Jurnal “FLYWHEEL” , Volume 9 Nomor 1, Februari 2018

## Rancang Bangun Alat Desalinasi Air Laut Sistem Vakum Alami Dengan Tenaga Surya

## Himsar Ambarita
Universitas Sumatera Utara ; Jl. Dr. T. Mansur No.9, Medan, Telp; (061) 8214033 Jurusan Teknik Mesin, FT USU, Medan, Sumatera Utara Email: himsar@usu.ac.id

## Abstrak
Telah  dilakukan  rancang  bangun  sistem  desalinasi  vakum  menggunakan  gaya  grafitasi,  dengan  tahapan menganalisa  penelitian  terdahulu  sebagai  masukan  untuk  menghasilkan  sistem  desalinasi  vakum  yang  baik. Selanjudnya  merancang  sistem  desalinasi  vakum  dengan  bantuan  komputer  menggunakan  sofware  solidwork, kemudian  dibangun  solar  kolektor  yang  digunakan  untuk  memanaskan  air  yang  ada  didalam  pipa  tembaga  yang diletakkan diatas plat hitam di dalam solar kolektor, untuk mensirkulasikan air didalam pipa digunakan pompa yang digerakkan  oleh  photovoltaic  100  Wp.  Ditambahkan  evaporator  yang  digunakan  untuk  menguapkan  air  laur  dan kondensor untuk menerima aliran uap yang sudah diproduksi oleh evaporator. Kemudian terjadi proses kondensasi didalam  kondensor  dan  hasil  kondensat  ditampung  dalam  satu  tempat  tersendiri  didalam  penampungan  yang dinamakan  air  tawar.  Pengujian  dilakukan  di  kota  medan  pada  pukul  8.00  sampai  dengan  pukul  16.00  secara keseluruhan  sistem  desalinasi  vakum  menggunakan  solar  kolektor  bisa  berjalan  dengan  baik.  Tergantung  dari intensitas  matahari  yang  ada,  bila  intensitas  matahari  relatif  tinggi  maka  hasil  air  tawar  juga  banyak  sedangkan intensitas matahari  yang relatif rendah akan menghasilkan air tawar yang sedikit, menurut  pengujian yang sudah dilakukan  selama  9  hari  menghasilkan  air  tawar  900  ml.  Dengan  tekanan  vakum  rata-rata  35  cmHg  pada  sistem desalinasi.
Kata Kunci : Desalinasi Vakum, Solar Kolektor, Evaporator Kondensor

## 1. PENDAHULUAN
Kebutuhan akan air bersih semakin meningkat  dari  hari  ke  hari  yang  disebabkan  oleh faktor  industrialisasi,  motorisasi,  dan  peningkatan standar hidup umat manusia. Penelitian menunjukkan bahwa cadangan air bersih tidak akan mampu memenuhi kebutuhan penggunaan dikarenakan kurangnya ketersediaan air bersih. Hal ini  sudah  diperkirakan  oleh United  Nation Organization memprediksikan  bahwa  pada  tahun 2025,  hampir  1800  juta  orang  di  seluruh  dunia kekurangan  kelangkaan  air  (Sharon  and  Reddy, 2015). Solusi  yang paling potensial untuk masalah ini  adalah  desalinasi  teknologi  air  laut.  Sistem desalinasi  bukanlah  teknologi  baru  bagi  manusia. Saat  ini,  desalinasi  telah  dilakukan  di  banyak wilayah  di  dunia  untuk  memenuhi  kebutuhan mereka  akan  air  tawar.  Mereka  termasuk  negara- negara  di  Timur  Tengah,  negara-negara  Arab, Amerika  Utara,  beberapa  negara  Asia,  Eropa, Afrika,  Amerika  Tengah,  Amerika  Selatan  dan
Australia  (Eltawil et  al .,  2009).  Beberapa metodologi  desalinasi  seperti  flash  multi  tahap, distilasi multi-efek, kompresi uap, osmosis reversal, dan  elektrolisis  telah  digunakan.  Sistem  desalinasi konvensional  yang  sekarang  beroperasi  terutama didukung oleh bahan bakar fosil. (Kalogirou, 2005) melaporkan  bahwa  sekitar  10.000 ton  bahan  bakar fosil dibakar untuk sistem desalinasi listrik di dunia dalam setahun.
