beberapa  metode  sistem  pentanahan  yaitu dijelaskan sebagai berikut :

## 1) Pentanahan dengan driven ground
Pentanahan dengan driven ground adalah pentanahan yang dilakukan dengan cara menancapkan batang elektroda ke tanah. Lihat gambar 2
Gambar 2 Pentanahan dengan driven ground
Gambar 4 Pentanahan menara dengan counterpoise

## 2) Pentanahan dengan counterpoise
Pentanahan  dengan counterpoise adalah  pentanahan yang  dilakukan  dengan  cara  menanam  kawat  elektroda sejajar atau radial, beberapa cm dibawah tanah (30 cm – 90 cm). Lihat gambar 3
Pentanahan counterpoise biasanya digunakan apabila resistansi  tanah  terlalu  tinggi  dan  tidak  dapat  dikurangi dengan  cara  pentanahan driven  ground ,  biasanya  karena resistivitas tanah terlalu tinggi. Seperti pada gambar 4
3) Pentanahan dengan mesh atau grid
Pentanahan  dengan mesh atau grid adalah  cara pentanahan  dengan  jalan  memasang  kawat  konduktor elektroda  membujur  dan  melintang  dibawah  tanah,  yang satu  sama  lain  dihubungkan  disetiap  tempat  sehingga membentuk jala ( mesh/grid ). Lihat gambar 5
Sistem  pentanahan mesh/grid biasanya  dipasang  di gardu  induk  dengan  tujuan  mendapatkan  nilai  resistansi tanah yang sangat kecil (kurang dari 1 Ω)

## E. Resistansi Kaki Tower
Untuk  melidungi  kawat  fasa  terhadap  sambaran langsung  dari  petir  digunakan  satu  atau  dua  kawat  tanah yang terletak di atas kawat fasa dengan sudut perlindungan lebih kecil 18°. Dengan demikian kemungkinan terjadinya loncatan api karena sambaran petir  secara langsung dapat diabaikan.  Kemungkinan  terjadinya  locatan  balik  ( back flashover )  karena  sambaran  kilat  secara  langsung  pada puncak tower atau kawat tanah tetap masih ada, dan untuk menguranginya  resistansi  kaki  tower  harus  dibuat  tidak rnelebihi 10 Ohm.
Resistansi kaki tower 10 ohm dapat diperoleh dengan menggunakan  satu  atau  lebih  batang  pentanahan  ( ground rod )  atau  dengan  sistem counterpoise .  Pemilihan penggunaan batang pentanahan dan atau sistem counterpoise tergantung dari resistansi jenis tanah di mana Tower transmisi tersebut berada.

## F. Backflashover
Pada  poin  ini,  kabel  tanah  atau  kawat  perisai  yang terletak  di  atas  telah  terpasang  sehingga  dapat meminimalkan  jumlah  sambaran  petir  yang  terjadi  pada konduktor fasa. Dan sisanya sebagian besar sambaran dan kilatan  sekarang  jatuh  pada  kabel  tanah    yang  terletak  di atas.
Gambar 5 Pentanahan Grid / mesh pada gardu induk
Gambar 6 Lonjakan tegangan di tower dan di isolasi.
Sebuah  sambaran  yang  begitu  besar  aliran  tenaga mengalir  ke  bawah  tower  dan  keluar  pada  kabel  tanah. Sehingga tegangan muncul di saluran isolasi. Jika tegangan ini sama atau melebihi saluran CFO maka, flashover akan muncul. Peristiwa ini disebut backflash . Untuk backflash , tegangan  tertinggi  adalah  di  tower  bukan  pada  konduktor dan flashover biasanya  terjadi  dari  tower  atau  tanah  ke konduktor. Lihat gambar 6
V TT = (K SP K TT )I
V TA = (K SP K TA )I
V F =  R e I (1)
dimana  :
V TT = Tegangan Periode Tower
V TA = Tegangan Tower A
V F = Tegangan Flash

