## ANALISA SISTEM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK PADA GEDUNG AUTOGRAPH JAKARTA
1 Dimas Novriyadi, 2 Arlewes Gulton, 3 Ginda Simamora 1,2,3 Universitas Tama Jagakarsa, Indonesia Email: dimasnov799@gmail.com, arlewesgultom61@gmail.com, gindasimamora1963@gmail.com
ABSTRAK Kata kunci: Distribusi  tenaga  listrik, Gedung Autograph Jakarta, LVMSB, kehandalan sistem, efisiensi  listrik,  instalasi listrik, PUIL, SNI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem distribusi tenaga listrik pada
Gedung  Autograph  Jakarta.  Dalam  lingkungan  perkotaan  yang  padat  seperti Jakarta, kebutuhan listrik yang andal dan efisien sangat krusial, terutama untuk gedung bertingkat yang digunakan untuk perkantoran dan retail. Penelitian ini memfokuskan  pada  analisis  pengaruh  beban  terhadap  daya  instalasi  listrik  di Gedung  Autograph  Jakarta,  dengan  pengukuran  yang  dilakukan  pada  Low Voltage Main Switch Board (LVMSB) L55. Metodologi penelitian melibatkan pengumpulan data melalui pengukuran langsung, studi literatur, serta analisis dan rekapitulasi data yang kemudian diolah untuk mengevaluasi kehandalan sistem distribusi listrik yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem distribusi tenaga listrik di Gedung Autograph Jakarta mampu merespon perubahan beban dengan baik, baik dalam kondisi normal maupun saat suplai dari PLN mengalami gangguan  dan  diambil  alih  oleh  genset.  Penelitian  ini  memberikan  kontribusi dalam perencanaan dan pemeliharaan sistem instalasi listrik gedung bertingkat, memastikan kehandalan dan efisiensi yang sesuai dengan standar nasional (PUIL dan SNI). ABSTRACT Keywords: Electrical power distribution, Jakarta Autograph Building, LVMSB, system reliability, electrical efficiency, electrical installation, PUIL, SNI This  research  aims  to  analyze  the  electrical  power  distribution  system  at  the Autograph Building in Jakarta. In a dense urban environment like Jakarta, the need  for  reliable  and  efficient  electricity  is  crucial,  especially  for  high-rise buildings  used  for  offices  and  retail.  This  research  focuses  on  analyzing  the influence  of  load  on  the  power  of  electrical  installations  in  the  Autograph Building,  Jakarta,  with  measurements  carried  out  on  the  Low  Voltage  Main Switch Board (LVMSB) L55. The research methodology involves collecting data through  direct  measurements,  literature  studies,  as  well  as  analysis  and recapitulation of data which is then processed to evaluate the reliability of the existing electricity distribution system. The research results show that the electric power distribution system in the Jakarta Autograph Building is able to respond well to changes in load, both under normal conditions and when the supply from PLN experiences disruption and is taken over by the generator. This research contributes to the planning and maintenance of multi-storey building electrical installation  systems,  ensuring  reliability  and  efficiency  in  accordance  with national standards (PUIL and SNI).