Fakta  tersebut  memotivasi  peneliti  untuk melakukan  penelitian  tentang  sistem  desalinasi berkelanjutan. Sistem desalinasi yang berkelanjutan harus  memenuhi  kebutuhan  untuk  menggunakan bahan  bakar  fosil  yang  lebih  efisien  atau  dapat didukung  oleh  sumber  energi  terbarukan  atau limbah  panas  (Subramani et  al .,  2011).  Sumber energi  terbarukan  yang  biasa  digunakan  untuk sistem  desalinasi  daya  adalah  energi  surya,  tenaga angin,  dan  energi  panas  bumi.  Diantaranya,  energi matahari  paling  banyak  digunakan.  Menurut  studi oleh  (Eltawil et  al .,  2009),  sampai  57%.
Jurnal “FLYWHEEL” , Volume 9 Nomor 1, Februari 2018
Diperkirakan,  sistem  desalinasi  menggunakan energi  matahari akan  lebih populer di  masa depan. Untuk  mengembangkan  sistem  desalinasi  yang berkelanjutan, bahkan negara-negara yang diketahui produsen  bahan  bakar  fosil  terbesar  seperti  Arab Saudi  meningkatkan  penggunaan  energi  matahari untuk menyalakan sistem desalinasi mereka. Inovasi pada  sistem  desalinasi  yang  didukung  oleh  energi terbarukan dan panas buangan telah dilaporkan oleh beberapa  peneliti.  (Gude et  al ,.  2012)  melaporkan studi  kelayakan  dari  desalinasi  suhu  rendah  dua tahap  yang  baru.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa proses desalinasi dua tahap memiliki potensi untuk aplikasi  skala  kecil  di  daerah  pedesaan  yang mengalami  kelangkaan  air  dan  energi.  Terungkap bahwa konsumsi energi spesifik dari sistem adalah 15000  kJ/kg  air  tawar.  Sebuah  sistem  yang menggabungkan  desalinasi  distilasi  multi  efek dengan  Siklus  Rankine  organik  superkritis  dan ejektor telah diajukan oleh (Li et al ., 2012). Sistem yang  diusulkan  bekerja  seperti  gabungan  panas, tenaga  dan  kondensasi.  Kinerja  termal  sistem dianalisis  secara  teoritis  dengan  menggunakan program  pemecah  persamaan  teknik.  Hasilnya menunjukkan  bahwa  efisiensi  exergi  keseluruhan mendekati  40%  untuk  konsentrasi  garam  35  g/kg menggunakan sumber panas suhu rendah 150 0 C. Sebuah studi analitik exergy tentang kinerja desalinasi  dan  sistem  tenaga  gabungan  gabungan baru sebagai pemulihan panas yang dilaporkan oleh (Araghi  et  al.,2016).  Sistem  yang  diklaim  bisa dioperasikan  pada  limbah  panas  dan  cairan  kerja organik.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa keseluruhan  kinerja  sistem  yang  diperkenalkan sebanding  dengan  sistem  desalinasi  gabungan energi  termal  dengan  campuran  amonia.  Namun dalam  hal  desalinasi,  sistem  yang  diusulkan menghasilkan  lebih  banyak  air  tawar.  Studi eksperimental  tentang  proses  pemisahan  air  dalam skala  laboratorium  dengan  vakum  evaporator menggunakan pipa panas (HP) yang dilaporkan oleh (Gao et  al .,  2016). Sumber  energi  dingin  ,  sumber panas  pada  suhu  semprot  dan  aliran  semprotan digunakan  dalam  studi  parametrik.  Pada  pelat evaporator  kerapatan  fluks  panas  maksimum  32 W/cm 2 dapat  dicapai.  Pipa  panas  menyerap  energi secara  efektif  dari  sumber  panas  kelas  rendah kemudian mentransfer energi ke tetesan yang sudah berkelebat,  sehingga  dapat  mempertahankan  atau bahkan menaikkan tingkat tetesan superheat selama proses penguapan. Hasil air tawar dipengaruhi oleh suhu sumber panas. Suhu sumber panas yang lebih tinggi  adalah  semakin  panas  yang  dapat  diperoleh
