Simulasi Sisa Klor pada Jaringan Distribusi Wilayah Utara Perumda Air Minum Kota Padang
Puti Sri Komala 1* , Nadia Tripermata Dewi 2 , Ashifa Adetya 3
1,2,3 Departemen Teknik Lingkungan, Universitas Andalas, Padang Indonesia * Koresponden email : putisrikomala@eng.unand.ac.id
Diterima: 11 Desember 2022 Disetujui: 25 Desember 2022

## Abstract
Residual chlorine levels in water need to be maintained in the distribution network to prevent the presence of  pathogens  in  drinking  water  that  can  be  consumed  by  humans.  According  to  Minister  of  Health Regulation No. 736/Menkes/PER/VI/2010 concerning Procedures for Monitoring the Quality of Drinking Water is in the range of 0.2 – 1.0 mg/l. This simulation was carried out to analyze the presence of residual free chlorine in the PDAM Padang, North Region distribution network sourced from the IPA Palukahan using EPANET software. Analysis of chlorine decay to determine the coefficient of bulk reaction and wall reaction was carried out at the Palukahan Reservoir outlet pipe for 6 hours using the DPD method. The dose of adding chlorine to the reservoir is 2.20 mg/l. The residual chlorine simulation results obtained a Global Bulk Reaction value of -0.105 and a Global Wall Coefficient value between -0.1 to -0.5 ranging from 0.12 mg/l – 2.20 mg/l. Low residual chlorine i.e., 1 mg/L, is located at a distance of 10-12 km from the reservoir, while high residual chlorine value, namely 1 mg/L, is located at 1-5 km from the reservoir. The results of this simulation show that chlorine levels in some distribution pipeline networks did not meet the drinking water regulation. The simulation results show that the dose and pipe spacing affect the remaining chlorine received by the customer.
Keywords: disinfectant, distribution network, Padang City Water Supply Corporation (PDAM), remaining chlor, EPANET simulation

## Abstrak
Tingkat  residu  klorin  dalam  air  perlu  dijaga  dalam  jaringan  distribusi  untuk  mencegah  adanya  patogen dalam  air  minum  yang  dapat  dikonsumsi  oleh  manusia.  Menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No. 736/Menkes/PER/VI/2010  tentang  Tata  Laksana  Pengawasan  Kualitas  Air  Minum,  residu  klorin  berada pada  rentang  0,2  – 1,0  mg/l.  Simulasi  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  keberadaan  sisa  klorin  bebas  di jaringan distribusi PDAM Padang Wilayah Utara bersumber dari IPA Palukahan menggunakan software EPANET. Analisis peluruhan klorin untuk mengetahui koefisien bulk reaction dan wall reaction dilakukan pada pipa outlet Reservoir Palukahan selama 6 jam dengan metode DPD. Dosis pembubuhan klorin pada reservoir adalah 2,20 mg/l. Hasil simulasi residu klorin diperoleh nilai Global Bulk Reaction sebesar -0,105 dan nilai Global Wall Coefficient antara -0,1 hingga -0,5 berkisar antara 0,12 mg/l – 2,20 mg/l. Residu klor yang kecil yaitu 1 mg/L terletak pada jarak 10-12 km dari reservoir, untuk nilai klor residual yang besar yaitu 1 mg/L terletak pada jarak 1-5 km dari reservoir. Hasil simulasi menunjukkan bahwa tidak semua kadar klorin pada jaringan pipa distribusi memenuhi syarat kualitas air minum. Hasil simulasi menunjukkan bahwa dosis dan jarak pipa berpengaruh terhadap sisa klorin yang diterima pelanggan.
Kata Kunci: disinfektan, jaringan distribusi, Perumda Air Minum Kota Padang, simulasi EPANET, sisa klor