## G. Daerah Lindung Tower Transmisi
Sistem  proteksi  eksternal  yang  lebih  dikenal  orang awam  dengan  sebutan  “penangkal  petir”  adalah  instalasi yang  dipasang  untuk  mencegah,  menghindari  atau mengurangi  dampak  dari  sambaran  petir  langsung  pada objek yang dilindunginya. Secara umum komponen sistem proteksi  ini  adalah  :  (1) air terminal/finial,  (2) down conductor dan (3) sistem pentanahan.
Ketiga komponen ini ditemukan pada gardu induk dan tower  transmisi,  sebagai  salah  satu  peralatan  proteksi
terhadap  tegangan  lebih  petir.  Sambaran  langsung  pada peralatan  gardu  atau  tower  transmisi  dapat  menyebabkan kerusakan  atau  penuaan  isolasi  peralatan  yang  dapat berdampak pada terhentinya pelayanan daya dalam waktu lama. Untuk itu pada gardu atau tower transmisi dilengkapi oleh kawat tanah / finial dan sistem pentanahan yang baik.
Bentuk air terminal adalah batang tegak yang dikenal dengan  franklin rod atau  batang  mendatar/kawat  tanah. Keduanya  dipasang  sedemikian  rupa  agar  sambaran  petir “mengenainya dan bukan peralatan yang harus dilindunginya”  untuk  kemudian  disalurkan  ke  tanah melalui down conductor .
Down  conductor adalah  saluran  arus  petir  ke  tanah. Biasanya penghantar turun ini mengikuti konstruksi tower atau  busbar  yang  ada  pada  gardu  yang.  Ada  juga  yang menggunakan  konduktor  lain  baik bare  conductor atau kabel  untuk  keamanan  dan  mengurangi  tegangan  jatuh pada konduktor tersebut.
Sedangkan  bentuk  sistem  pentanahan  adalah pentanahan  vertikal/ rod ,  pentanahan  horizontal  yang ditanam 50 cm dibawah permukaan tanah atau kombinasi keduanya. Dalam standar ini juga disebutkan bahwa bentuk dan dimensi sistem grounding lebih penting dari pada nilai pentanahannya, namun nilai pentanahan yang kecil sangat direkomendasikan. Sistem pentanahan ini dibuat sedemikian  rupa  dengan  tujuan  keamanan  personil, proteksi arus gangguan, proteksi petir dan untuk kesesuaian elektromagnetik peralatan elektronik.
Sudut  lindung  sebuah air terminal  dapat  diukur dengan  menggambarkan  daerah  lindung  dengan  metoda bola gelinding dimana sudut lindung adalah sudut diantara garis singgung bola gelinding yang mengenai air terminal dengan  permukaan  tanah.Lihat  gambar  7  dan  gambar  8. Sudut  lindung  juga  dapat    didekati  dengan  dengan persamaan Hasse dan Wiesinger berikut ini :
φ  =  arc sin (1-  ) (2)
Dimana:
Tinggi struktur ( h ) dalam meter
Jarak sambar ( h B ) dalam meter

## H. Perlindungan  Menara  Transmisi  dari  Sambaran Langsung
Menara  Transmisi  adalah  target  yang  mudah  untuk disambar  petir.  Strukturnya  yang  tinggi  dan  berada ditempat terbuka adalah penyebabnya. Kawat tanah adalah salah  satu  komponen  sistem  proteksi  petir  yang  awam terpasang  pada  menara  transmisi.  Idealnya  kawat  tanah inilah  yang  akan  dikenai  sambaran  petir,  bukan  kawat konduktornya.  Berikut  ini  model  elektrogeometris  dari menara transmisi. Lihat gambar 9
Gambar 8 Daerah lindung finial tegak dengan : h B < h
Gambar 9 Model geometris, definisi sudut dan jarak
Gambar 10 Perlindungan kawat tanah sempurna
Gambar 11 Perlindungan kawat tanah tidak sempurna

## Gambar 12 Sudut lindung pada menara transmisi
Pada  perhitungan  unjuk  kinerja  terhadap  petir ( lighting  performance )  sebuah  saluran  udara  tegangan tinggi, jumlah dan posisi kawat tanah sangat berpengaruh pada laju lewat denyar kegagalan  perlindungan ( shielding failure  flashover  rate )  dan  memberikan  kontribusi  pada laju lewat denyar balik ( back flashover rate )

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mempertimbangkan tahapan-tahapan yang dikaji dengan melakukan pertimbangan studi literatur, pengambilan data, pengolahan data, proses eksekusi/penentuan keputusan, perbaikan atau modifikasi dan eksekusi akhir
Adapun  tahapan-tahapan  penelitian  “Analisa  Daerah Lindung  dan Grounding Pada  Tower  Transmisi  Akibat Terjadinya Back Flashover ” dapat dilihat pada gambar 13 diagram alir.
Gambar 13 Flowchart Penelitian

## TABEL I SAMBARAN PETIR PADA TOWER TRANSMISI
Sambaran Petir Nomor Tower (dalam radius) Terdek at < 2 km < 1 km < 0,5 km 2 51,52,53,5 4,56,57,58, 59,60,61 55,62 - 55
Sumber : PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo, AP2B Sistem Minahasa
TABEL II PENGUKURAN NILAI PENTANAHAN TOWER SUTT 70
KV JURUSAN TOMOHON-TELING, NOMOR TOWER 62
Tahanan Pentanahan (ohm) A B C D Paralel 21,2 31,7 17,1 9,2 7,1
Sumber : Pengukuran pentanhani tower pada tower SUTT 70 kV Tomohon-Teling

