http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
Kajian Aspek Struktur Pada SLF Gedung Transmart Majapahit Semarang
Budiono Joko Nugroho 1 , Rahma Nindya Ayu Hapsari 2
Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 1, 2 email: budionojoko@untagsmg.ac.id 1 , rahma-nadya@untagsmg.ac.id 2
DOI: http://dx.doi.org/10.31869/rtj.v5i2.3179
Abstract: Sertifikat  Laik  Fungsi  Bangunan  Gedung  atau  SLF  adalah  sertifikat  yang  diberikan  oleh Pemerintah  Daerah  terhadap  bangunan  gedung  yang  telah  selesai  dibangun  dan  telah  memenuhi persyaratan  kelaikan  fungsi  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  oleh  Pengkaji  Teknis  dan  hasil  penelitian dokumen  oleh  Tim  Ahli  Bangunan  Gedung  (TABG),  sebagai  syarat  untuk  dapat  dimanfaatkan.  Dengan memiliki  SLF,  hal  tersebut  akan  menjamin  keandalan  dari  sebuah  bangunan  gedung.  Salah  satu  aspek pemeriksaan  keandalan  gedung  berdasarkan  kesesuaian  Ijin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  yang  telah diberikan adalah keselamatan bidang struktur.
Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan data kualitatif dan  kuantitatif.  Pengambilan  sampel  dilakukan  berdasarkan  random  sampling  dengan  metode  cluster bangunan  Gedung  yang  disyaratkan  SLF  yaitu  cluster  Bangunan  Gedung  Negara,  Bangunan Perdagangan, Bangunan Kesehatan, dan Bangunan Perindustrian.
Metode pemeriksaan fisik Bangunan Gedung dilakukan secara: pemeriksaan visual (dituangkan ke  dalam  daftar  simak),  pengujian  nondestruktif  dan/atau  pengujian  destruktif.  Hasil  dari  pemeriksaan tersebut adalah pernyataan bahwa Bangunan Gedung laik Fungsi.
Hasil  pengamatan  visual  dapat  disimpulkan bahwa  bangunan  tidak  mengalami  kerusakan  yang berarti,  sehingga  kategori  andal  atau  laik  fungsi,  yang  mana  tidak  terjadinya  kerusakan/kekurangan pada  komponen-komponen  struktur.  Berdasarkan  hasil  pengujian  hammer  test  di  lapangan  didapatkan data  kualitas  beton  pada  balok  dan  kolom  cukup  baik.  Dan  dari  hasil  analisis  struktur  dengan menggunakan  program  SAP2000  maka  didapat hasil  bahwa  perhitungan  beban  aksial dan beban geser pada  tiap  type  kolom  struktur  pada  kondisi  pembebanan  eksisting  masih  dalam  kondisi  batas  aman terhadap beban aksial dan geser. Sedangkan pada balok struktur dinyatakan   masih dalam batas aman terhadap lentur dan geser.
Keywords: SLF, Pengkaji Teknis, SAP2000, IMB, Hammer Test

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  No.  11  Tahun  2020  tentang Cipta Kerja sebagai pengganti beberapa ketentuan pasal pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung;  serta Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  2021 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang  Undang Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan Gedung sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor  36  tahun  2005  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2002  tentang  Bangunan  Gedung;  serta  Permen PUPR  RI  Nomor  27/PRT/M/2018  Tentang Sertifikat  Laik  Fungsi  Bangunan  Gedung  yang memiliki  tujuan  mewujudkan  Penyelenggaraan Bangunan  Gedung  yang  tertib,  baik  secara administratif  maupun  secara  teknis,  agar terwujud  Bangunan  Gedung  yang  fungsional,
andal,  yang  menjamin  keselamatan,  kesehatan, kenyamanan,  dan  kemudahan  pengguna,  serta serasi  dan  selaras  dengan  lingkungannya. Peraturan  Pemerintah  ini  mengatur  ketentuan pelaksanaan  tentang  fungsi  Banqunan  Gedung, persyaratan Bangunan Gedung, Penyelenggaraan Bangunan  Gedung,  peran  Masyarakat  dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, dan pembinaan  dalam  Penyelenggaraan  Bangunan Gedung.  Bangunan  gedung  harus  senantiasa fungsional,  andal,  yang  menjamin  keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna,  serta  serasi  dan  selaras  dengan lingkungannya, dalam operasionalisasinya disetiap  Kabupaten  /  Kota,  UUBG  telah mengamanatkan  untuk  ditetapkannya  Peraturan Daerah  Kabupaten/Kota  tentang  Bangunan Gedung  (Perda  Bangunan  Gedung)  sebagai
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
275
payung  hukum  penyelenggaraan  bangunan gedung bagi aparatur
pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku kegiatan konstruksi dan masyarakat. Dalam menjamin keandalan bangunan gedung di Kabupaten/Kota,
Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan  Walikota  Nomor  47  Tahun  2017 tentang  Sertifikat  Layak  Fungsi  Bangunan Gedung  dan  Peraturan  Walikota  dengan  Nomor 51  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Walikota  Nomor  47  tahun  2017 Tentang  Sertifikat  Layak  Fungsi  dimana  dalam aturan disyaratkan pengurusan SLF menggunakan  sistem  Online  Single  Submision (OSS).
