## Efektivitas Penggunaan Tawas dan Tanah Lempung pada Pengolahan Air Gambut Menjadi Air Bersih
Devita Trimaily 1 , Nofrizal 2 , Esy Maryanti 3
1 Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penyehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir, Bagansiapiapi
2 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana, Universitas Riau, Pekanbaru
3 Fakultas Kedokteran, Universitas Riau, Pekanbaru
Abstract: Need for clean water is a very important issue and still can not be resolved, especially in the  peatlands.  Clean  water  is  used  for  everyday  purposes  must  comply  with  the  requirements  of water quality in accordance with the Minister of Health Decree No. 416 / Menkes / per / 1990 on the  conditions  and  water  quality  control.  Peat  water  which  is  a  source  of  raw  water  is  very abundant, whereas in the processing of peat water into clean water using a coagulant has been no literature to say exactly how many doses of coagulant used, so this research is very important to do. Therefore,  this  study  aimed  to  determine  the  effectiveness  of  the  use  of  alum,  clay  and  a combination of both on peat water treatment. This research method using a completely randomized design-RAL  (Completely  Randomized  Design)  with  two  factors,  alum  and  clay  and  performed repeat  three  times  with  water  media  processing  tool  is  simple.  Test  parameters  are  pH,  color,  6 valence chromium (Cr), manganese (Mn), iron (Fe), sulfate (SO), chloride (Cl), organic substances as  KMnO4  (ZO),  and  hardness  (CaCO3).  Analysis  of  the  data  used  in  this  study  is  the determination  of  the  effectiveness  of  the  coagulant,  ANOVA  test  (F  test)  and  Duncan  Multiple (Duncan's  Multiple  Range  Test).  The  results  showed  that  the  most  effective  coagulant  addition  is the clay of 2 g / l in combination with alum to 200 mg / l, where the combination of this coagulant obtain  a  pH  level  of  6.53  mg  /  l,  113.67  PtCo  color,  6  valence  chromium  (Cr)  0,017  mg  /  l, manganese (Mn) 1.07 mg / l, iron (Fe) 0.39 mg / l, sulfate (SO) 108.31 mg / l, chloride (Cl) 36.56 mg  /  l,  substance  organic  as  KMnO4  (ZO)  90.01  mg  /  l,  and  hardness  (CaCO3)  53.38  mg  /  l. Effectiveness and clay alum as a coagulant for peat water treatment discussed in more detail in this paper.
Key words : peat water, clean water, coagulant, alum, clay
Salah  satu  jenis  air  yang  tidak  memenuhi standar kesehatan adalah air gambut, menggunakan  air  gambut  sebagai  sumber  air bersih dan mengkonsumsi air gambut memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat yaitu berupa penyakit kulit, gangguan  pencernaan,  rusaknya  email  gigi  dan lain  sebagainya  (Anderson et  al. ,  2013). Kualitas  air  bersih  dilahan  gambut  jauh  dari memenuhi  syarat  kesehatan,  baik  secara  fisik maupun  kimiawi.  Tampak  beberapa  parameter air  gambut  melebihi  dari  nilai  maksimum  yang diperbolehkan  antara  lain  meliputi  rasa,  warna, pH,  kesadahan,  besi,  zat  organik,  klorida, kromium, mangan dan sulfat (Wasisto,1980).
Ketersediaan  air  di  daerah  gambut  sangat banyak  dan  melimpah  sepanjang  tahun,  akan tetapi air yang tersedia belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
Sampai  saat  ini  masyarakat  masih  belum mampu mengolah air gambut menjadi air bersih yang  memenuhi  standar  baku  mutu  air  bersih yang  telah  ditetapkan  oleh  Permenkes  RI  No 416/Menkes/per/1990.
Krisis  air  bersih  merupakan  masalah sosial  yang  harus  mendapatkan  perhatian  yang serius  dari  semua  pihak  termasuk  di  Indonesia, karena  Indonesia  mempunyai  daerah  lahan gambut  yang  sangat  luas.  Air  gambut  tidak memenuhi  persyaratan  air  bersih,  sedangkan masyarakat  yang  hidup  di  daerah  gambut mempunyai  permasalahan  untuk  ketersediaan air  bersih  bagi  keperluan  hidup  sehari-hari.  Air gambut  tersebut  pada  dasarnya  tidak  layak untuk  dijadikan  air  baku  untuk  air  minum. Dibandingkan  dengan  air  permukaan  lainnya yang  bersifat  tawar,  maka  air  dari  daerah gambut  perlu  diolah  secara  spesifik  dengan
Dinamika Lingkungan Indonesia, Januari  2017, p 39-52 ISSN 2356-2226
menambah tahapan
dalam proses pengolahannya (Ignasius, 2014).
Beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan peneliti  lain  ditempat  yang  berbeda,  diketahui ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk pengolahan  air  gambut  menjadi  air  bersih, antara lain dengan penambahan tawas dan tanah lempung  sebagai  zat  koagulan,  lalu  dilakukan proses  penyaringan  dengan  hasil  akhirnya diperoleh air bersih yang memenuhi persyaratan kualitas air bersih.
Beberapa  penelitian  terdahulu,  tidak  ada literatur  yang  mengatakan  secara  pasti  berapa takaran  tawas  dan  tanah  lempung  yang digunakan  pada  pengolahan  air  gambut  dengan beberapa  karakteristik  air  gambut.  Oleh  karena itu  peneliti  merasa  tertarik  untuk  melakukan penelitian  pengolahan  air  gambut  menjadi  air bersih  dengan  menggunakan  tawas  dan  tanah lempung  sebagai  zat  koagulan  dalam  beberapa takaran.

## BAHAN DAN METODE
Serangkaian percobaan dilakukan untuk menguji  keefektifan  tawas  dan  tanah  lempung untuk  menjernihkan  air  gambut  yang  diperoleh di  sumber  air  terbuka  di  Kecamatan  Bangko Kabupaten  Rokan  Hilir.  Kedua  jenis  koaguilan yang  digunakan  menggunakan  takaran  berbeda yaitu,  tawas  200  mg/l,  tawas  300  mg/l,  tanah lempung 2 gr/l, tanah lempung 3 gr/l, kombinasi antara tanah lempung dan tawas (2 gr/l dan 200 mg/l),  dan  kombinasi  tanah  lempung  dan  tawas (3 gr/l dan 300 ml/l).
Peralatan  yang  digunakan  terdiri  dari wadah  penampung,  pompa  aerasi,  dan  wadah penyaring. Selain itu digunakan juga pengaduk, botol  bersih  dan  kotak  fiber  untuk  membawa botol-botol berisi sampel. Bahan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  air gambut  dari  tanah  galian  terbuka  dengan kedalaman kurang dari 3 meter, berwarna coklat kemerahan  sebanyak  10  liter  untuk  masing- masing perlakuan..
Rancangan acak lengkap-RAL ( Completely  Randomized  Design )  dengan  dua faktor  yaitu  tawas  dan  tanah  lempung  dan dilakukan ulangan sebanyak tiga kali digunakan untuk  menjawab  hipotesis  dalam  penelitian  ini. Untuk  mengurangi  kesalahan  percobaan,  setiap unit  eksperimen  dilakukan  tiga  kali  ulangan.
Sehingga  unit  percobaanmenjadi  6  perlakuan  x 3  ulangan  =  18  unit  percobaan.  Parameter ujipenelitian  ini  adalah  pH,  warna,  kromium valensi  6  (Cr),  mangan  (Mn),  besi(Fe),  sulfat (SO), khlorida (Cl), zat organik sebagai KMnO 4 (ZO), dan kesadahan (CaCo 3 ), dimana nilaiperbaikan  sembilan  parameter  tersebut setelahperlakuanakandibandingkandenganstand arbakumutu  air  bersih  Permenkes  RI  No 416/Menkes/per/1990  tentang  syarat-syarat  dan pengawasan kualitas air.