## TABEL III DATA KONSTRUKSI TOWER TRANSMISI 70 KV
TYPE SUSPENSION TOWER Parameter Tower Transmisi Nilai (m) Panjang isolator 1,9 Tinggi tower 40,16 Lebar dasar tower 6,28 Jarak Puncak Tower ke : 1. Lengan atas 3,97 2. Lengan tengah 8,1 3. Lengan bawah 12,16 Panjang Lengan Tower : 1. Atas 3,8 2. Tengah 3,8 3. Bawah 3,8 Jarak antar konduktor pada : 1. Lengan tower atas 7,6 2. Lengan tower tengah 7,6 3. Lengan tower bawah 7,6
Sumber : PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo, AP2B Sistem Minahasa
Gambar 14 Peta Petir Jaringan Transmisi Tomohon-Teling

## TABEL IV JARAK SAMBAR PETIR
No. Jarak sambar ( hb ) 1 900 m 2 800 m 3 700 m
4
600 m 5 500 m

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Daerah lindung dan grounding pada tower transmisi memiliki  peran  penting,  sehingga  dapat  mencegah terjadinya back  flashover .  Dimana back  flashover terjadi akibat sambaran petir yang menyambar kawat perisai yang berada dibagian atas tower transmisi, tegangan yang besar itu  mengalir  ke  bawah  menara  melalui  kawat  tanah  ke grounding . Apabila grounding melebihi batas nilai standar yang di tetapkan maka flashover akan muncul, peristiwa ini disebut back flashover .

## A. Menghitung Daerah Lindung Dari Tower Transmisi.
Daerah  lindung  menyatakan  sudut  yang  dilindungi akibat tower yang terkena sambaran langsung petir. Dalam menghitung  daerah  lindung  suatu  tower  transmisi  maka diperlukan  beberapa  data  atau  parameter-parameter  yang digunakan untuk menghitungnya.
Untuk  menghitung  daerah  lindung  dapat  menggunakan rumus pada persamaan 3 :
φ  =  arc sin (1-  ) (3) Dimana: 1. Tinggi struktur ( h ) = 40.16 meter
2. Jarak sambar petir ( hb ). Tabel IV
maka:
1) Dengan jarak sambar 900 meter φ = arc sin (1- )
= arc sin (1- . ) = arc sin (0,955) = 72,819° 2) Dengan jarak sambar 800 meter φ = arc sin (1- )
= arc sin (1- . ) = arc sin (0,949)
= 71,768°
3) Dengan jarak sambar 700 meter φ = arc sin (1- )
= arc sin (1- . ) = arc sin (0,942)
= 70,497° 4) Dengan jarak sambar 600 meter
φ = arc sin (1- )
= arc sin (1- . ) = arc sin (0,933)
= 68,918°
5) Dengan jarak sambar 500 meter
φ = arc sin (1- )
= arc sin (1- .
)
= arc sin (0,919)
= 66,879°

## B. Fenomena Back Flashover
Back flashover terjadi akibat sambaran petir yang menyambar kawat perisai yang berada dibagian atas tower transmisi,  tegangan  yang  besar  itu  mengalir  ke  bawah menara melalui kawat tanah ke grounding.
Gambar 15 Sambaran Langsung
Apabila grounding melebihi batas nilai standar yang di tetapkan maka flashover akan muncul dan menyebabkan gangguan  pada  saluran  transmisi.  Dapat  dilihat  pada gambar 15,16,17,18 fenomena terjadinya back flashover

## C. Pengukuran Dengan Earth Tester
Dari hasil pengukuran yang dapat dilihat  bahwa nilai tahanan yang didapatkan melebihi standar nilai grounding dari IEEE Std 80-2000
Dimana  nilai  resistansi  pengukuran  pada  Tabel  V sebesar  7,1  Ω  memiliki  perbedaan  melebihi  nilai  standar resistansi  pentanahan  sebesar  ≤  5  Ω,  jika  terdapat perbedaan  dari  nilai  tersebut  maka  akan  terjadi  peristawa yang  dinamakan back  flashover yang  dikarenakan  akibat sambaran petir yang menyambar kawat perisai yang berada dibagian atas tower transmisi.