Wilayah kajian  struktur ini  adalah pada Gedung Transmart  Majapahit  Jl.  Brigjen  Sudiarto, Plamongan  Sari,  Kec.  Pedurungan,  Kota Semarang,  Jawa  Tengah.  Yang  mana  aktivitas didalam  gedung    ini  perlu  evaluasi  karena bangunan  ini  merupakan  bangunan  publik  yang perlu dikaji untuk keamanan strukturnya. Permasalahan yang digunakan dilakukan pembatasan untuk memperjelas dan memudahkan  dalam  melakukan  penelitian, yaitu:
1. Pengambilan  data  pada  lapangan  dilakukan dengan  cara  pengamatan  visual  dan pengukuran terhadap komponen struktur.
2. Pemeriksaan  teknis  bangunan  ini  difokus pada  struktur.  Evaluasi  dilakukan  terhadap sistem  struktur,  pondasi,  kolom,  balok, dinding, core, shear-wall, plafond dan atap.
3. Pengolahan  data  dilakukan  dengan  cara melakukan    analisis  struktur  memakai aplikasi SAP2000.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pemeriksaan dan pengujian pada proses penerbitan SLF bangunan gedung untuk menilai pemenuhan persyaratan teknis meliputi:
1. Kesesuaian  data  aktual  (terakhir)  dengan data dalam dokumen pelaksanaan
konstruksi  bangunan  gedung  termasuk  as built drawings.
2. Pengujian/test di lapangan (on site)
dan/atau  di  laboratorium  untuk  aspek keselamatan,  kesehatan,  kenyamanan,  dan kemudahan,  pada  struktur,  peralatan,  dan perlengkapan  bangunan  gedung,  serta
prasarana bangunan gedung pada komponen  konstruksi  atau  peralatan  yang memerlukan  data  teknis  yang  akurat. Pengujian/test  dilakukan  sesuai  dengan pedoman  teknis  dan  tata  cara  pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
3. Perhitungan  analisis  struktur  sesuai  dengan peraturan  SNI  terbaru,  baik  SNI  Baja,  SNI Beton, SNI Gempa dan SNI Pembebanan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian deskripsi  yang  memberikan  gambaran  atau uraian  atas  suatu  keadaan  sejernih  mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Sedangkan  jenis  datanya  adalah  data  kualitatif dan  kuantitatif  sehingga  metode  analisa  datanya dianalisis  dengan  teknik  statistik  dan  akan ditampilan  secara  statistik  berupa  tabel,  grafik dan  ukuran  rata-rata  yang  digunakan  hanya untuk memperkuat maksud penelitian yang ingin disampaikan.
Untuk  data  kualitatif  akan  diperoleh berdasarkan  data  hasil  pemeriksaan  visual, analisa  simulasi  struktur,  dan Hammer  Test sebagai  salah  satu  tes  nondestruktif,  sedangkan untuk  data  kuantitatif  didasarkan  pada  jumlah titik-titik  pengamatan  visual  dan  titik-titik hammer test .