tetesan  dan  proses  penguapan  lebih  cepat.  Faktor penting  lain  dari  hasil  air  tawar  adalah  suhu  air pendingin.  Studi  eksperimental  pada  tanaman percontohan  distilasi  membran  kontak  langsung (DCMD)  yang  didorong  oleh  energi  panas  kelas rendah.  Pengkondisian  fouling  dan  energi  yang dilaporkan oleh (Dow et al ., 2016). Unit desalinasi percontohan  terletak  di  sebuah  pembangkit  listrik tenaga gas yang menyediakan sumber panas dengan suhu  di  bawah  40 0 C  dan  air  limbah  ke  sistem DCMD dengan luas membran 0,67 m 2 . Berdasarkan energi  yang  tersedia  untuk  pembangkit  listrik berkapasitas  500  MW  (pembangkit  tenaga  listrik) yang  beroperasi  terus  menerus,  potensi  perawatan diperkirakan  mencapai  8000  kilo  liter/hari.  Dan baru-baru  ini  Metode  numerik  dan  eksperimental pada  skala  laboratorium  unit  desalinasi  vakum alami.  Untuk  simulasi  energi  matahari  pemanas listrik  digunakan  di  dalam  evaporator  telah dilaporkan oleh (Ambarita., 2016).
Dalam  studi  pemanas  digunakan  untuk menyediakan  sumber  panas  konstan  ke  sistem. Sebuah  studi  simulasi  pada  unit  desalinasi  vakum alami  dengan  sumber  panas  variabel  dari  sistem yang sama seperti pada penelitian sebelumnyayang sudah  dilaporkan  (Ambarita.,  2017).  Untuk  tes lapangan  awal  unit  desalinasi  solar  vakum  alami telah  dilakukan  menggunakan  solar  kolektor  oleh (Setyawan et al ., 2017).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Komponen  utama  dari  sistem  ini  adalah evaporator.  Kinerja  sistem  desalinasi  sangat dipengaruhi oleh tingkat penguapan pada evaporator.  Bagian  analisis  dalam  evaporator  akan digunakan  persamaan    Massa  konservasi  di  dalam evaporator yang menyebabkan:
  i i w w e e s d V V V V dt        (1)
Dimana V [m 3 ]  adalah  volume  air  laut  di evaporator,  dan V  [m 3 /s]  laju  aliran  volume  pada masing-masing  sisi  masuk  dan  sisi  keluar evaporator.  Akibat  adanya  penguapan,  maka konsentrasi  garam  di  dalam  evaporator  akan bertambah. Jika konsentrasi dinyatakan dengan C [%],  maka  perubahan  konsentrasi  garam  di  dalam tabung evaporator dapat dinyatakan dengan:
      w s i i s V C V C CV dt d        (2)
Dimana huruf s menyatakan sea water yang ada di evaporator.
Jurnal “FLYWHEEL” , Volume 9 Nomor 1, Februari 2018
Hukum  kekekalan  energi  pada  evaporator dapat  didefenisikan sebagai  banyaknya panas  yang masuk  dikurangi  dengan  panas  yang  keluar  akan digunakan  untuk  menaikkan  temperatur  fluida  di evaporator. Dalam bentuk persamaan menjadi:
      wall e w s p i i p in s p Q Q V T c V T c Q VT c dt d              (3)
Pada  persamaan  ini p C [J/kg.K]  adalah panas jenis.