Perhitungan yang digunakan untuk mengolah  data  yang  diperoleh  dari  hasil pemeriksaan laboratorium yaitu tingkat efektivitas  koagulan  dengan  ketentuan  semakin mendekati  angka  nol  (0),  maka  akan  semakin efektif  koagulan  yang  digunakan.  Penentuan hasil  yang  signifikan  pada  pengolahan  air gambut dengan penambahan tawas, penambahan  tanah  lempung  atau  kombinasi keduanya  dengan  menggunakan  uji  anova  (uji F),  jika  F hitung ≤ F tabel pada  tingkat  kepercayaan 95%,  berarti  H 0 diterima  dan  H a ditolak,  dan apabila  F hitung > F tabel maka  H 0 ditolak,    H a diterima dilanjutkan dengan DNMRT ( Duncan’s New Multiple Range Test).

## HASIL
Karakteristik  sampel  air  gambut. Hasil pemeriksaan  terhadap  sampel  air  gambut  yang belum  diolah  untuk  sembilan  parameter  dapat dilihat pada tabel.
Tabel  1.  Karakteristik  sampel  air  gambut  yang  belum diolah (P0).
No Parameter Satuan Hasil Kadar Maksimum Pemeriksaan yang Diperbolehkan 1 pH mg/l 6,6 6,5-9,0 2 Warna PtCo 1155 50 3 Kromium valensi 6 (Cr) mg/l 0,025 0,05 4 Mangan (Mn) mg/l 0,1781 0,5 5 Besi (Fe) mg/l 1,3722 1 6 Sulfat (SO4) mg/l 40,14 400 7 Khlorida (Cl) mg/l 44,67 600 8 Zat organik sebagai KMnO4 mg/l 379,2 10 9 Kesadahan (CaCO3) mg/l 40,03 500
Hasil  pemeriksaan  sampel  air  gambut yang  belum  diolah  diketahui  bahwa  parameter warna  1155  PtCo/Skala  TCU,  besi  (Fe)  1,3722
mg/l,  dan  zat  organik  sebagai  KmnO 4 379,2 mg/l  tidak  memenuhi  persyaratan  air  bersih karena melebihi kadar maksimum yang diperbolehkan  sehingga  tidak  layak  digunakan sebagai sumber air bersih masyarakat. Sedangkan  untuk  parameter  pH,  kromium valensi  6  (Cr),  mangan  (Mn),  Sulfat  (SO 4 ), khlorida  (Cl)  dan  kesadahan  (CaCO 3 )  masih memenuhi  standar  baku  mutu  air  bersih  karena masih  berada  dibawah  kadar  maksimum  yang diperbolehkan. Akan tetapi parameter-parameter tersebut  tetap  diperiksa  dan  dianalisa  untuk mengetahui sejauh mana takaran koagulan yang digunakan  mempengaruhi  kadar  dari  parameter tersebut.
Hasil  pengolahan  air  gambut. Hasil pemeriksaan  terhadap  sampel  air  gambut  yang sudah  diolah  dengan  penambahan  tawas,  tanah lempung  dan  kombinasi  keduanya  berdasarkan nilai  rata-rata  dari  tiga  (3)  kali  pengulangan dapat dilihat pada tabel.
Tabel  2. Nilai rata-rata hasil pemeriksaan sampel air hasil pengolahan.
No Parameter Satuan  KM
Nilai Rata-Rata Hasil Pemeriksaan P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 1  pH
mg/l  6,5-9  6,6 5,63  5,33 6,87 7 6,53 6,1 2  Warna PtCo 50  1155  140,33  131  866,67  854  113,67 100 3  Kromium valensi 6 (Cr) mg/l  0,05 0,025  0,013  0,013  0,016  0,016  0,017 0,016 4  Mangan (Mn) mg/l 0,5 0,1781  1,38  1,48 0,39  0,36  1,07 1,21 5  Besi (Fe) mg/l 1  1,3722  0,53  0,62 0,91  0,97  0,39 0,39 6  Sulfat (SO4) mg/l  400 40,14  121,9  148,4  45,01  44,79 108,31  149,33 7  Khlorida (Cl) mg/l  600 44,67  35,33  35,66  37,05  37,15  36,56 37,22
8 Zat organik sebagai KMnO4 mg/l 10  379,2  98,51  100,8  289,61 298,5  90,01 97,2 9  Kesadahan (CaCO3) mg/l  500 40,03  63,39  63,38  30,02  30,02  53,38 83,39 Pengolahan
data berdasarkan parameter  Parameter  pH. Kadar  keasaman (pH)air  gambut  yang  diuji,  dari  masing-masing perlakuan  bervariasi  seperti  yang  ditunjukkan pada gambar 1 di bawah ini.
pH
Gambar  1.  Kadar  pH  dari  masing-masing  sampel  dan perlakuan.
Grafik batang berwarna biru menunjukkan  nilai  hasil  pemeriksaan  sampel. Grafik  batang  berwarna  merah  menunjukkan nilai standar baku mutu air bersih.
Pada gambar terlihat dengan perlakuan P1 (tawas  200  mg/l),  P2  (tawas  300  mg/l)  dan  P6 (tanah  lempung  3  gr/l,  tawas  300  mg/l) mengakibatkan  terjadinya  penurunan  kadar  pH sehingga tidak memenuhi standar baku mutu air bersih.  Pada  perlakuan  P3  (tanah  lempung  2 gr/l)  dan  P4  (tanah  lempung  3  gr/l)  cenderung meningkatkan  kadar  pH  tetapi  masih  dalam batas  standar  baku  mutu.  Sedangkan  pada perlakuan  P5  (tanah  lempung  2  gr/l,  tawas  200 mg/l)  terjadi  penurunan  kadar  pH  tetapi  masih dalam  batas  standar  baku  mutu  air  bersih  (6,53 mg/l).  Dari  itu  terlihat  bahwa  semakin  tinggi takaran  tawas  yang  digunakan,  maka  kadar  pH akan semakin menurun.
Tabel 3. Nilai efektivitas pH masing-masing perlakuan . Kelompok Efektivitas Ulangan P1 P2 P3 P4 P5
P6 1 0,64 - 0,89  0,6 - 0,85  0,74 - 1.03  0,77 - 1,06  0,74 - 1.03  0,69 - 0,95 2 0,61 - 0,85  0,59 - 0,82  0,78 - 1.08  0,79 - 1,09  0,7 - 0,97  0,64 - 0,89 3 0,62 - 0,86  0,59 - 0,82  0,77 - 1,06  0,78 - 1.08  0,73 - 1,01  0,7 - 0,97 Kadar maksimum  pH  yang diperbolehkan sesuai  standar  baku  mutu  berupa range 6,5-9,0 mg/L, sehingga hasil perhitungan yang memperoleh  nilai range mendekati  angka  1 adalah  yang  paling  efektif.  Dari  tabel  3  di  atas diketahui  perlakuan  P5  (tanah  lempung  2  gr/l, tawas  200  mg/l)  yang  paling  efektif  untuk menetralisir pH pada air gambut.Hasil uji anova menunjukkan perbedaan signifikan (F hitung (47,17)  >  F tabel (3,11)  pada  taraf kepercayaan  95%.  Tawas  dan  tanah  lempung
sangat berpengaruh nyata terhadap kadar pH air gambut.
Parameter  warna. Warna  merupakan indikator  penting  kelayakan  air  bersih.  Warna pada  air  dapat  mengindikasikan  kandungan beberapa  jenis  bahan  kimia  yang  terkandung didalamnya.  Kadar  warna  air  dari  masing- masing  perlakuan  dalam  penelitian  ini  dapat dilihat pada gambar 2.
Gambar  2.  Kadar  warnadari  masing-masing  sampel  dan perlakuan .
Grafik batang berwarna biru menunjukkan nilai  hasil  pemeriksaan  sampel.  Grafik  batang berwarna  merah  menunjukkan  nilai  standar baku mutu air bersih.