## Analisa Sistem Distribusi Tenaga Listrik pada Gedung Autograph Jakarta

## PENDAHULUAN
Seiring dengan majunya perkembangan ilmu pengetahuan saat ini listrik banyak digunakan di  berbagai  sektor.  Tidak  hanya  digunakan  di  sektor  industri  namun  juga  digunakan  digedung perkantoran, apartement, retail, dan perumahan.
Listrik merupakan salah satu faktor paling penting dalam kehidupan kita. Khususnya di Jakarta  adalah  kota  terbesar  yang  ada  di  Indonesia.  Penduduk  Kota  Jakarta  dampak  dari meningkatnya  permintaan  listrik  untuk  unit  hunian,  perkantoran  (Office),  maupun  Retail. Dianggap cocok untuk hunian hidup seperti Apartement, Perkantoran (Office), dan Retail di zaman modern seperti sekarang ini.
Di gedung bertingkat seperti Apartement, Perkantoran (Office), Retail, kebutuhan listrik daya yang dibutuhkan cukup besar. faktor keamanan dan keamanan konsumen dan renovasi di masa  depan  juga  harus  dihitung.  Sistem  instalasi  yang  buruk  dapat  menyebabkan  beberapa gangguan, seperti terjadinya korsleting, yang dapat merusak peralatan elektronik yang terbakar di dalam gedung. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perencanaan sistem instalasi listrik harus sesuai dengan: Memenuhi PUIL (Persyaratan Umum Instalasi Listrik) dan SNI (Standar Nasional Indonesia).
Pada  umumnya  kebutuhan  listrik  disediakan  oleh  Perusahaan  Listrik  Negara  disingkat PLN. Namun, sebagai sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem distribusi tenaga listrik, PLN atau Generator tidak mungkin memiliki sistem tanpa ganggua yang sempurna dalam persiapannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi gangguan pada sistem distribusi tenaga listrik. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah menciptakan sistem kelistrikan yang efisien dan mudah digunakan pemeliharaan, dan memenuhi standar instalasi listrik. Salah satu yang harus dilakukan  perhatikan  kedalaman  sistem.  Tujuan  utama  dari  perencanaan  suatu  sistem  instalasi listrik adalah untuk sistem distribusi yang ada di jaringan distribusi dalam gedung dapat beroperasi lebih  banyak  lebih  baik.  Sehingga  diperlukan  perencanaan  sistem  instalasi  listrik  yang  handal, efisien, dan akurat.
Secara sederhana “Sistem Distribusi Tenaga Listrik dapat diartikan sebagai sistem sarana penyampaian tenaga listrik dari sumber ke pusat beban. Sementara untuk “Sistem Instalasi adalah cara  pemasangan  penyalur  tenaga  listrik  atau  peralatan  listrik  untuk  semua  barang  yang memerlukan  tenaga  listrik  dimana  pemasangannya  harus  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah ditetapkan di dalam Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL).

## Analisa Sistem Distribusi Tenaga Listrik pada Gedung Autograph Jakarta
Tiga  komponen  utama  sistem  tenaga  adalah  pembangkitan,  transmisi,  dan  Distribusi .Distribusi tenaga listrik dari pusat pembangkitan ke konsumen dapat diilustrasikan seperti pada Gambar yang menunjukkan tiga elemen dari tiga komponen utama sistem tenaga listrik
Ketika saluran transmisi mendistribusikan daya tegangan tinggi ke pusat beban tegangan tinggi atau tegangan menengah, jalur distribusi berfungsi untuk mendistribusikan daya ke beban saluran tegangan rendah.
Di Indonesia, generator pusat pembangkit listrik biasanya menghasilkan energi listrik pada tegangan 6 hingga 20kV. Kemudian dengan bantuan trafo step-up, tegangan dinaikkan dari 150 menjadi  500kV.  Saluran  Transmisi  Tegangan  Tinggi  (STTT)  mendistribusikan  daya  ke  Pusat Beban Tegangan Tinggi untuk mencegah hilangnya daya. Di beberapa tempat tegangan diturunkan secara bertahap.
Pada gardu induk (GI), daya yang diterima dikirim ke trafo distribusi (TD berupa tegangan menengah 20kV. Melalui trafo distribusi berupa trafo step-down yang terletak pada pusat beban berbeda,  tegangan  diturunkan  ke  tegangan  yang  lebih  rendah  yaitu  230/400V,  yang  akhirnya diterima oleh konsumen.
Fungsi  saluran  distribusi  tenaga  listrik  adalah  menyalurkan  energi  listrik  dari  gardu distribusi ke beban dengan menyuplai tegangan rendah sehingga peralatan listrik di sisi konsumen siap digunakan. setelah diterapkan di lapangan, sistem distribusi tenaga listrik tegangan rendah akan mendistribusikan tenaga listrik ke konsumen dalam tiga tahap, dengan tenaga listrik juga didistribusikan  pada  tahap  pertama  ke  beban.  Gedung  bertingkat  biasanya  memiliki  gardu distribusi sendiri, dan daya disuplai langsung dari gardu distribusi pada tegangan menengah 20 kV dari  gardu  distribusi  sekitarnya.  Tegangan  menengah  kemudian  diturunkan  melalui  trafo  step- down di setiap gedung dan didistribusikan melalui papan distribusi utama tegangan rendah.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  dengan  pengumpulan  data  primer melalui observasi langsung dan pengukuran pada sistem distribusi listrik di Gedung Autograph
Jurnal Cahaya Mandalika (JCM) | 1226
Jakarta. Data yang dikumpulkan meliputi kondisi beban listrik pada berbagai level tegangan dan respons sistem terhadap perubahan beban tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PLN  dengan  tegangan  20  KV  dimana  distribusikan  ke  MVMSB-PLN.1-L8  untuk mensupply  MVMSB  yang  ada  di  lantai  8  yaitu  MVMSB-T1-  Office  L8,  MVMSB-T1-MZ-35, MVMSB-T1-Podium-L8, dan MVMSB-T1-PH 55-2.
Untuk  MVMSB-T1-Office  L8  dan  MVMSB-Podium-L8  (Gambar  3)  dan  (Gambar  4) dengan masing-masing memiliki kapasitas trafo diantaranya:
1. 2x2500 KVA untuk mensupply LVMSB-GAT-BT dan di distribusikan ke panel area B1-B6.
2. 2x2500  KVA  untuk  mensupply  LVMSB  T1  Podium  L9  dan  di  distribusikan  ke  panel  area School Podium GF- 9.
3. 2x1250 KVA untuk mensupply LVMSB T1-Office LZ 9