Kemudian  akan  dilakukan  pula  analisis struktur dalam rangka evaluasi kelaikan struktur yang  didasarkan  pada  ukuran  dan  kondisi eksisting  yang  ada,  untuk  mendapatkan  gaya- gaya dalam akibat berbagai kombinasi pembebanan.  Alat  yang  digunakan  adalah komputer yang telah dilengkapi dengan software analisis struktur dalam bentuk program
SAP2000.
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
276
Gambar 1. Modeling SAP2000 Pada  tahap  kegiatan  ini  dilakukan analisis  terhadap  perencanaan  (mengacu  pada gambar-gambar bestek perencanaan) dan analisis terhadap pelaksanaan. Dari hasil analisis struktur ini  akan  dilakukan  control  kekuatan  elemen kolom,  balok,  dan  plat  lantai  yang  berfungsi sebagai  rangka  pemikul  beban-beban  yang bekerja.
Berdasarkan  pengamatan  tersebut,  akan ditentukan  hasil  akhir  berupa  penilaian  untuk persyaratan  tata  bangunan  yang  terdapat  3 kategori, yaitu:
1. Laik 2. Laik dengan Catatan Perbaikan 3. Tidak Laik

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data Hasil Field Investigation Data Pengamatan Visual / Visual Check Langkah  awal  yang  dilakukan  pada pemeriksaan visual di lapangan adalah memeriksa kondisi bangunan secara keseluruhan dan kondisi komponen struktur terpasang.
Gedung  Transmart  Majapahit  Semarang adalah  gedung bertingkat lebih dari dua lantai di Semarang  Timur.  Sesuai  peraturan  Menteri PUPR  RI  No.27/PRT/M/2018  tentang  SLF Bangunan  Gedung  pada  Bab  II  Pasal  4  tentang penggolongan bangunan gedung dalam penyelenggaraan  SLF,  maka  gedung  Transmart digolongkan  kedalam  bangunan  gedung  tidak sederhana  dan  khusus  hingga  5  (lima)  lantai berdasarkan kompleksitas dan ketinggian bangunan Gedung.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  visual terhadap bangunan Transmart Majapahit didapatkan data-data sebagai berikut: Evaluasi Pengamatan Visual / Visual Check Tabel  1.  Hasil  Pengamatan  Visual  Struktur Bawah Secara Keseluruhan No  Struktur Bawah Kondisi Kelayakan 1 Pondasi  Tiang pancang; *kotak  dimensi 45x45 cm *kedalaman ±24-27m Tidak dapat diamati secara visual Layak 2 Pile  Cap,  mutu K-300 Tidak dapat diamati secara visual Layak 3 Tie Beam, mutu K-300 Tipe 300 x 600 Tipe 400 x 650 Tipe 400 x 700 Tidak dapat diamati secara visual Layak

## sumber: Hasil Penelitian,2021
Tabel 2. Hasil Pengamatan Visual Struktur Atas Secara Keseluruhan No Struktur Atas Kondisi Kelayakan 1 Kolom Beton Tipe  400  x 400 Tipe  400  x 500 Tpe 650 x 650 Tidak terdapat kerusakan struktur, retak atau retak rambut, kondisi kolom baik Layak 2 Balok Beton Tipe  300  x 550 Tipe  300  x 700 Tipe  400  x 700 Tipe  400  x 900 Tidak terdapat kerusakan struktur, retak atau retak rambut, kondisi  balok baik Layak 3 Pelat Lantai • Lantai Basement tebal pelat Tidak terdapat kerusakan struktur, Layak
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
277
30 cm • Lantai Dasar  tebal pelat 15 cm
• Lantai 1 dan
3  tebal  pelat 12 cm • Lantai 2 dan Mezzanin tebal pelat 12 cm • Lantai 3 (Flumeride dan  Gocar) tebal pelat
12 cm
• Lantai Loadingdoc k  tebal  pelat 15 cm pecah atau melendut, kondisi  pelat baik 4 Rangka Atap *Rangka  atap menggunakan konstruksi Baja *Mutu baja profil  :  SS41 atau  BJ37  (fy = 240 Mpa) *Penutup  atap menggunakan utomo deck Tidak terdapat kerusakan struktur, miring, kondisi struktur  baja baik Layak