Pada gambar terlihat dengan perlakuan P3 (tanah lempung 2 gr/l) dan P4 (tanah lempung 3 gr/l)  menurunkan  sedikit  kadar  warna  dari sampel air gambut yang diolah (1155 PtCo) dan keadaan  fisik  air  masih  berwarna  kecoklatan. Sedangkan  perlakuan  P1  (tawas  200  mg/l),  P2 (tawas  300  mg/l),  P5  (tanah  lempung  2  gr/l, tawas  200  mg/l)  dan  P6  (tanah  lempung  3  gr/l, tawas  300  mg/l)  mengakibatkan  terjadinya penurunan kadar warna. Meskipun masih di atas batas  maksimum  yang  diperbolehkan,  tetapi kondisi  fisik  air  pada  ke  empat  perlakuan tersebut  sudah  terlihat  putih  dan  jernih.  Oleh karena itu bisa diketahui  bahwa semakin tinggi takaran  tawas  yang  digunakan,  maka  kadar warna akan semakin menurun.
Gambar  3.  Nilai  efektivitas  warna  masing-masing perlakuan.
Dari  gambar  3diketahui  bahwa  perlakuan P6 (tanah lempung 3 gr/l, tawas 300 mg/l) yang paling  efektif  untuk  parameter  warna.  Hasil  uji anova menunjukkan perbedaan signifikan (F hitung (448,24)  >  F tabel (3,11)  pada  taraf kepercayaan  95%.  Tawas  dan  tanah  lempung sangat berpengaruh nyata terhadap kadar warna air gambut.
Parameter  kromium  valensi  6  (Cr). Pada  gambar  4  terlihat  dengan  keenam perlakuan  yang  berbeda  menurunkan  kadar kromium valensi 6 (Cr). Karena kadar kromium valensi  6  (Cr)  dari  sampel  air  gambut  yang belum  diolah  sudah  memenuhi  standar  baku mutu  air  bersih  (0,025  mg/l)  sehingga  dengan enam  perlakuan  yang  berbeda  tersebut  tetap memenuhi  standar  baku  mutu  air  bersih  untuk parameter kromium valensi 6 (Cr).
Gambar  4.  Kadar  kromium  valensi  6  (Cr)  dari  masing- masing sampel dan perlakuan.
Grafik batang berwarna biru menunjukkan nilai  hasil  pemeriksaan  sampel.  Grafik  batang berwarna  merah  menunjukkan  nilai  standar baku mutu air bersih.
Gambar  5.  Nilai  efektivitas  kromium  valensi  6  (Cr) masing-masing perlakuan.
Dari gambar 5 diketahui bahwa perlakuan P1  (tawas  200  mg/l)  dan  P2  (tawas  300  mg/l) yang  paling  efektif  untuk  parameter  kromium valensi  6  (Cr).  Hasil  uji  anova  menunjukkan perbedaan signifikan (F hitung (36,59) > F tabel (3,11) pada  taraf  kepercayaan  95%.  Tawas  dan  tanah lempung  sangat  berpengaruh  nyata  terhadap kadar kromium valensi 6 air gambut.
Parameter mangan (Mn). Pada gambar 6 terlihat  dengan  perlakuan  P1  (tawas  200mg/l), P2 (tawas 300 mg/l), P5 (tanah lempung 2  gr/l, tawas  200  mg/l)  dan  P6  (tanah  lempung  3  gr/l, tawas  300  mg/l)  mengakibatkan  terjadinya peningkatan kadar mangan (Mn) sehingga tidak memenuhi  standar  baku  mutu  air  bersih. Sedangkan Pada perlakuan P3 (tanah lempung 2 gr/l)  dan  P4  (tanah  lempung  3  gr/l)  juga meningkatkan kadar mangan (Mn) dari sebelum dilakukan  pengolahan  terhadap  sampel  air gambut  (0,1781  mg/l)  tetapi  tidak  melebihi kadar batas maksimum yang diperbolahkan dari standar  baku  mutu  air  bersih.  Dari  itu  terlihat bahwa  semakin  tinggi  takaran  tawas  yang digunakan,  maka  kadar  mangan  (Mn)  akan semakin meningkat
Gambar  6.  Kadar  mangan  (Mn)  dari  masing-masing sampel dan perlakuan .
Grafik batang berwarna biru menunjukkan nilai  hasil  pemeriksaan  sampel.  Grafik  batang berwarna  merah  menunjukkan  nilai  standar baku mutu air bersih.
Gambar  7. Nilai efektivitas mangan (Mn) masing-masing perlakuan
Gambar  7  menunjukkan  perlakuan  P4 (tanah lempung 3 gr/l) yang paling efektif untuk parameter  mangan  (Mn).  Hasil  uji  anova menunjukkan perbedaan signifikan (F hitung (30,84)  >  F tabel (3,11)  pada  taraf kepercayaan  95%.  Tawas  dan  tanah  lempung sangat  berpengaruh  nyata  terhadap  kadar mangan (Mn) air gambut.
Parameter  besi  (Fe). Pada  Gambar  8 terlihat  dengan  enam  perlakuan  yang  berbeda dapat menurunkan kadar besi (Fe) yang sebelum dilakukan  pengolahan  kadar  besi  (Fe)  adalah 1,3722  mg/l  dan  setelah  dilakukan  pengolahan menjadi turun sehingga memenuhi standar baku mutu  air  bersih.  Terlihat  bahwa  penggunaan tawas dapat menurunkan kadar besi (Fe).
Gambar  8.  Kadar  besi  (Fe)  dari  masing-masing  sampel dan perlakuan.
Grafik batang berwarna biru menunjukkan nilai  hasil  pemeriksaan  sampel.  Grafik  batang berwarna  merah  menunjukkan  nilai  standar baku mutu air bersih.
Pada perlakuan P3 (tanah lempung 2 gr/l) dan  P4  (tanah  lempung  3  gr/l)  terjadi  juga sedikit  penurunan  kadar  besi  (Fe),  hal  ini disebabkan  oleh  aerasi  yang  dilakukan,  dimana tindakan  aerasi  akan  melepaskan  ion  besi  (Fe) keudara  dan  juga  akan  merubah  ion  besi menjadi  senyawa  besi  sehingga  lebih  mudah untuk diendapkan (Saiddan Wahyu, 2010).
Gambar  9.  Nilai  efektivitas  besi  (Fe)  masing-masing perlakuan
Dari  gambar  9  dapat  dilihat  perlakuan  P5 (tanah  lempung  2  gr/l,  tawas  200  mg/l)  dan  P6 (tanah  lempung  3  gr/l,  tawas  300  mg/l)  yang paling  efektif  untuk  parameter  besi  (Fe).  Hasil uji  anova  menunjukkan  perbedaan  signifikan (F hitung (121,79)  >  F tabel (3,11)  pada  taraf kepercayaan  95%.  Tawas  dan  tanah  lempung sangat  berpengaruh  nyata  terhadap  kadar  besi (Fe) air gambut.
Parameter  sulfat  (SO 4 ). Gambar  10 menunjukan  dengan  perlakuan  P3  (tanah lempung  2  gr/l)  dan  P4  (tanah  lempung  3  gr/l) sedikit  meningkatkan  kadar  sulfat  (SO 4 )  yang sebelumnya adalah 40,14 mg/l.
Gambar  10.  Kadar  sulfat  (SO 4 )  dari  masing-masing sampel dan perlakuan .
Grafik batang berwarna biru menunjukkan nilai  hasil  pemeriksaan  sampel.  Grafik  batang
berwarna  merah  menunjukkan  nilai  standar baku mutu air bersih.Pada perlakuan P3 dan P4 kadar sulfat tidak meningkat, sedangkan dengan perlakuan  P1  (tawas  200mg/l),  P2  (tawas  300 mg/l),  P5  (tanah  lempung  2  gr/l,  tawas  200 mg/l)  dan  P6  (tanah  lempung  3  gr/l,  tawas  300 mg/l)  terjadi  peningkatan  kadar  sulfat  (SO 4 ) yang  lebih  besar  tetapi  tidak  melebihi  kadar maksimum  yang  diperbolehkan  sehingga  masih memenuhi  standar  baku  mutu  air  bersih  untuk parameter  sulfat  (SO 4 ).  Dari  itu  terlihat  bahwa semakin  tinggi  takaran  tawas  yang  digunakan, maka  kadar  sulfat  (SO 4 )  akan  semakin meningkat.