## Analisa Sistem Distribusi Tenaga Listrik pada Gedung Autograph Jakarta
Jurnal Cahaya Mandalika (JCM) | 1227
Gambar 3. Gambar Wiring diagram MVMSB-T1-Podium-8
Gambar 4. Wiring Diagram LVMSB dari MVMSB-T1-Podium-L8
Pada Gambar (5) Untuk MVSMB - T1- Office L8 mensupply untuk MCC chiller Trane L9 dengan kapasitas trafo 4x1600 KVA.

## Analisa Sistem Distribusi Tenaga Listrik pada Gedung Autograph Jakarta
Gambar 5. Wiring Diagram MCC Chiller Trane L9 dari MVMSB-T1 Office L8
Berikut Wiring diagram full untuk area MVMSB-T1-Podium L8 dan MVMSB-T1-Office L8 Pada gambar (6).
Gambar 6. Wiring Diagram MVMSB-T1-Podium L8 dan MVMSB-T1-Office L8
Untuk  MVMSB-T1-MZ-35  memiliki  kapasitas  trafo  2x1250  KVA  untuk  mensupply LVMSB-T1 Office-MZ 35.
Gambar 7. Wiring Diagram MVMSB-T1-MZ-35
Untuk MVMSB-T1-PH 55-1 dan MVMSB-T1-Office HZ-L35 dicoupler karena memiliki kapasitas trafo dengan masing-masing diantaranya:
1. 2x1250 KVA untuk mensupply LVMSB-T1-Office PH-L55
2. 2x1250 KVA untuk mensupply LVMSB-T1-Office HZ-L35
3. 2x1250 KVA untuk mensupply LVMSB Hotel
4. 2x1500 KVA untuk mensupply MCC York Chiller L55
Berikut Wiring diagram MVMSB-T1-PH 55-1 untuk mensupply LVMSB-T1-Office PH- L55.
Gambar 8. Wiring Diagram MVMSB-T1-PH 55
Jurnal Cahaya Mandalika (JCM) | 1230
Gambar 9. Wiring Diagram LVMSB-T1-Office PH L55
Berikut wiring diagram MVMSB-T1-PH 55 untuk mensupply LVMSB-T1-Office HZ-35.
Gambar 10. Wiring Diagram MVMSB-T1-Office HZ-35
Berikut wiring diagram MVMSB-T1-PH 55 secara keseluruhan.