## sumber: Hasil Penelitian,2021

## Pengujian dan simulasi Struktur
Pengujian Data Material Quality
Berdasarkan  Permen  PUPR  RI  No. 11/PRT/M/2018  Bab  III  pasal  34  ayat  5, pengujian struktur bangunan Gedung meliputi :
– Pengujian destruktif ( Destructive Test ) – Pengujian nodestruktif (Non-Destructive Test) Ditinjau  dari  faktor-faktor  keamanan, ekonomis, kemudahan pelaksanaan dan keandalan,  metode  pengujian Non  Destructive Test (NDT)  menjadi  pilihan  yang  lebih menguntungkan  karena  struktur  tidak  perlu dirusak  untuk  keperluan  pengujian.  Pengujian Non  Destructive  Test (NDT)  dilakukan  dengan kaidah-kaidah  teknik  yang  bisa  mengakomodasi
kondisi  struktur  gedung.  Dengan  melakukan pengujian  NDT  ini,  jika  kondisi  struktur/ bangunan  masih  dalam  keadaan  baik,  maka masih dapat difungsikan  tanpa harus melakukan perbaikan  akibat  dilakukannya  tes  (tidak  seperti jika dilakukan dengan destructive test). Pengujian non destructive test yang dilakukan di gedung  Transmart  Majapahit  Semarang  adalah Hammer  Test.  Hammer  Test merupakan  suatu metode  uji  yang  mudah  dan  praktis  untuk memperkirakan  mutu  beton.    Mutu  beton  pada Gedung Transmart menggunakan K-300
kg/cm2.
Adapun  hasil  yang  didapatkan  dari pengujian Schmidt Rebound Hammer Test dapat dilaporkan sebagai berikut:
a. Kuat tekan beton hasil pengujian dengan alat Schmidt Rebound Hammer Test
b. Jumlah  pengambilan  data  pengujian  ini untuk seluruh gedung adalah 16 titik uji,
c. dengan perincian sebagai berikut:
a. Kolom basement  : 4 titik uji
b. Kolom lantai dua  : 2 titik uji
c. Balok lantai dua  : 2 titik uji
d. Kolom lantai tiga  : 2 titik uji
e. Balok lantai tiga  : 2 titik uji
f. Kolom lantai empat  : 2 titik uji
g. Balok lantai empat  : 2 titik uji
Pemukulan/penembakan  untuk  pengujian Hammer  Test dilakukan  sebanyak  10  kali  pada masing-masing  titik  uji,  kemudian  hasilnya dirata-ratakan.  Dari  hasil  pembacaan  alat  pada masing-masing  titik  uji  ini  kemudian  digitung nilai  reratanya,  dari  nilai  rerata  ini  diplotkan pada  kurva  hubungan  nilai  Hammer  test  dan kuat tekan silinder beton  standart (sampel beton diameter  15  cm  dan  tinggi  30  cm).  Pembacaan Hammer  Test pada  masing-masing  titik  uji  dan nilai kuat tekannya bisa dilihat pada lampiran. Beberapa  Hasil  dari  uji  hammer  dapat  dilihat pada gambar dibawah ini :
Tabel  3. Hasil Hammer Test No Lokasi Nilai Kuat Tekan (Kg/cm 2 ) 1 Kolom Basement (1) 375,40 2 Kolom Basement (2) 326,66 3 Kolom Basement (3) 375,39 4 Kolom Basement (4) 375,38 5 Kolom Lantai Dua (1) 277,87
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
278
6 Kolom Lantai Dua (2) 346,14 7 Balok Lantai Dua (1) 326,66 8 Balok Lantai Dua (2) 375,88 9 Kolom Lantai Tiga (1) 394,89 10  Kolom Lantai Tiga (2) 409,53 11  Balok Lantai Tiga (1) 292,50 12  Balok Lantai Tiga (2) 346,16 13  Kolom Lantai Empat (1) 360,77 14  Kolom Lantai Empat (2) 346,14 15  Balok Lantai Empat (1) 360,80 16  Balok Lantai Empat (2) 263,27
Rata-rata  dari  sampel  kolom  untuk  kuat tekan  strukturnya  adalah  K-355  atau  memenuhi mutu  K-300.  Rata-rata  dari    sampel  balok  kuat tekan  strukturnya  adalah  K-340  atau  memenuhi mutu K-300