Gambar11.  Nilai  efektivitas  sulfat  (SO 4 )  masing-masing perlakuan.
Dari gambar 11dapat dilihat perlakuan P4 (tanah lempung 3 gr/l) yang paling efektif untuk parameter sulfat (SO 4 ).Hasil uji anova menunjukkan perbedaan signifikan (F hitung (93,9) >  F tabel (3,11)  pada  taraf  kepercayaan  95%. Tawas  dan  tanah  lempung  sangat  berpengaruh nyata terhadap kadar sulfat (SO 4 ) air gambut. Parameter  khlorida  (Cl). Khlorida merupakan  salah  satu  parameter  perairan  yang penting  untuk  diketahui  dalam  menentukan kualitas  air.  Gambar  12  menunjukkan  hasil pengukuran kadar kloridha pada masing-masing perlakuan.
Gambar  12.  Kadar  khlorida  (Cl)  dari  masing-masing sampel dan perlakuan .
Grafik batang berwarna biru menunjukkan nilai  hasil  pemeriksaan  sampel.  Grafik  batang berwarna  merah  menunjukkan  nilai  standar baku mutu air bersih.
Pada  gambar  terlihat  dengan  enam perlakuan yang berbeda mengakibatkan penurunan  kadar  khlorida  (Cl).  Sampel  air gambut  yang  belum  mendapatkan  perlakuan memiliki kadar khlorida (Cl) sebesar 44,67 mg/l masih  memenuhi  standar  baku  mutu  air  bersih karena  berada  di  bawah  nilai  kadar  batas maksimum yang diperbolehkan, sehingga dengan enam perlakuan yang semakin menurunkan kadar khlorida (Cl) tetap memenuhi standar baku mutu air bersih.
Gambar  13.  Nilai  efektivitas  Khlorida  (Cl)  masing- masing perlakuan.
Dari gambar13 dapat dilihat perlakuan P1 (tawas  200  mg/l)  yang  paling  efektif  untuk parameter  khlorida  (Cl).  Hasil  uji  anova menunjukkan perbedaan signifikan (F hitung (5,46) >  F tabel (3,11)  pada  taraf  kepercayaan  95%. Tawas  dan  tanah  lempung  sangat  berpengaruh nyata terhadap kadar khlorida (Cl) air gambut.
Parameter  zat organik sebagai  KmnO 4. Pada  gambar  14  terlihat  dengan  perlakuan  P1 (tawas 200mg/l), P2 (tawas 300 mg/l), P5 (tanah lempung  2  gr/l,  tawas  200  mg/l)  dan  P6  (tanah lempung 3 gr/l, tawas 300 mg/l) mengakibatkan terjadinya  penurunan  kadar  zat  organik  sebagai KMnO 4 yang  sebelum  dilakukan  pengolahan sebesar 379,2 mg/l. Walaupun penurunan kadar zat  organik  sebagai  KMnO 4 masih  belum memenuhi  standar  baku  mutu  air  bersih  karena masih  berada  di  atas  kadar  batas  maksimum yang  diperbolehkan,  tetapi  kondisi  fisik  sampel air hasil pengolahan sudah terlihat putih jernih.
Gambar  14.  Kadar  zat  organik  sebagai  KmnO 4 dari masing-masing sampel dan perlakuan .
Grafik batang berwarna biru menunjukkan nilai  hasil  pemeriksaan  sampel.  Grafik  batang berwarna  merah  menunjukkan  nilai  standar baku mutu air bersih.
Gambar 15. Nilai efektivitas zat organik sebagai KmnO 4 masing-masing perlakuan .
Pada  gambar  15  terlihat  perlakuan  P5 (tanah  lempung  2  gr/l,  tawas  200  mg/l)  yang paling  efektif  untuk  parameter  zat  organik sebagai  KmnO 4 .  Hasil  uji  anova  menunjukkan perbedaan  signifikan  (F hitung (31,68)  >  F tabel (3,11)  pada  taraf  kepercayaan  95%.  Tawas  dan tanah  lempung  sangat  berpengaruh  nyata terhadap  kadar  zat  organik  sebagai  KMnO 4 air gambut.
Parameter kesadahan (CaCO 3 ). Gambar 16 menunjukan perlakuan P3 (tanah lempung 2 gr/l)  dan  P4  (tanah  lempung  3  gr/l)  dapat menurunkan  kadar  kesadahan  (CaCO 3 )  yang sebelum  diolah  sebesar  40,03  mg/l.  Sedangkan perlakuan  P1  (tawas  200  mg/l),  P2  (tawas  300 mg/l),  P5  (tanah  lempung  2  gr/l,  tawas  200 mg/l)  dan  P6  (tanah  lempung  3  gr/l,  tawas  300 mg/l) cenderung meningkatkan kadar kesadahan (CaCO 3 ) tetapi  masih dalam batas standar baku mutu  karena  masih  di  bawah  kadar  maksimum yang  diperbolehkan.  Dari  itu  terlihat  bahwa
semakin  tinggi  takaran  tawas  yang  digunakan, maka  kadar  kesadahan  (CaCO 3 )  akan  semakin meningkat.
Gambar  16.  Kadar  kesadahan  (CaCO 3 )  dari  masing- masing sampel dan perlakuan .
Grafik  batang  berwarna  biru  menunjukkan nilai  hasil  pemeriksaan  sampel.  Grafik  batang berwarna  merah  menunjukkan  nilai  standar baku mutu air bersih.
Gambar 17. Nilai efektivitas kesadahan (CaCO 3 ) masing- masing perlakuan .
Dari gambar 17 dapat dilihat perlakuan P3 (tanah lempung 2 gr/l) dan P4 (tanah lempung 3 gr/l)  yang  paling  efektif  untuk  parameter kesadahan (CaCO 3 ). Hasil uji anova menunjukkan perbedaan
signifikan (F hitung (14,83)  >  F tabel (3,11)  pada  taraf kepercayaan  95%.  Tawas  dan  tanah  lempung sangat  berpengaruh  nyata  terhadap  kadar kesadahan (CaCO 3 ) air gambut.

## PEMBAHASAN
Parameter  pH. Hasil  penelitian  ini  berbeda dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Usman et  al., (2014)  tentang  pengolahan  air    gambut dengan  teknologi biosand  filter dual  media diketahui  bahwa biosand  filter dual  media menghasilkan efisiensi terbaik dalam
menaikkan nilai pH sebesar 36,54%, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Debby et al., (2014)  tentang  perbandingan  ketebalan media  terhadap  luas  permukaan  filter  pada biosand  filter untuk  pengolahan  air  gambut ditemukan  bahwa Biosand  filter menghasilkan efisiensi  terbaik  dalam  menaikkan  nilai  pH sebesar  33,90%.  Sedangkan  Itnawita  dan Subardi  (2012)  melaporkan    analisis  tembaga, seng,  dan  pH  dalam  air  minum  menemukan bahwa analisis pH pada sampel air baku PDAM Cabang Bengkalis adalah 4,2. Nilai pH untuk air produksi dan distribusi menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan air baku. Air  produksi  pHnya  6,67,  naiknya  pH  air produksi  ini  dapat  disebabkan  oleh  adanya penambahan  soda  abu  (Na 2 CO 3 )  pada  proses pengolahan  air  baku  yang  berfungsi  untuk menaikkan pH sekaligus sebagai koagulan.
Said (2012) mengatakan bahwa penggunaan  tawas  pada  pengolahan  air  gambut semakin menambahkan unsur sulfat di dalam air gambut  karena  tawas  dengan  rumus  kimianya Al 2 (SO 4 ) 3 .18H 2 O  yang  mengandung  aluminium dan sulfat sehingga pH air hasil olahan menjadi turun dan air terasa asam, oleh karena itu jumlah takaran  tawas  yang  digunakan  mempengaruhi penurunan pH air.