## 1. Pendahuluan
Salah satu jenis desinfektan yang umum digunakan dalam penyediaan air minum adalah kaporit atau klorin. Dalam jumlah besar, klorida akan menyebabkan rasa asin serta terjadinya korosi pada perpipaan air panas  [1].  Sebagai  desinfektan,  residu  klorin  dalam  air  perlu  dipertahankan,  tetapi  dalam  jumlah  yang berlebih klorin ini dapat bereaksi dengan senyawa organik membentuk halogen-hidrokarbon (Cl-HC) yang bersifat karsinogenik [2].
Bentuk-bentuk  disinfektan  yang  umum  digunakan  untuk  desinfeksi  air  minum  selain  klorin  dan senyawanya yaitu, hidrogen peroksida, ferrat, dan kalium permanganat [3]. Desinfeksi yang paling sering
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
digunakan  adalah  desinfeksi  kaporit,  karena  disinfektan  ini  memiliki  beberapa  kelebihan  dibanding disinfektan lainnya yaitu lebih murah, mudah didapat dan mudah digunakan [4].
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No.736/Menkes/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum [5][8] bahwa air minum harus memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan yaitu berkisar 0,2 – 1,0 mg/l. Konsentrasi residu klorin di atas batas tersebut dapat berbahaya bagi kesehatan jika digunakan terus menerus.
Klorin berkontribusi secara signifikan terhadap kerusakan tubuh seperti gagal ginjal dan sirosis [6]. Kontak  yang  terlalu  lama  dengan  air  yang  diklorinasi,  baik  dengan  minum  atau  berenang,  dapat menyebabkan  kerusakan  gigi,  menyebabkan  kalsifikasi  dan  kelemahan  gigi.  Terdapat  bukti  tentang hubungan antara kanker usus besar, kandung kemih dan rektum dengan air yang diklorinasi [6]. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konsentrasi klor bebas yaitu kekasaran, panjang dan material pipa yang digunakan [7]. Selain itu, komponen yang ada dalam air seperti senyawa organik terlarut dapat mengurangi konsentrasi klor bebas. Penelitian Afrianita [8] melaporkan bahwa tidak terdapat sisa klor di jaringan pada jarak lebih dari 6 km. Oleh karena itu, pemberian sisa klor yang tepat diperlukan untuk menjamin kadar sisa klor dapat mencapai seluruh jaringan distribusi dan mencapai konsumen dengan kadar yang dibutuhkan [9].
Pada penelitian ini bertujuan untuk melakukan simulasi  penyebaran sisa klor di jaringan distribusi air  minum    Wilayah  Utara  dengan  sumber  IPA  Palukahan  menggunakan  EPANET.  Diharapkan  hasil penelitian ini dapat mengevaluasi pengaruh dosis klor yang diberikan di sumber terhadap jaringan distribusi dan dapat menjadi masukan bagi PDAM Kota Padang untuk meningkatkan kualitas air yang disalurkan ke pelanggan.

## 2. Metode Penelitian

## Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada jaringan distribusi Wilayah Utara Perumda Air Minum Kota Padang dengan sumber air dari IPA Palukahan. Wilayah pelayanan utara melayani pelanggan aktif sebanyak 43.981 SR  dari  total  pelanggan  Kota  Padang  sebesar  111.848  SR,  dengan  total  produksi  real  635  l/detik  dan kapasitas terpasang 555 l/detik. Produksi Utara terdiri dari IPA Sungai Latung dengan reservoir Utara, IPA Guo  Kuranji  dengan  reservoir  Guo  Kuranji,  Sumur  Bor  3A,  IPA  Taban,  dan  IPA  Palukahan  dengan reservoir Palukahan. Pengambilan sampel air untuk pemeriksaan kadar sisa klor dilakukan pada reservoir Palukahan yang berada pada elevasi 189 mdpl. Peta jaringan distribusi dapat dilihat pada Gambar 1 .

## Data Perpipaan
Data-data yang diperlukan untuk simulasi yaitu peta eksisting jaringan pipa Wilayah Utara Perumda Air  Minum  Kota  Padang,  jumlah  pelanggan, data-data  perpipaan  mencakup  panjang, diameter  dan  jenis pipa,  serta  data  pemakaian  air  di  reservoir.  Jenis-jenis  pipa  yang  digunakan  dalam  sistem  transmisi  dan distribusi air minum wilayah utara kota Padang terdiri dari beberapa jenis, yaitu pipa baja, ACP, GI, DCIP, PVC, dan pipa HDPE. Ukuran pipa induk berkisar 800 – 200 mm, ukuran pipa sekunder berkisar 150-80 mm dan pipa tersier berukuran 50 mm.

## Analisis Pengukuran Konstanta Peluruhan Sisa Klor
Untuk  menentukan  konstanta  peluruhan  sisa  klor  dilakukan  pengambilan  sampel  pada  pipa  outlet distribusi dari Reservoar IPA Palukahan. Sampel air ditampung menggunakan beaker glass plastik 100 mL. Analisis sisa klor menggunakan  metode DPD. Ke dalam 10 ml sampel air ditambahkan 1 sachet reagen klorin  (indikator  DPD).  Sampel  air  kemudian  dimasukkan  ke  dalam  kuvet  dan  nilai  absorbansi  diukur dengan chlorine tester . Pemeriksaan dilakukan setiap satu jam sekali selama 6 jam.

## Perhitungan Koefisien Bulk Reaction
Perhitungan  koefisien bulk  reaction dihitung  berdasarkan  data  hasil  pengukuran  klor  di  lapangan yang bertujuan untuk mengetahui pengurangan konsentrasi sisa klor bebas di jaringan pipa distribusi pada waktu  tertentu.  Nilai  konstanta bulk  reaction pada  jaringan  distribusi  dihitung  dengan  menggunakan persamaan 1.
C = C 0 exp (-K b .t)…………………(1)
Keterangan: C = konsentrasi klorin pada jarak tertentu (mg/l)
K b = konstanta penurunan klor C 0 = konsentrasi klorin pada t = 0 (mg/l)
t = waktu (jam)
Gambar 1 . Peta jaringan distribusi wilayah utara sumber IPA Palukahan PDAM Kota Padang Sumber : PDAM Kota Padang (2021)