Laju  penguapan  (evaporasi)  dari  air  laut  di dalam evaporator (dinyatakan dengan huruf " s ") ke dalam  air  murni  di  kondensor  (dinyatakan  dengan huruf  " f ")  dapat  dirumuskan  dengan  menggunakan persamaan berikut:
                5 , 0 5 , 0 273 ) ( 273 ) ( ) ( f f s s s f m sur e T T P T T P C f A V    (4) Dimana e V  [m 3 /s]  dan  [m 2 ]  adalah  laju penguapan. Dimana s A adalah luas permukaan air yang  ada  di  evaporator.  Parameter m  adalah koefisien  empirik  yang  diperoleh  dengan  cara
eksperimen, nilainya 6 7 10 10     m 
[kg/m 2 .Pa.s.K 0,5 ].  Tekanan  uap  sebagai  fungsi temperatur dapat dirumuskan dengan persamaan:
              ) 273 ln( 2558 . 6 ) 273 ( 6 . 7139 042 . 63 exp 100 T T
T P (5)
Pada  persamaan ) ( C f adalah  faktor koreksi  yang  dihitung  dengan  menggunakan persamaan:
C C f 0054 . 0 1 ) (   (6)
Efisiensi  pada  sistem  dihitung  dengan persamaan berikut.
100% w w fg net in V h Q     (7)
Dimana fg h [MJ/kg]  adalah  panas  laten penguapan  air  dan in Q total  energi  matahari  yang diterima oleh kolektor surya selama percobaan. Ini dihitung dengan menggunakan
in Q IAdt   (8)
Dimana I [W/m 2 ]  adalah  intensitas  sinar matahari.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  perancangan  alat  desalinasi  vakum,  yang meliputi  analisa  hasil  air  tawar  yang  di  produksi menggunakan  desalinasi  vakum  yang  sebelumnya telah  dilakukan  rancang  bangun  oleh  (Nababan et al .,2017)  menggunakan  energi  listrik  dan  analisis perhitungan  telah  dilakuakan  oleh  (Ambarita  H., 2016). Sedangkan dalam penelitian ini
dikembangkan  sistem  desalinasi  yang  baik  dalam pemanafaatan energi matahari dengan menggunakan  solar  kolektor  dengan  total  luasan  3 m 2 .  Dalam  proses  perancangan  penelitian  ini dibantu  menggunakan  perangkat  komputer  dan sebelumnyan  telah  dilakukan  pengamatan  pada sistem  desalinasi  vakum  penelitian  terdahulu. Sedangkan dalam pengerjaan disain ini menggunakan  sofware solidwork yang  mampu menyerupai bentuk sebenarnya. Yang digambarkan pada gambar dibawah ini.
(a) Solar kolektor
(b) Evaporator (c) Kondensor
Gambar 1. Disain Komponen alat Desalinasi Surya
Jurnal “FLYWHEEL” , Volume 9 Nomor 1, Februari 2018
Gambar 2. Disain skema alat desalinasi

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar 3. Sistem desalinasi
Berdasarkan hasil perancangan alat desalinasi vakum maka dalam penelitian ini dibagun sebuah  alat  desalinasi  yang  sudah  dirakit  seperti gambar 3  yang sebelih kiri merupakan hasil asembli dari  beberapa  komponen  dalam  pembuatan desalinasi vakum, sedangkan yang kanan merupakan  skema  sistem  desalinasi.  Dalam pembuatan  sistem  desalinasi  vakum  ini  yang pertama dilakuakan pembuatan solar kolektor yang terdiri  dari  beberapa  lapisan  isolator  seperti aluminium komposit panel setebal 4 mm, sterofoam setebal 2 cm, rockwool setebal 5 cm, plat aluminium setebal  0,8  mm.  Kemudian  perpindahan  panas dilakukan  secara  konveksi  dengan  pipa  tembaga berdiameter  5/6  in.  Kemudian  diatas  pipa  diberi jarak 5 cm untuk akrilik dengan tebal 2 mm seperti terlihat  pada  gambar  2a.  Setelah  kolektor  selesai maka tahap berikutnya membuat evaporator dengan diameter 80 cm dengan tinggi badan 15 cm berbahan stainless  steel  304  dengan  tutup  yang  berbentuk kerucut dengan tinggi 20 cm berbahan stainless steel terlihat pada gambar 2b. Kemudian tahap berikutnya