Pada  saat  penambahan  tawas  yang berlebihan,  maka  ion  H + yang  terbentuk  juga semakin  banyak  pula,  yang  artinya  pH  menjadi turun  sehingga  mengganggu  kestabilan  flok yang  telah  terbentuk.    Flok  tersebut  kembali pecah menjadi flok yang lolos saring.  Pada pH <  7  terbentuk  Al(OH) 2+ ,  Al(OH) 2 4+ ,  Al 2 (OH) 4+ . Dengan  adanya  ion  positif  yang  banyak,  akan lebih  banyak  mendestabilisasi  muatan  negatif zat pengeruh, akan tetapi tidak stabil.
Penggunaan tanah lempung pada kombinasi tanah lempung dan tawas memperbanyak timbulnya flok yang berorientasi  secara    acak  atau  struktur  yang berukuran lebih besar akan turun dari larutan itu dengan  cepatnya  membentuk  sedimen  yang lepas. Semakin banyak flokulasi yang dihasilkan maka ion sulfat yang dilepaskan oleh tawas  akan  semakin  banyak  yang  terikat  oleh flok  tersebut,  sehingga  pH  air  bisa  menjadi netral (Endriani, 2012).
Parameter  warna. Penurunan  parameter warna disebabkan karena penambahan koagulan akan  menghasilkan  reaksi  kimia  dimana
muatan-  muatan  negatif  yang  saling  tolak- menolak  di  sekitar  partikel  terlarut  berukuran koloid  akan  ternetralisasi  oleh  ion-ion  positif dari  koagulan  dan  pada  akhirnya  partikel- partikel  koloid  tersebut  akan  saling  tarik- menarik  dan  menggumpal  membentuk  flok. Flok-flok  yang  telah  terbentuk  akan  lebih mudah  mengendap  dan  dipisahkan  dari  air gambut,  sehingga  nilai  kekeruhan,  zat  organik dan warna akan menurun (Nastiti et al. , 2015). Hasil  penelitian  yang  diperoleh  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nastiti et al., (2015) tentang penyisihan warna, zat organik dan  kekeruhan  pada  air  gambut  dengan kombinasi proses koagulasi-flokulasi menggunakan koagulan aluminium sulfat (AL 2 (SO 4 ))  dan  membran  ultrafiltrasi  diperoleh bahwa  nilai  warna  menurun  dari  391  PtCo menjadi 128 PtCo. Penurunan kadar warna pada penelitian ini karena penggunaan tawas  sebagai koagulan  dalam  pengolahan  air  gambut. Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Natalina  (2006)  tentang  penurunan  warna dengan  karbon  aktif  tempurung  kelapa  sawit pada  air  gambut  Sungai  Sebangau  Kota Palangkaraya  menunjukkan  adanya  penurunan warna  air  setelah  perlakuan  menggunakan karbon  aktif  tempurung  kelapa  sawit  dimana semakin  tinggi  tingkat  ketebalan  karbon  aktif yang  digunakan,  maka  akan  semakin  turun kadar warna yang dihasilkan.
Hasil penelitian diketahui bahwa perlakuan  P6  (tanah  lempung  3  gr/l,  tawas  300 mg/l)  yang  paling  efektif  dimana  air  hasil olahan berwarna lebih putih dan jernih dari pada air  hasil  olahan  perlakuan  P1,  P2,  P3  dan  P4. Penggunaan kombinasi tanah lempung menghasilkan  lebih  banyak  flokulasi  sehingga lebih  banyak  mengikat  zat  organik  dalam  air gambut,  kemudian  disempurnakan  dengan pengendapan  oleh  tawas.  Tetapi  dari  hasil pemeriksaan  laboratorium  kadar  parameter warna  masih  diatas  kadar  maksimum  yang diperbolehkan yaitu sebesar 88 PtCo untuk nilai terendah  perlakuan  P6,  sedangkan  kadar maksimum  yang  diperbolehkan  adalah  sebesar 50  PtCo.  Jika  pada  proses  pengendapan dilakukan  dengan  waktu  yang  lebih  lama, diyakini  air  akan  semakin  jernih  dan  kadar warna air akan semakin turun.
Parameter  kromium  valensi  6  (Cr) Sumber-sumber kromium yang berkaitan
dengan  aktifitas  manusia  dapat  berupa  limbah atau  buangan  industri  sampai  buangan  rumah tangga.  Kadar  kromium  valensi  6  yang  tinggi bisa menyebabkan gangguan pencernaan, berupa  sakit  lambung,  muntah,  dan  perdarahan, luka  pada  lambung,  konvulsi,  kerusakan  ginjal, dan  hepar.  Alat  pernafasan  juga  merupakan organ target utama dari kromium valensi 6 baik akut  maupun  kronis,  melalui  inhalasi.  Gejala toksisitas  yang  ditimbulkan  meliputi  nafas pendek,  batuk-batuk  serta  kesulitan  bernafas. Kromium valensi 6 juga bisa menyebabkan kulit gatal  dan  luka  yang  tidak  lekas  sembuh. Senyawa  kromium  valensi  6  juga  bisa menyebabkan  iritasi  mata,  luka  pada  mata, iritasi  pada  kulit  dan  membran  mukosa (Asmaradhani, 2015).
Hasil  penelitian  diketahui  bahwa  semua sampel air baik yang belum diolah maupun yang sudah  dilakukan  pengolahan  memiliki  kadar kromium  valensi  6  yang  masih  dibawah  kadar maksimum  yang  diperbolehkan  sehingga  tidak dikuatirkan  akan  menimbulkan  gangguan- gangguan  kesehatan  seperti  yang  disebutkan  di atas.
Parameter  mangan  (Mn). Menurut  Said dan Wahyu (2010), pengolahan air gambut yang umum  digunakan  terdiri  dari  beberapa  tahapan proses,  salah  satu  prosesnya  adalah  proses oksidasi  dengan  aerasi  yang  bertujuan  untuk menghilangkan  zat  besi  atau  mangan.  Pada proses  oksidasi  dengan  aerasi,  pengurangan mangan  (Mn)  akan  sangat  efektif  pada  pH  7-8. Oleh  karena  sampel  air  gambut  yang  diolah memiliki kadar pH 6,6 sehingga proses oksidasi dengan  aerasi  menjadi  tidak  efektif,  sehingga kadar  mangan  (Mn)  dari  air  hasil  pengolahan menjadi meningkat. Kusnaedi (2006)
mengatakan  bahwa  proses  pengendapan  logam mangan (Mn) akan terjadi pada pH 11. Hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan  tawas  dapat  meningkatkan  kadar mangan (Mn) dalam air hasil pengolahan karena dipengaruhi  oleh  kadar  pH,  sehingga  air  hasil olahan  tersebut  tidak  layak  untuk  digunakan terutama  untuk  dikonsumsi.  Sedangkan  dengan penambahan  tanah  lempung  saja,  terjadi  sedikit peningkatan  kadar  mangan  (Mn)  tetapi  masih dibawah  kadar  maksimum  yang  diperbolehkan. Hal ini disebabkan tanah lempung yang bersifat alkali (basa) dengan kadar pH yang tinggi dapat mengendapkan  logam  mangan  (Mn).Hasil
penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Ignasius  (2014)  tentang kajian  jar  test  koagulasi-flokulasi  sebagai  dasar perancangan  instalasi  pengolahan  air  gambut (IPAG)  menjadi  air  bersih,  dimana  ditemukan bahwa hasil analisa kualitas kimiawi air gambut nilai  mangan  (Mn)  dari  0,061  mg/l  turun menjadi 0,008 mg/l.