## Analisa Sistem Distribusi Tenaga Listrik pada Gedung Autograph Jakarta
Gambar 11. Wiring Diagram MVMSB-T1-PH 55 secara keseluruhan

## Kebutuhan Listrik LVMSB - Incoming Pada Gedung Autograph Jakarta
Kebutuhan  daya  beban  harian  berdasarkan  data  beban  pada  Low  Voltage  Main  Switch Board (LVMSB) Incoming dapat disimpulkan bahwa daya beban maksimalnya adalah 113.6 kVA, dengan rincian data sebagai berikut Data pada Low Voltage Main Switch Board Incoming 1
Tabel 1. Data beban harian berdasarkan nilai voltage dan ampere
Data beban harian pada Low Voltage Main Switch Board (LVMSB) Incoming-1 menunjukkan arus dan tegangan maksimum dicapai pada pukul 15.00 dengan nilai rincian : R=108.8 A, S=104.4 A dan T=105.6 A pada Arus dan R=390 V, S=391 V dan T= 389 V pada Tegangan. Nilai rata-rata tengangan dari pukul 07.00-17.00 sebesar 390,73 V dan arus sebesar 66.13 A

## Analisa Sistem Distribusi Tenaga Listrik pada Gedung Autograph Jakarta
Tabel 2. Data beban harian berdasarkan nilai daya aktif
Daya aktif pada Low Voltage Main Switch Board (LVMSB) mencapai nilai maksimum pada pukul 13.00 dengan nilai 87.68 KW dengan nilai total R-S-T rata-rata dari pukul 07.00-17.00 sebesar 41.15 KW
Tabel 3. Data beban harian berdasarkan nilai daya semu
Daya semu pada Low Voltage Main Switch Board (LVMSB) mencapai nilai maksimum pada pukul 09.00 dengan nilai 46.40 KVA dengan nilai total R-S-T rata-rata dari pukul 07.00- 17.00 sebesar 37.88 KVA.
Tabel 4. Data beban harian berdasarkan nilai daya reaktif

## Analisa Sistem Distribusi Tenaga Listrik pada Gedung Autograph Jakarta
Daya reaktif pada Low Voltage Main Switch Board (LVMSB) mencapai nilai maksimum pada pukul 15.00 dengan nilai 42.24 kVAR dengan nilai total R-S-T rata-rata dari pukul 07.00- 17.00 sebesar kVAR.
Kebutuhan Listrik LVMSB PH - 55 No. 2 Pada Gedung Autograph Jakarta
Kebutuhan  daya  beban  harian  berdasarkan  data  beban  pada  Low  Voltage  Main  Switch Board (LVMSB) Incoming dapat disimpulkan bahwa daya beban maksimalnya adalah 113.6 kVA, dengan rincian data sebagai berikut:
Data pada Low Voltage Main Switch Board (LVMSB) PH- 55 No. 2
Tabel 5. Data beban harian berdasarkan nilai voltage dan ampere
Data  beban  harian  pada  Low  Voltage  Main  Switch  Board  (LVMSB)  PH-  55  No.  2 menunjukkan arus dan tegangan maksimum dicapai pada pukul 15.00 dengan nilai rincian: R=216.0 A, S=216.0 A dan T=192.0 A pada Arus dan R=397 V, S=396 V dan T= 396 V pada Tegangan.
Nilai rata-rata tengangan dari pukul 07.00-17.00 sebesar 393,6 V dan arus sebesar 158.9 A
Tabel 6. Data beban harian berdasarkan nilai daya aktif

## Analisa Sistem Distribusi Tenaga Listrik pada Gedung Autograph Jakarta
Daya aktif pada Low Voltage Main Switch Board (LVMSB) PH- 55 No. 2 mencapai nilai maksimum pada pukul 17.00 dengan nilai 133.2 KW dengan nilai total R-S-T rata-rata dari pukul 07.00-17.00 sebesar 100.4 KW.
Tabel 7. Data beban harian berdasarkan nilai daya semu
Daya semu pada Low Voltage Main Switch Board (LVMSB) PH- 55 No. 2 mencapai nilai maksimum pada pukul 17.00 dengan nilai 113.6 KVA dengan nilai total R-S-T rata-rata dari pukul 07.00-17.00 sebesar 102.4 KVA.
Tabel 8. Data beban harian berdasarkan nilai daya reaktif