## TABEL V PENGUKURAN TAHANAN PENTANAHAN TOWER
Tahanan Pentanahan (ohm) A B C D Paralel 21,2 31,7 17,1 9,2 7,1
Gambar 17 Terjadinya backflash over
Gambar 18 Gangguan pada saluran transmisi

## D. Akibat dan Pencegahan Back Flashover
Apabila  keadaan grounding melebihi  batas  nilai standar  yang  di  tetapkan  yaitu  kurang  dari  10  Ω  maka flashover akan  muncul,  peristiwa  ini  disebut back flashover .  Jika  peristiwa  ini  terjadi  akan  mengakibatkan gangguan pada sistem transmisi antara lain sebagai berikut :
1) Gangguan Beban Lebih
2) Gangguan Hubung Singkat ( Short Circuit )
3) Gangguan Tegangan Lebih
4) Gangguan kurangnya daya
5) Gangguan ketidakstabilan ( instability )
Untuk  pencegahan Back  Flashover dapat  dilakukan dengan cara perawatan rutin. Kerusakan yang terjadi akibat sambungan  pada  baut-baut  yang  kendur  dan  bagian elektroda yang sudah korosi. Untuk mepertahankan kondisi optimal  kinerja system grounding, tahanan grounding menara  diukur  dengan  metode  yang  telah  dijelaskan sebelumnya,  apabila  tahanan  tower  bernilai  tinggi  akan masuk  dalam  daftar  perbaikan.  Solusi  untuk  pentanahan grounding yang masih tinggi dapat di perkecil dengan cara memperdalam  batang  pentanahan  atau  menambah  jumlah batang  pentanahan  agar  memenuhi  standar  resistansi pentanahan sebesar ≤ 5 Ω.

## V. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  dari  hasil  analisa  dan  pembahasan  diperoleh kesimpulan adalah sebagai berikut :
1) Dari  hasil  analisa  kondisi grounding pada  tower No.62  SUTT  70KV  transmisi  jurusan  tomohon  – teling berdampak terjadi Back Flashover .
2) Dari  hasil  perhitungan  sudut  lindung  dengan perbandingan  jarak  sambar  apabila  semakin  pendek jarak  sambar  petir  terhadap  tower  transmisi,  maka semakin kecil sudut lindung tower tersebut.
3) Nilai  resistansi  pengukuran  pentanahan  adalah sebesar  7,1  Ω  memiliki  perbedaan  melebihi  nilai standar resistansi pentanahan sebesar ≤ 5 Ω.

## B. Saran
Setelah melakukan penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut :
1) Pada  tugas  akhir  ini,  resistansi  pentanahan  suatu tower  transmisi  mempunyai  dampak  yang  besar terhadap terjadinya gangguan pada saluran transmisi khususnya  ganguan  akibat  sambaran  petir.  Oleh karena  itu  nilai  dari  resistansi  pentanhan  dari  tower transmisi perlu diperhatikan.
2) Untuk memperkecil resistensi tanah sebaiknya kalau ada  rumput  ilalang  yang  ada  dipermukaan  tanah sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu karena rumput tesebut dapat menambah jumlah resistensi tanah.

## KUTIPAN
[1] A. R. Hileman. Insulation Coordinate for Power System. New York: Marcel Dekker Inc.
[2]   Dr.  Ir.  D.  D.  Gitokarsono.  Konsep  Dasar  Sistem  Penangkal  Petir Eksternal  &  Internal  Terintegrasi  ( Integrated  Lightning  Protection System-ILPS ). Teknik Tegangan dan Arus Tinggi, Elektro ITB.
[3]   K. Abdul. Transmisi Tenaga Listrik. Jakarta: UI–Press. 1998.
[4]   M. Syariffuddin. Teknik Tegangan Tinggi : Petir  dan Permasalahannya.  Diktat  Kuliah.Jurusan  Teknik  Elektro  ITS, Surabaya. 2007.
[5]   M. Syariffuddin. Teknik Tegangan Tinggi. Handout Kuliah, Jurusan Teknik Elektro ITS, Surabaya. 2007.
[6]   PUIL (Peraturan Umum Instalasi Listrik). 2000.
[7]   Z. H. Reynaldo. Proteksi Terhadap Tegangan Lebih Petir Pada Sistem Tenaga  Listrik.  Catatan  Kuliah,  Departemen  Teknik  Elektro  ITB, Bandung. 2004.
Renaldi  Powel  Luntungan  lahir  di Manado,  14  Agustus  1993,  memulai pendidikan  Strata  1  pada  tahun  2011. Di Universitas Sam Ratulangi, Fakultas  Teknik,  Jurusan  Teknik
Elektro  mengambil  konsentrasi  minat Tenaga Listrik.
Penulis  pernah  mengambil  kerja  praktek  di  PT.  Industri Kapal Indonesia selama 2 bulan.