Sedangkan  berikut  beberapa  sampel hasil kuat tekan benda uji beton silinder usia 28 hari  dari  buku  laporan  yang  pengujiannya dilakukan oleh pihak PT. Holcim Beton dan PT. Varia  Usaha  Beton,  untuk  Gedung  Transmart Majapahit  Semarang  diambil  contoh  secara random  sebagai  indikator  pembanding  sebagai berikut :
Tabel    4.  Data  Sampel  Perbandingan  Data  Kuat Tekan Beton usia 28 hari PT. Holcim Beton PT. Varia Usaha Beton Sampel Nilai Kuat tekan (Kg/cm 2 ) sampel Nilai kuat tekan (Kg/cm 2 ) Plat lantai Basement 333.8 Balok lt.1 347.79 Kolom 319.9 Plat lt.3 361.70 Pile Cap 312.9 Kolom basement 344.31

## Simulasi Struktur dengan SAP2000
Simulasi  struktur  terhadap  Bangunan Gedung  Transmart  Majapahit  ini  menggunakan asumsi  bahwa  sistem  struktur  yang  diterapkan adalah  Sistem  Rangka  Pemikul  Momen  Biasa dengan menggunakan Model pembebanan gravity  load pada  elemen  balok  dimodelkan sebagai uniform load yang diterima oleh elemen membrane sebagai  model  pelat.  Simulasi pembebanan  akibat  gempa  ditinjau  secara
analisis  statik  ekivalen  yang  bekerja  pada  pusat massa masing-masing lantai
Hasil  analisa  struktur  ( output )  yang diharapkan  dari  proses  analisa  struktur  dengan menggunakan  program  SAP2000  ini  adalah berupa  gaya-gaya  dalam  ( gaya  aksial,  gaya lintang,  dan  momen ), displacement titik  nodal, dan reaksi tumpuan dari masing-masing elemen/komponen struktur.
Data karateristik bangunan adalah sebagai berikut : Bangunan gedung dengan 5 lantai Tinggi lantai : Basement : -3 m Ground : 0 m Lt.1 : 5 m Lt.2 : 10 m Lt.3 : 15 m Mezzanine : 23 m
Panjang  bangunan  104  meter  dengan  lebar  68 meter
Data  gempa  memakai  Data  Puskim  Kementrian PU  dengan  lokasi  sesuai  koordinat  Transmart Majapahit di Semarang. Data tanah diasumsikan kategori  tanah  sedang.  Sistem  gempa  memakai Respon Spektrum dengan arah Ux dan Uy sesuai sistem  gempa  di  SAP2000  sesuai  SNI  Gempa 1726-2012.
Gambar 2. Respon Spektrum Struktur  utama  direncanakan  dengan sistem  portal  terbuka,  kondisi  kolom  dan  balok menggunakan  struktur  beton  bertulang,  pelat atap dan pelat lantai menggunakan pelat beton bertulang dengan tebal 120 mm Material yang digunakan dalam merencanakan dan membangun struktur bangunan  ini  adalah  material  beton  bertulang.
Pendefinisian  material  akan  dilakukan  pada program SAP 2000 Ver.19. Material  beton  bertulang  yang  digunakan
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
279
pada  struktur  bangunan  ini  mempunyai  mutu beton  K  300 f’c  =  24,9  Mpa   dan  baja  tulangan polos U-24 fy = 240 Mpa utk diameter dibawah 10mm  sedangkan  diamater  di  atas  10  mm memakai tulangan deform U-40   fy = 400 Mpa. Mutu baja profil memakai BJ-37 fy = 240 Mpa.
Gambar 2. Output permodelan SAP2000

## PENUTUP
1. Hasil interpretasi merupakan hasil
normatif  sementara  yang  dapat  dijadikan acuan terhadap tingkat keandalan bangunan  gedung  pada  taraf  pengamatan visual,  bahwa  bangunan  tidak  mengalami kerusakan  yang  berarti,  sehingga  kategori andal  atau  laik  fungsi,  yang  mana  tidak terjadinya  kerusakan/kekurangan  pada komponen-komponen struktur.