Parameter  besi  (Fe). Besi  adalah  salah satu  elemen  kimiawi  yang  dapat  ditemui  pada harnpir  setiap  tempat  di  bumi,  pada  semua lapisan  geologi  dan  badan  air.  Pada  umumnya, besi  yang  ada  di  dalam  air  dapat  bersifat  :  1) Terlarut sebagai  Fe 2+ (Fero) atau Fe 3+ (Feri). 2) Tersuspensi sebagai butir koloidal (< I pm  atau lebih besar seperti Fez Or, FeOOH, Fe (OH) 3 .3) Tergabung  dengan  zat  organis  zat  padat  yang inorganik  (seperti  tanah  liat)  (Effendi,  2003). Besi  pada  konsentrasi  yang  >  1,0  mg/l  dapat menyebabkan  warna  air  menjadi  kemerah- merahan, memberi rasa yang tidak enak pada air disamping  dapat  membentuk  endapan  pada pipa-pipa  logam  dan  bahan  cucian  (Musadad, 1998).
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlambang dan Nusa (2005) tentang aplikasi teknologi pengolahan  air  sederhana  untuk  masyarakat pedesaan,  menemukan  bahwa  ada  perbaikan nilai  besi  (Fe) dari 0,4  mg/l menjadi  0,18 mg/l. Sejalan  juga  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Ignasius  (2014)  tentang  kajian  jar  test koagulasi-flokulasi  sebagai  dasar  perancangan instalasi pengolahan air gambut (IPAG) menjadi air  bersih  menemukan  bahwa  hasil  analisa kualitas  kimiawi  air  gambut  nilai  besi  (Fe) 0,414  mg/l  menjadi  0,09  mg/l.  Sejalan  juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Rubinata (2014) tentang  perancangan alat pengolahan air gambut  sederhana  menjadi  air  minum  skala rumah  tangga,  penentuan  dosis  dengan  metode jar  test  dilakukan  dengan  penentuan  dosis koagulan  tawas  dan  netralisasi  kapur  tohor yakni  350  mg/l  dan  150  mg/l  diperoleh  hasil parameter  besi  turun  menjadi  62,09%  (0,23 mg/l).Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2007) tentang penurunan warna dan kandungan  zat  organik  air  gambut  dengan  cara Two  Stage  Coagulation ,  dimana  ditemukan bahwa  dengan  metode Two  Stage  Coagulation dengan menggunakan koagulan alum pada dosis
280-300  mg/l  tidak  signifikan  baik  terhadap penurunan konsentrasi besinya.
Pada proses koagulasi dengan menggunakan alum akan efektif pada pH ≥ 6. 4. Karena pH  air  gambut  yang akan diolah adalah 6,6  sehingga  tawas  (alum)  yang  digunakan menjadi  efektif  untuk  menurunkan  kadar  besi (Fe),  dimana  Fe  yang  sudah  teroksida  sebagian lepas keudara dan sebagian lagi turut mengendap  bersama  flok  yang  timbul  akibat proses  koagulasi.  Terlihat  pada  grafik  diatas bahwa  perlakuan  P1,  P2,  P5  dan  P6  yang menggunakan tawas dalam perlakuan memperoleh  nilai  rata-rata  besi  (Fe)  yang  lebih rendah  dari  kadar  besi  (Fe)  air  gambut  yang belum diolah. Sedangkan pada perlakuan P3 dan P4  memperoleh  nilai  rata-rata  besi  (Fe)  yang lebih tinggi  dari kadar besi  (Fe) perlakuan lain, hal  ini  disebabkan  flok  yang  terbentuk  akibat proses  koagulasi  lebih  sedikit  dibandingkan dengan perlakuan P1, P2, P5 dan P6 (Kusnaedi, 2006).
Perlakuan P1 (tawas 200 mg/l), P2 (tawas 300 mg/l), P5 ( tanah lempung 2 gr/l, tawas 200 mg/l)  dan  P6  (tanah  lempung  3  gr/l,  tawas  300 mg/l)  sama-sama  menggunakan  tawas  di  dalam proses  pengolahannya,  sehingga  menurunkan kadar pH air hasil olahannya. Pada perlakuan P3 (tanah lempung 2 gr/l) dan P4 (tanah lempung 3 gr/l),  justru  meningkatkan  kadar  pH  karena tanah  lempung  mempunyai  sifat  plastis  dan alkali  (Terzaghi,  1987).  Sedangkan  pada perlakuan  P5  menurunkan  kadar  pH  tetapi masih berada dalam batas standar baku mutu air bersih,  karena  penurunan  kadar  pH  oleh penambahan tawas bisa dinetralisir dengan sifat alkali tanah lempung yang digunakan.
Parameter sulfat (SO 4 ). Ion sulfat adalah salah  satu  anion  yang  banyak  terjadi  pada  air alam. Ion sufat merupakan sesuatu yang penting dalam  penyediaan  air  untuk  umum  karena pengaruh pencucian perut yang bisa terjadi pada manusia  apabila  ada  dalam  konsentrasi  yang cukup besar. Kadar ion sulfat yang cukup besar didalam air minum akan menimbulkan kerak air yang  keras  pada  ketel  dan  alat  pengubah  panas (Juwita,  2009).  Ion  sulfat  dalam  jumlah  besar dapat  bereaksi  dengan  ion  natrium  atau magnesium  dalam  air  sehingga  membentuk garam  natrium  sulfat  dan  magnesium  sulfat yang  dapat  menimbulkan  reaksi  laxative (Musadad, 1998).
Pada  perlakuan  P3  dan  P4  kadar  sulfat tidak  meningkat  karena  tanah  lempung  dengan rumus kimia Al 2 O 3 .nSiO 2 KH 2 O tidak mengandung  unsur  sulfat  sehingga  tidak  ada sulfat  yang  dilepaskan  kedalam  air.  Sedangkan pada  perlakuan  P1,  P2,  P5  dan  P6  yang menggunakan tawas dalam pengolahan memperoleh  hasil  kadar  sulfat  yang  meningkat dari  sebelum  diolah.  Hal  ini  disebabkan  oleh tawas  atau  alum  dengan  rumus  kimianya Al 2 (SO 4 ) 3 .18H 2 O  mengandung  unsur  sulfat (SO 4 )  sehingga  dengan  lepasnya  sulfat  dari reaksi  tawas  menyebabkan  peningkatan  kadar sulfat  dalam  air.Hasil  penelitian  diketahui bahwa  kadar  sulfat  (SO 4 )  dari  sampel  air  yang belum diolah dan sampel  air  yang sudah diolah dengan  enam  perlakuan  yang  berbeda  berada dibawah  kadar  maksimum  yang  diperbolehkan sehingga  memenuhi  standar  baku  mutu  air bersih,  sehingga  tidak  akan  menimbulkan gangguan  kesehatan  seperti  yang  disebutkan diatas.
Parameter  khlorida  (Cl). Khlorida merupakan salah satu bahan penyusun pestisida, pestisida  kimia  merupakan  bahan  beracun  yang angat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Hal ini disebabkan pestisida merupakan polutan yang  dapat  menyebabkan  radikal  bebas. khlorida bersifat memberi rasa asin pada air jadi khlorida juga sebagai pencemar air (Ulfa, 2012). Khlorida  yang  berikatan  dengan  ion  natrium dapat menimbulkan rasa asin dan menyebabkan kerusakan  pada  pipa-pipa  air.  Khlorida  yang berlebihan dalam air alam memberikan indikasi adanya  pencemaran.  Khlorida  yang  terlarut biasanya tidak dapat dihilangkan dengan proses sederhana  lain  kecuali  dengan  pengenceran (Musadad, 1998).
Seperti  halnya  khlorida  pada  tanah sebagai pestisida, kadar khlorida dalam air juga diperbolehkan  asalkan  berada  pada  kontrol  di bawah  jumlah  maksimal  yang  diperbolehkan. Tidak  hanya  bersifat  merugikan,  khlorida  juga memiliki  manfaat  bagi  manusia  yaitu  dengan cara  deklorinasi  air.  Deklorinasi  ini  merupakan perlindungan  kesehatan  masyarakat  melalui pengendalian  penyakit  ditularkan  melalui  air (Ulfa, 2012).