membuat kondensor dengan panjang 50 cm dengan diameter  4  in  berbahan  stainless  steel  304  dengan sirip  (fin)  sebanyak  20  buah  berbahan  aluminium terlihat  pada  gambar  2c.  Kemudian  dilakukan penggabungan  alat  secara  menyeluruh.  Untuk melakukan  pengujian  eksperimental  ini,  pertama yang  dilakukan  membuat  sistem  desalinasi  vakum secara keseluruhan, dengan cara  mengisi penuh air laut  ke  dalam  sistem  desalinasi  (evaporator,  alat penukar kalor tube-in-tube dan kondensor). Dimana masing-masing katup pada pipa penampungan (pipa dalam alat penukar kalor) dibuka, sehingga air laut di  evaporator  akan  jatuh  karena  gaya  grafitasi melalui  pipa  pengumpan,  sehingga  membentuk ruang  vakum  pada  sistem  desalinasi.  Secara sistematik  air  laut  di  dalam  evaporator  dipanaskan oleh koil pemanas dengan  fludia air ditransfer dari kolektor surya. Karena tekanan di evaporator berada di bawah atmosfer dan mendekati hamparan absolut, air akan mudah menguap dengan temperatur rendah. Uap  yang  dihasilkan  oleh  evaporator  akan  naik kedalam kondensor yang memiliki temperatur yang lebih  rendah.  Di  dalam  kondensor,  uap  akan terkondensasi karena perbedanan temperatur (Temperatur  lebih  rendah).  Dimana  kondensor dibantu dalam proses pendinginan dari udara sekitar yang  berbatasan  langsung  dengan  kondensor  dan sirip-siri  yang  mengelilingi  kondensor  sehingga perpindahan  panas  konveksi  alami  semakin  besar karena  luasan  kondensor  yang  bertambah  karena ditambahkan sirip.
(a) Solar kolektor
(b) Evaporator
Jurnal “FLYWHEEL” , Volume 9 Nomor 1, Februari 2018
(c) Kondensor
Gambar 4. Gambar alat setelah didesain
Gambar 4 merupakan hasil dari rancangan yang  sudah  diperhintungkan  dari  hasil  mengamati penelitian  terdahulu  yang  didesain  menggunakan sofware solidwork . Setelah itu membuat benda jadi menurut disain yang sudah ditetapkan dan dilakukan serangkaian pengujian alat sistem desalinasi vakum, dengan hasil pengujian yang telah dilakukan selama 9 hari maka didapat air tawar hasil proses desalinasi terendah pada tanggal 14  juli  yaitu sebesar 600 ml dan  hasil  tertinggi  berada  tanggal  20  Juli  sebesar 1400  ml  dari  hasil  pengujian  selama  9  hari.  Dari serangkaian  proses  pengujian  akan  diambil  hasil yang  terbaik  untuk  ditampilkan  pada  gambar dibawah.  Karena  selama  pengujian  hasil  air  tawar tiap  hari  berubah-ubah    tidak  tetap  karena  banyak faktor  yang  mempengaruhinya,  diantaranya  naik- turunnya  temperatur  karena  cuaca  tidak  menentu, kelembaban relatif udara, intensitas radiasi matahari dan suhu lingkungan.