2. Metode  pemeriksaan  fisik  Bangunan Gedung Transmart Majapahit yang digunakan  sebagai  syarat  SLF  bidang keselamatan struktur adalah dengan
menggunakan
pemeriksaan visual terhadap  keadaan  eksisting  struktur  dan pengujian  fisik  struktur  dengan non destructive  test berupa hammer  test pada titik-titik sample tertentu.
Berdasarkan  hasil  pengujian hammer  test di lapangan didapatkan data kualitas beton pada balok dan kolom cukup baik.
3. Dari  hasil  analisis  struktur  dengan menggunakan  program  SAP2000  maka didapat kesimpulan sebagai berikut:
a.  Perhitungan  beban  aksial  dan  beban geser  pada  tiap  type  kolom  struktur  pada kondisi  pembebanan  eksisting  masih dalam kondisi batas aman terhadap beban aksial dan geser.
b.  Pada  kondisi  pembebanan  eksisting keseluruhan  balok  struktur  dinyatakan masih  dalam  batas  aman  terhadap  lentur dan geser. c. Kondisi perhitungan penulangan struktur  aman  tidak  terjadi  o/s  (over strength) pada frame balok dan kolom.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Putranto Riau, Dwi, 2019, SLF Bangunan Gedung Implementasi Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Bangunan  Gedung  di  Daerah,  Zifatama jawara, ISBN 6025815410 2. Harisun,  Endah,  2013,  Kajian  Sistem Sertifikasi laik Fungsi Bangunan
Gedung  Di  Kota  Ternate  Propinsi Maluku  Utara,  Jurnal  Ilmiah  Media Engineering  Vol.3  No.1,Maret  2013
ISSN 2087-9334 (14-22)
3. Prajnaparamita,  Kanyaka,  2018,  Aspek Hukum  Sertifikat  Layak  Fungsi  (SLF) Bangunan  Dalam  Rangka  Penghindaran Kecelakaan Kerja, Adminitrative Law & Governance Journal, Vol.1, Edisi 4, Nov 2018 ISSN 2621-2781 Online
4. Rosa, Yulinda, 2013, Persepsi Terhadap
Standar,  Pedoman  dan  Manual  (SPM) dalam Penerapan Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung, Jurnal Standardisasi,  Vol.15,No.3,  November 2018, Hal 186-195 5. Dewi,  Sri  Murni,  2013,  Investigasi Keandalan Struktur Beton Pada Bangunan Cerobong Menggunakan
Destructive dan Non  Destructive  Test Studi Kasus : Stack Boiler Gresik Unit 1 & 2, Jurnal Rekayasa Sipil, Vol 7, No 1
– 2013 ISSN 1978-5658
http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/RANGTEKNIKJOURNAL
6. Peraturan  Menteri  PU  RI  No.25/2007, Pedoman Sertifikat laik Fungsi Gedung 7. Peraturan Menteri PUPR RI No.11/PRT/M/2018, Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan 8. Peraturan Menteri PUPR RI No.19/PRT/M/2018, Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung  Melalui  Pelayanan  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 9. Peraturan Menteri PUPR RI No.27/PRT/M/2018,  Sertifikasi  Laik Fungsi Bangunan Gedung
10. SNI  ASTM  C805:2012,  Metode  Uji Angka  Pantul  Beton  Keras  (ASTM  C 805-02,  IDT),  Badan  Standardisasi Nasional
11. SNI  03-4430-1997,  Metode  Pengujian
Kuat  Tekan  Elemen  Struktur  Beton
Dengan Alat Palu Beton Tipe N dan NR,
Badan Standardisasi Nasional 12. Undang-undang RI No.28/2002, Bangunan Gedung 13. Winarsih, Tutik, 2010, Asessmen Kekuatan  Struktur  Bangunan  Gedung (Studi  Kasus  Bangunan  Gedung  Unit Gawat Darurat dan Administrasi Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono, Kabupaten Boyolali), Thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 14. Tata  Cara  Perhitungan  Struktur  Beton Untuk Bangunan Gedung (SNI 03-2847- 2013)
15. Standar  Perencanaan  Ketahanan  Gempa Untuk  Struktur  Bangunan  Gedung (SNI1 726-2012)
16. Beban  minimum  untuk  perancangan bangunan gedung dan struktur lain (SNI 1727-2013)