Parameter  zat organik sebagai  KmnO 4. Adanya  bahan-bahan  organik  dalam  air  erat hubungannya dengan terjadinya perubahan sifat fisik dari air, terutama dengan timbulnya warna,
bau  dan  rasa  dankekeruhan  yang  tidak diinginkan. Adanya zat  organik dalam air dapat diketahuidengan menentukan angka permanganatnya (Barutu, 2013).Pengaruh terhadap kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh penyimpangan  terhadap  standar  ini  adalah timbulnya  bau  yang  tidak  sedap  pada  air minum,  dan  dapat  menyebabkan  sakit  perut (Musadad, 1998).
Hasil pengolahan diketahui untuk perlakuan  P1  dan  P2  menghasilkan  endapan dengan butiran halus, berwarna kekuningan, dan air yang dihasilkan setelah penyaringan berwarna  putih  jernih  tetapi  hasil  pemeriksaan laboratorium  masih  diatas  kadar  maksimum yang  diperbolehkan.  Pada  perlakuan  P3  dan  P4 menghasilkan  sedikit  endapan  yang  halus, berwarna coklat tua, air yang dihasilkan setelah penyaringan  berwarna  kekuningan,  dan  hasil pemeriksaan  laboratorium  masih  sangat  tinggi melebihi  kadar  maksimum  yang  diperbolehkan. Pada  perlakuan  P5  dan  P6  menghasilkan endapan  yang  lebih  banyak  dengan  flok  yang lebih besar berwarna kuning kecoklatan dan air yang  dihasilkan  setelah  penyaringan  berwarna putih jernih tetapi hasil pemeriksaan laboratoriummasih  melebihi  kadar  maksimum yang diperbolehkan. Sehingga air hasil pengolahan  ini  belum  layak  untuk  dijadikan sumber  air  minum,  hanya  bisa  digunakan sebagai  sumber  air  bersih  untuk  keperluan rumah tangga selain untuk dikonsumsi.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlambang dan Nusa (2005) tentang aplikasi teknologi pengolahan  air  sederhana  untuk  masyarakat pedesaan,  menemukan  bahwa  ada  perbaikan nilai  zat  organik  470  mg/l  menjadi  10,5  mg/l. Sejalan  juga  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Nastiti et  al (2015)  tentang  penyisihan warna,  zat  organik  dan  kekeruhan  pada  air gambut  dengan  kombinasi  proses  koagulasi- flokulasi  menggunakan  koagulan  aluminium sulfat  (AL 2 (SO 4 ))  dan  membran  ultrafiltrasi diperoleh bahwa nilai zat organik menurun dari 42,34 mg/l KmnO 4 menjadi 23,38 mg/l KMnO 4 . Penurunan  tersebut  disebabkan  karena penambahan  koagulan  akan  menghasilkan reaksi  kimia  dimana  muatan-muatan  negatif yang  saling  tolak-menolak  di  sekitar  partikel terlarut berukuran koloid akan ternetralisasi oleh ion-ion positif dari koagulan dan pada akhirnya
partikel-partikel  koloid  tersebut  akan  saling tarik-menarik  dan  menggumpal  membentuk flok.  Flok-flok  yang  telah  terbentuk  akan  lebih mudah  mengendap  dan  dipisahkan  dari  air gambut,  sehingga  nilai  zat  organik  sebagai KmnO 4 menurun  (Nastiti et  al .,  2015).  Pada proses  pengolahan  air  gambut  ketika  terjadi proses koagulasi dan flokulasi, zat organik yang awalnya  terdispersi  dalam  air  gambut  dapat diendapkan  dan  dipisahkan  sehingga  akan mudah  tersaring  (Sutrisno et  al .,  2014).Tawas yang  ditambahkan  pada  perlakuan  P1,  P2,  P5 dan P6 mengakibatkan flok-flok yang terbentuk lebih  banyak  dibandingkan  pada  perlakuan  P3 dan  P4,  sehingga  menyebabkan  kadar  zat organik  air  hasil  pengolahan  dengan  perlakuan P1,  P2,  P5  dan  P6    lebih  rendah  dibandingkan kadar  zat  organik  air  hasil  pengolahan  dengan perlakuan P3 dan P4.
Parameter kesadahan (CaCO 3 ). Kesadahan  adalah  istilah  yang  digunakan  pada air yang mengandung kation penyebab
kesadahan.
Pada umumnya kesadahan disebabkan  oleh  adanya  logam-logam  atau kation-kation  yang  bervalensi  2  seperti  Fe,  Sr, Mn,  Ca  dan  Mg.  Tetapi  penyebab  utama  dari kesadahan adalah kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg). Kalsium dalam air mempunyai kemungkinan  bersenyawa  dengan  bikarbonat, sulfat,  khlorida  dan  nitrat.  Sementara  itu magnesium  terdapat  dalam  air  kemungkinan bersenyawa  dengan  bikarbonat,  sulfat  dan khlorida (Said dan Ruliasih, 2012).
Sebagaimana  telah  disebutkan  diatas bahwa  kesadahan  disebabkan  oleh  adanya logam-logam atau kation-kation yang bervalensi 2  seperti  Fe,  Sr,  Mn,  Ca  dan  Mg.  Pada perlakuan P1, P2, P5 dan P6 penambahan tawas pada  pengolahan  meningkatkan  kadar  mangan (Mn),  dan  logam  mangan  (Mn)  tersebut  juga mengakibatkan  peningkatan  kadar  kesadahan (CaCO 3 ).  Meskipun  kadar  kesadahan  (CaCO 3 ) meningkat  tetapi  masih  berada  dibawah  kadar maksimum  yang  diperbolehkan  sehingga  masih memenuhi standar baku mutu air bersih.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Naswir  (2009) tentang kajian pemanfaatan air gambut untuk air minum  rumah  tangga,  dimana  diperoleh  bahwa pada pengolahan air gambut dengan menggunakan  CCBN  hasil  uji  menunjukan kesadahannya  adalah  25,93  mg/l,  dan  jika
menggunakan  CCBN-RO  kesadahannya  hanya 2,060 mg/l.
Hasil penelitian diketahui sampel air yang digunakan  dalam  penelitian  memiliki  kadar kesadahan  (CaCO 3 )  yang  rendah  (40,03  mg/l) karena  sampel  air  yang  digunakan  adalah  air gambut  daerah  rawa,  dari  tanah  galian  terbuka dengan  kedalaman  kurang  dari  3  meter. Perlakuan  dengan  penambahan  tanah  lempung (P3  dan  P4)  cenderung  menurunkan  kadar kesadahan  (CaCO 3 ),  sedangkan  penambahan tawas mengakibatkan kenaikan kadar kesadahan (CaCO 3 )  tetapi  masih  jauh  di  bawah  kadar maksimum  yang  diperbolehkan.  Dari  segi  fisik air  hasil  olahan  dengan  6  perlakuan  ini  tidak terasa licin  dan efektif pada penggunaan sabun. Sebagaimana diketahui bahwa tingkat kesadahan  yang  tinggi  akan  menyebabkan  air terasa licin dan kerja sabun tidak menjadi efektif (tidak menimbulkan busa) (Musadad, 1998).

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan bahwaberdasarkan kadar rata-rata dari sembilan parameter  yang  diperiksa  dan  dari  perhitungan nilai  efektifitas  yang  diperoleh,  diketahui  dari keenam  perlakuan  yang  berbeda  itu  bahwa perlakuan  P5  (tanah  lempung  2  gr/l,  tawas  200 mg/l)  adalah  perlakuan  yang  paling  efektif. Meskipun kadar parameter warna, mangan (Mn) dan  zat  organik  sebagai  KMnO 4 masih  di  atas kadar  maksimum  yang  diperbolehkan  tetapi memiliki  nilai  rata-rata  lebih  rendah  dari perlakuan  lainnya  dan  air  hasil  olahan  sudah bisa  dimanfaatkan  untuk  keperluan  rumah tangga  selain  untuk  dikonsumsi.  Jika  pada proses  pengendapannya  dilakukan  dengan waktu  yang  lebih  lama,  diyakini  kadar  warna, mangan  (Mn)  dan  zat  organik  sebagai  KmnO 4 akan semakin menurun sehingga bisa memenuhi standar  baku  mutu  air  bersih  sesuai  dengan kriteria Permenkes RI No 416/Menkes/per/1990 tentang  syarat-syarat  dan  pengawasan  kualitas air.