Gambar 5. Radiasi teoritis dan radiasi pengukuran
Pada  gambar    5  merupakan  kurva  radiasi pengukuran  dengan  HOBO  berada  dibawah  garis kurva  radiasi  perhitungan  secara  teoritis.  Angka tersebut  menunjukkan  bahwa  radiasi  matahari terukur  lebih  rendah  dari  pada  teoritis.  Ini  karena radiasi  matahari  terhalang  oleh  awan  yang  berada diatas langit.
Gambar 6. Temperatur pada sisi tutup, alas, dan dinding evaporator.
Pada  gambar  6  menunjukkan  suhu evaporator  selama  pengujian  mengalami  kenaikan karena  intensitas radiasi semakin tinggi pada siang hari  pada  jam  11.00  sampai  jam12.00  dan  mulai mengalami  penurunan  pada  jam  13.00  karena intensitas matahari yang diterima oleh solar kolektor yang  dilanjudkan  kedalam  evaporator  semakin mendekati  sore  hari  semakin  kecil.  Pada  gambar 6 juga  ditemukan  fenomena  panas  pada  pipa  masuk evaporator  cukup  melonjak  tinggi  yang  ditunjukan pada  garis  warna  merah,  ini  karena  mendapatkan energi  dari  solar  kolektor  yang  mampu  menyerap radiasi  matahari.  Dari  sini  dapat  dibuktikan  bahwa hasil dari perancangan sistem desalinasi vakum bisa berjalan  karena  evaporator  mendapat  tambahan energi  yang  bisa  memaksimalkan  kinerja  jadi evaporator  yang  didukung  oleh photovoltaic untuk menggerakkan pompa yang digunakan mentransfer energi  ke  evaporator  yang  digunakan  untuk menguapkan air laut menjadi air tawar.
Gambar 7. Temperatur kondensor
Gambar 7 Menunjukkan temperatur kondensor  selama  pengujian  dengan  menggunakan energi  matahari.  Untuk  membuat  perbandingan antara intensitas radiasi matahari terhadap kenaikan temperatur  pada  kondensor  dan  suhu  lingkungan. Dimana  rata-rata  mengalami  mengalami  kenaikan suhu  selama  proses  pengujian  ini,  karena  suhu sangat    berpengaruh  terhadap  laju  kondensasi
1200 1000 800 600 400 200 Radi as i ( W /m 2 ) 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Waktu (WIB) Radiasi pengukuran Radiasi teoritis 20 Juli 2017 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 T em pe ratu r ( o C) 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Waktu (WIB) Dinding evaporator Lingkungan Pipa masuk evaporator Pipa keluar evaporator 20 Juli 2017 52 48 44 40 36 32 28 T em pe ratu r ( o C) 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Waktu (WIB) Lingkungan Pipa masuk kondensor Sirip kondensor Tabung kondensor 20 Juli 2017
Jurnal “FLYWHEEL” , Volume 9 Nomor 1, Februari 2018
didalam  kondensor.  Sebagai  masukan,  bahwa temperatur pada kondensor harus  lebih rendah dari pada eveporator untuk terjadinya proses kondensasi. Untuk itu maka ditambahkan sirip untuk memperluas  area  perpindahan  panas  dibantu  juga dengan kecepatan udara, dengan rata-rata kecepatan udara  selama  eksperimen  rata-rata  2  M/s  untuk menurunkan temperatur pada kondensor.
Perbedaan suhu antara pipa masuk kondensor  dan  dinding  kondenser  menunjukkan bahwa  proses  kondensasi  terjadi  pada  permukaan bagian  dalam  kondensor.  Disini  kondensat  akan mengalir di tempat tersendiri sebagai produk luaran sistem desalinasi  yaitu air tawar. Dalam percobaan ini,  total  air  tawar  yang  dihasilkan  oleh  sistem desalinasi vakum adalah 900 ml.