## Analisa Sistem Distribusi Tenaga Listrik pada Gedung Autograph Jakarta
Jurnal Cahaya Mandalika (JCM) | 1235
Daya reaktif pada Low Voltage Main Switch Board (LVMSB) PH- 55 No. 2 mencapai nilai maksimum pada pukul 13.00 dengan nilai 95.60 kVAR dengan nilai total R-S-T rata-rata dari pukul 07.00-17.00 sebesar 35.6 kVAR
Kebutuhan Listrik LVMSB PH - 55 No. 2 Pada Gedung Autograph Jakarta
Kebutuhan  daya  beban  harian  berdasarkan  data  beban  pada  Low  Voltage  Main  Switch Board (LVMSB) Incoming dapat disimpulkan bahwa daya beban maksimalnya adalah 101.6 kVA, dengan rincian data sebagai berikut Data Low Voltage Main Switch Board (LVMSB) PH-55 No. 8
Table 9. Data beban harian berdasarkan nilai voltage dan ampere
Data  beban  harian  pada  Low  Voltage  Main  Switch  Board  (LVMSB)  PH-  55  No.  8 menunjukkan arus dan tegangan maksimum dicapai pada pukul 15.00 dengan nilai rincian: R=104.0 A, S=156.0 A dan T=136.0 A pada Arus dan R=391 V, S=393 V dan T= 393 V pada Tegangan
Nilai rata-rata tengangan dari pukul 07.00-17.00 sebesar 390.4 V dan arus sebesar 107.4 A
Table 10. Data beban harian berdasarkan nilai daya aktif

## Analisa Sistem Distribusi Tenaga Listrik pada Gedung Autograph Jakarta
Daya aktif pada Low Voltage Main Switch Board (LVMSB) PH- 55 No. 8 mencapai nilai maksimum pada pukul 17.00 dengan nilai 91.20 KW dengan nilai total R-S-T rata-rata dari pukul 07.00-17.00 sebesar 69.44 KW.
Table 11. Data beban harian berdasarkan nilai daya semu
Daya semu pada Low Voltage Main Switch Board (LVMSB) PH- 55 No. 8 mencapai nilai maksimum pada pukul 11.00 dengan nilai 101.6 KVA dengan nilai total R-S-T rata-rata dari pukul 07.00-17.00 sebesar 75 .44 KVA.
Table 12. Data beban harian berdasarkan nilai daya reaktif
Daya reaktif pada Low Voltage Main Switch Board (LVMSB) PH- 55 No. 8 mencapai nilai maksimum pada pukul 15.00 dengan nilai 37.60 kVAR dengan nilai total R-S-T rata-rata dari pukul 07.00-17.00 sebesar 18.76 kVAR.

## Analisa Sistem Distribusi Tenaga Listrik pada Gedung Autograph Jakarta
Sumber-sumber suplai listrik sebagaimana yang tertera pada tabel diatas berasal dari PLN dengan daya 20 KV kemudian di distribusikan daya ke beban saluran tegangan rendah Trafo step- down dengan daya 2 x 1250 KVA yang di back up oleh Genset dengan daya 1500 KVA untuk menyuplai kebutuhan listrik di Gedung autograph Jakarta lantai 55 secara keseluruhan. penyaluran daya dari sumber-sumber di atas kemudian di salurkan ke main distribution panel (DB) di ruang panel  daya.  Dari  DB  daya  kemudian  di  salurkan  ke  sub  distribution  panel  (SDP),  adapun mekanisme pengoperasian penyaluran dayanya adalah sebagai berikut:
a. Mekanisme 1 (kondisi normal)
Suplai utama PLN dengan daya 1250 KVA akan mensuplai seluruh kebutuhan beban harian.
b. Mekanisme 2 (kondisi suplai PLN utama gagal)
Apabila suplai utama PLN 1500 KVA gagal beroperasi maka suplai akan di ambil alih oleh  Genset  1500  KVA  yang  merupakan  sumber  listrik  cadangan  dan  perpindahannya  di lakukan secara otomatis dengan panel Automatic Transfer Switch (ATS).