Untuk itu disarankan pada proses pengendapannya  dilakukan  dalam  waktu  yang lebih  lama  supaya  lebih  banyak  flokulasi  yang terjadi  sehingga  semakin  menurunkan  kadar warna  dan  zat  organik  sebagai  KMnO 4 yang nantinya  diharapkan  dapat  memenuhi  standar baku mutu air bersih. Air hasil pengolahan yang
diperoleh sebaiknya digunakan untuk keperluan rumah  tangga  yang  lain  seperti  mencuci  dan mandi,  tidak  untuk  keperluan  memasak  karena kadar  parameter  warna,  mangan  (Mn)  dan  zat organik  sebagai  KMnO 4 yang  masih  diatas kadar  maksimum  yang  diperbolehkan  bisa menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada  kesempatan  ini  penulis  mengucapkan terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang membantu dalam melaksanakan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson, E,  L. Darmayanti dan Rinaldi.  2013. Pengolahan  Air  Gambut  dengan  Media Filter Batu Apung. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Unri. 1 (1) : 2-5. Asmaradhani, D. 2015. Analisis Krom Valensi 6 (Cr+6) pada Air Bersih. http://repository.usu.ac.id/bitstream/.../3/ Chapter%20II.pdf (Diakses pada tanggal 10 Sepetember 2016).
Barutu,  M.  2013.  Air  Merupakan  Zat  Kima yang Ada di Lingkungan. http:// repository.usu.ac.id/bitstream/.../4/Chapt er%20II.pdf.  (Diakses  pada  tanggal  10 September 2016).
Debby, E. C, L. Darmayanti dan Lilis, H. 2014.
Perbandingan Ketebalan Media terhadap Luas  Permukaan  Filter  pada Biosand Filter untuk  Pengolahan  Air  Gambut. JOM FTEKNIK Unri. 1 (2) : 1-10.
Effendi,  H.  2003.  Telaah  Kualitas  Air  Bagi
Pengelolaan Sumber Daya dan
Lingkungan Perairan.  Penerbit Kanisius.
Yogyakarta.
Endriani,  D.  2012.  Pengaruh  Penambahan  Abu Cangkang Sawit Terhadap Daya Dukung dan  Kuat  Tekan  pada  Tanah  lempung ditinjau dari UCT Dan CBR Laboratorium. Universitas Sumatra
Utara. Medan.
Fitria,  S.  N.  2007.  Penurunan  Warna  dan Kandungan  Zat  Organik  Air  Gambut dengan  Cara Two  Stage  Coagulation .
Jurnal  Teknik  Lingkungan.13  (1)  :  20- 26.
Herlambang,  A  dan  Nusa,  I.  S.  2005.  Aplikasi Teknologi  Pengolahan  Air  Sederhana untuk  Masyarakat  Pedesaan.  Kelompok teknologi  pengelolaan  air  bersih  dan limbah  cair.  Pusat  pengkajian  dan penerapan  teknologi  lingkungan.  BPPT. JAI 1 (2) : 113-122.
Ignasius, D. A. 2014. Kajian Jar Test Koagulasi-
Flokulasi  sebagai  Dasar  Perancangan Instalasi Pengolahan Air Gambut (IPAG) Menjadi Air Bersih, http://www.OPI.LIPI.go.id/data. (Diakses pada tanggal 06 Mei 2015). Itnawita  dan  Subardi,  B.  2012.  Analisis Tembaga,  Seng,  dan  pH  dalam  Air
Minum.  Jurnal  Health  Care.  2  (1)  :  34- 38.
Juwita,  E.  2009.  Penentuan  Kadar  Sulfat  dalam Air Bersih. http:http://repository.usu.ac.id/bitstream/ 2009.pdf  (Diakses  pada  tanggal  10
September 2016).
Kusnaedi.  2006.  Mengolah  Air  Gambut  dan Kotor  untuk  Air  Minum.  Penebar Swadaya. Jakarta.
Menteri Kesehatan RI. 1990. Peraturan Menteri Kesehatan  No.  416  Tahun  1990  tentang Syarat-syarat  dan  Pengawasan  Kualitas Air. Sekretariat Negara. Jakarta.
Musadad,  A.  1998.  Pengaruh  Air  Gambut
terhadap Kesehatan dan Upaya Pemecahannya.  Jurnal  Litbangkes.  8 (01) : 8-13.
Nastiti  ,  Y.  Syarfi,  D  dan  Syamsu,  H.  2015.
Penyisihan  Warna,  Zat  Organik  dan Kekeruhan  pada  Air  Gambut  dengan Kombinasi  Proses  Koagulasi-Flokulasi menggunakan Koagulan Aluminium Sulfat (AL2(SO4)) dan Membran
Ultrafiltrasi. JOM FTEKNIK Unri. 2 (2) :1-7.
Naswir. 2009. Kajian Pemanfaatan Air Gambut untuk  Air  Minum  Rumah  Tangga, http://www.foxitsoftware.com.  (Diakses pada tanggal 18 April 2015).
Natalina,  F.  2006.  Penurunan  Warna  dengan Karbon  Aktif  Tempurung  Kelapa  Sawit pada Air Gambut Sungai Sebangau Kota Palangkaraya.  Tesis  Pasca  Sarjana. Universitas diponegoro.
Rubinata, A. 2014. Perancangan Alat Pengolahan  Air  Gambut  Sederhana
menjadi  Air  Minum  Skala  Rumah Tangga. Jurnal Mahasiswa Teknik
Lingkungan UNTAN. 1 (1) : 5-12. Said,  N.  I.  2012.Pengolahan  Air  sungai/gambut sederhana,
BPPT,
http://www.kelair.bppt.go.id.html.
(diakses pada tanggal 22 Mei 2016).
Said,  N.  I  dan  Ruliasih.  2012.  Penghilangan Kesadahan  didalam  Air  Minum  http:// www.kelair.bppt.go.id/.../BukuAirMinu m/BAB9SADAH... (Diakses pada tanggal 10 September 2016).
Said,  N.  I  dan  Wahyu,  W.  2010.  Teknologi Pengolah  Air  Gambut  Sederhana.  Jurnal Nusa Idaman. 5 (8). 35-52.
Sutrisno,  Muhdarina  dan  T.  Ariful  Amri.  2014.
Pengolahan Air Gambut dengan Koagulan Cair Hasil Ekstraksi Lempung Alam Desa Cengar menggunakan
Larutan H 2 SO 4 . JOM FMIPA Unri. 1 (2) :13-20.
Ulfa,  I.  2012.  Unsur  Klor  Memiliki  Pengaruh Ganda pada Air. http://immabanget.blogspot.com/.../jurna l-kimia-lingkungan ... (Diakses pada tanggal 10 September 2016).
Usman, R.  L.  Darmayanti dan M. Fauzy. 2014. Pengolahan  Air    Gambut  dengan Teknologi Biosand  Filter Dual  Media.
JOM FTEKNIK Unri. 1 (2) : 11-26.
Terzaghi,  K.  1987.  Mekanika  Tanah  dalam Praktek Rekayasa. Erlangga. Jakarta.
Wasisto,  S.  1980.  Laporan  Penelitian  Sumber Air  Minum  dan  Cara  Pembuangan Kotoran  di  Daerah  Pasang  Surut  Rantau Rasau  Jambi.  Pusat  Penelitian  Ekologi Kesehatan.  Badan  Litbangkes  Depkes RI. Jakarta.