## 5. KESIMPULAN
Telah  dilakukan  rancang  bangun  sistem desalinasi  vakum  dengan  menggunakan  solar kolektor datar, dengan luas solar kolektor 3 m 2 dan ditambahkan  sebuah  pompa  untuk  mengalirkan  air panas  yang  sudah  dipanaskan  oleh  solar  kolektor, yang  akan  dimasukan  ke  dalam  evaporator  secara terus-menerus  menggunakan photovoltic yang digerakkan  oleh  sinar  matahari.  Dengan  tekanan vakum 35 cmHg, eksperimen dilakukan pada pukul 8.00 sampai dengan pukul 16.00 secara keseluruhan sistem  desalinasi  vakum  menggunakan  solar kolektor bisa berjalan dengan baik. Tergantung dari intensitas  matahari  yang  ada,  bila  intensitas matahari  tinggi  maka  hasil  air  tawar  juga  banyak sedangkan  intensitas  matahari  yang  rendah  akan menghasilkan  air  tawar  yang  sedikit,  menurut pengujian  yang  sudah  dilakukan  selama  9  hari menghasilkan air tawar 900 ml.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada  Eko Yohanes Setyawan, Ridho Erlanda Siregar, Agistya Dewi, Dodi Suhendra, Faisal  Afif  dan  Fattih Diwa Handalan  atas  bantuan  dalam  pengambilan  data dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambarita,  H.,  2017.  Numerical  study  on  natural vacuum  solar  desalination  system  with varying heat source temperature, IOP  Conf.
Series: Materials Science and Engineering180, 012024. Ambarita,  H.,  2016.  Study  on  the  performance  of natural  vacuum  desalination  system  using
low  grade  heat  source,  Case  Studies  in Thermal Engineering 8, 346–358.
Araghi, A. H., Khiadani, M., and Hooman, K., 2016. A  novel  vacuum  discharge  thermal  energy combined desalination and power generation system utilizing R290/R600a, Energy 98,215-224.
Dow, N., Gray, S., Li, J., Zhang, J., Ostarcevic, E., Liubinas,  A.,  Atherton,  P.,  Roeszler,  G., Gibbs, A., and Duke M., 2016. Pilot trial of membrane  distillation  driven  by  low  grade waste  heat:  Membrane  fouling  and  energy assessment, Desalination 391, 30-42.
Eltawil, M. A., Zhengming, Z., and Yuan, L., 2009. A  review  of  renewable  technologies integrated with desalination systems, Renewable Sustainable Energy Reviews 13,
2245–62.
Gao,  W.,  Wang,  D.,  Xu,  C.,  and  Li,  C.,  2016. Experimental  study  on  water  separation process  in  a  novel  spray  flash  vacuum evaporator with heat-pipe, Desalination 386, 39-47.
Gude,  V.  G.,    Nirmalakhadan,  N.,  Deng,  S.,  and Maganti, A., 2012. Feasibility study of a new two-stage  low  temperature  desalination process, Energy Conversion and
Management 56, 192-198.
Li,  C.,  Goswami,  D.Y.,  Shapiro,  A.,  Stefanakos,
E.K.,  and  Demirkaya.  G.,  2012.  A  new combined  power  and  desalination  system driven  by  low  grade  heat  for  concentrated brine, Energy 46, 582-595.
Nababan F.C., H. Ambarita, 2017.Rancang Bangun Alat desalinasi air laut sistem vakum natural dengan  media  evaporator  dan  kondensor yang dimodifikasi flange, cylinder, 3 1
Setyawan, E. Y., Napitupulu, N. A., Siagian, P., and Ambarita.  H.,  2017.  Field  tests  of  a  natural vacuum  solar  desalination  system  using hybrid  solar  collector,  IOP  Conf.  Series: Materials  Science  and  Engineering  237,
012012.
Sharon,  H.,  and  Reddy,  K.  S.,  2015.  A  review  of solar energy driven desalination technologies,  Renewable  and  Sustainable Energy Reviews 41, 1080-1118. Subramani, A., Badruzzaman, M., Oppenheimer, J., and Jacangelo, J.G., 2011. Energy minimization  strategies  and  renewable energy utilization for desalination: a review, Water Res 45, 1907–20.