## Analisa Kehandalan Sistem Supply Daya Instalasi Tenaga Listrik
Dilihat  dari  data  beban  harian  di  atas  dan  meninjau  gambar  single  line  diagram,  pada kondisi normal, yakni pada saat beban disuplai PLN utama, sistem tidak memiliki persoalan yang berarti. Sistem akan mulai mengalami gangguan saat pada kondisi PLN utama gagal beroperasi dan suplai beban diambil alih oleh Genset. Gangguan tidak terjadi dikarenakan dari data yang ada beban harian maksimum adalah 113.6 kVA. Hal ini jelas tidak melebihi kapasitas dari kemampuan Genset.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir, dapat disimpulkan bahwa sistem distribusi listrik pada  Gedung  Autograph  Jakarta  mampu  merespon  perubahan  beban  dengan  baik.  Analisis menunjukkan bahwa dalam kondisi normal, sistem dapat menangani beban rendah (di bawah 46.40 KVA) hingga tinggi (113.6 KVA) dengan stabil menggunakan suplai daya dari PLN sebesar 1500 KVA. Selain itu, saat terjadi gangguan dan suplai daya dari PLN terputus, genset dengan kapasitas 1500 KVA mampu mengambil alih suplai daya tanpa menimbulkan gangguan berarti pada beban listrik yang ada. Dengan demikian, kehandalan sistem instalasi listrik tenaga Gedung Autograph Jakarta cukup baik dalam merespon perubahan beban, baik dalam kondisi normal maupun saat suplai daya diambil alih oleh genset.
Untuk  meningkatkan  kehandalan  sistem  distribusi  tenaga  listrik,  disarankan  untuk melakukan  pemeliharaan  rutin  dan  berkala  pada  instalasi  listrik,  termasuk  pemeriksaan  dan pengujian peralatan seperti pemutus sirkuit (circuit breaker), kabel listrik, dan grounding. Selain itu, evaluasi dan penyesuaian terhadap sistem distribusi listrik secara berkala juga diperlukan untuk memastikan  bahwa  sistem  selalu  dalam  kondisi  optimal  dan  sesuai  dengan  standar  PUIL (Persyaratan Umum Instalasi Listrik) dan SNI (Standar Nasional Indonesia).

## DAFTAR PUSTAKA
Arga. (maret 29). Fungsi dan Cara memasang Grounding Listrik.
Dirgantara,  A.  (2019,  September  14).  Ini  Cara  Listrik  Masuk  ke  Rumah  Kamu,  Ternyata Perjalanannya Panjang Loh!
Rioi,  M.  (2022).  Pemutus  Sirkuit  Listrik  Pada  Sistem  Distribusi  Pt.  Pertamina  (Persero)  Ru  Ii Production Sei Pakning.
Rizky, W. (2017). Analisis Karakteristik Termal Pada Kabel NYM Untuk Aplikasi Instalasi Listrik Dalam Ruangan Dengan Penginjeksian Arus.
Sugianto, A. M. (2017). Perencanaan Sistem Distribusi Listrik Pelaksanaan Proyek Apartemen. Suparno,  A.  P.  (2017).  Analisa  dan  Dokumentasi  Mesin  Silo  pada  Automatic  Mixing.
Undergraduate thesis, STIKOM Surabaya).
Sutoyo, Y. (2017). Analisis Sistem Suplai Daya Instalasi Listrik Tenaga Pada Gedung Fakultas Teknik.
Tambunan, J. M. (2018). Proses Perakitan Dan Pengujian Kubikel SM6 Vacuum Circuit Breaker 20 Kv Di Pt. Galleon Cahaya Investama.

## work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License