## Simulasi Sisa Klor di Jaringan Distribusi
Evaluasi jaringan perpipaan distribusi wilayah Utara Perumda Air Minum Kota Padang dilakukan menggunakan  EPANET.  Sumber  air  pelayanan  utara  yang  digunakan  berasal  dari  IPA  Palukahan  yang telah  dibubuhkan  desinfektan  kemudian  dialirkan  ke  jaringan  distribusi  untuk  dianalisis  kadar  klornya melalui simulasi. Hasil perhitungan EPANET kemudian dibandingkan dengan standar yang berlaku.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Analisis Peluruhan Klor
Hasil pengukuran untuk analisis peluruhan klor dilakukan dengan mengukur kadar klor setiap 1 jam selama 6 jam pada pipa outlet distribusi terdekat dari reservoir IPA Palukahan Padang yang dapat dilihat pada Tabel 1 . Kadar klor berkisar antara 0,4 mg/L- 0,7 mg/L dengan nilai rata-rata yang didapatkan sebesar 0,5  mg/L.  Data  hasil  pengukuran  klor  pada Tabel  1 digunakan  untuk  menentukan    nilai  konstanta bulk reaction pada  jaringan  distribusi  dengan  menggunakan  persamaan  1  dan  diperoleh  nilai  masing-masing parameter yang diperlihatkan pada Tabel 2 .
Tabel 1. Hasil pengukuran sisa klor dengan Chlorine Tester No. Waktu Pengukuran Klor (mg/L) 1. 09.13 0,7 2. 10.13 0,6 3. 11.13 0,6 4. 12.13 0,5 5. 13.13 0,5 6. 14.13 0,4 7. 15.13 0,4 Rata-rata 0,5 Sumber: Pengukuran di Reservoar IPA Palukahan, 2021 Tabel 2. Perhitungan koefisien penurunan klorin ( Bulk Reaction ) t C 0 (mg/l) C ln C/ C 0 (ln C/ C 0 )/t 0 0,7 0,7 1 0,7 0,6 -0,154 -0,154 2 0,7 0,6 -0,154 -0,077 3 0,7 0,5 -0,336 -0,112 4 0,7 0,5 -0,336 -0,084
t C 0 (mg/l) C ln C/ C 0 (ln C/ C 0 )/t 5 0,7 0,4 -0,560 -0,112 6 0,7 0,4 -0,560 -0,093 Rata-rata -0,105 Sumber: Hasil perhitungan, 2021
Nilai  C 0 merupakan  nilai  awal  kadar  klor  di  outlet  reservoir  pada  t  =  0  yaitu  0,7  mg/l.  Dari  hasil perhitungan diperoleh nilai Global Bulk Coefficient sebesar -0,105/hari. Nilai ini dimasukkan ke EPANET, kemudian  nilai Global  Wall  Coefficient disimulasikan  dengan  variasi  -0,1  sampai  -0,5  untuk  melihat perbandingan hasil  yang  memenuhi persyaratan.  Selanjutnya  nilai Global  Bulk  Reaction  Coefficient dan Global Wall Coefficient dimasukkan untuk melihat persentase pengurangan konsentrasi sisa klor di jaringan pipa distribusi selama pengaliran.

## Hasil Simulasi Sisa Klor dengan EPANET
Simulasi sisa klor di jaringan distribusi Wilayah pelayanan Utara  menggunakan aplikasi EPANET ini  dibutuhkan  data-data  perpipaan  dan  data  hasil  pengukuran  sisa  klor  di  lapangan.  Pada  simulasi  ini diperoleh nilai Global Bulk Coefficient -0,105, dimana angka ini mencerminkan tingkat di mana klorin akan meluruh  selama  reaksi  dalam  aliran  massal  dari  waktu  ke  waktu.  Nilai Global  Wall  Coefficient yang dimasukkan yaitu dari -0.1 sampai -0.5 untuk mensimulasi kadar klor di jaringan.
Dosis  klorin  yang  dibubuhkan  di  reservoir  IPA  Palukahan  yaitu  sebesar  2,2  mg/L.  Nilai  tersebut merupakan nilai konsentrasi klorin awal yang masuk ke dalam jaringan secara kontinu. Simulasi sisa klor dengan nilai Global Wall Coefficient -0.1, 0.2, 0,3, 0,4, dan 0,5 diperlihatkan pada Gambar 2, Gambar 3 , Gambar 4, Gambar 5 , dan Gambar 6 berturut-turut . nilai -0.4b dapat dilihat pada Gambar 5 , dan nilai -0.5 dapat dilihat pada Gambar 6. Hasil simulasi menunjukkan bahwa nilai sisa klor kecil dari 1 mg/L berada pada jarak berkisar 10  – 12 km dari reservoir, sedangkan untuk nilai sisa klor besar dari 1 mg/L berada pada jarak 1-5 km dari reservoir.
Persentase pengurangan sisa klor akibat Bulk Reaction dan Wall Reaction dapat dilihat pada Tabel 4 . Bulk Reaction terjadi karena adanya pengurangan konsentrasi klor bebas akibat reaksi sisa klor dengan komponen  yang  ada  di  dalam  air,  sedangkan Wall  Reaction terjadi  akibat  klor  bebas  bereaksi  dengan komponen yang ada pada dinding pipa. Wall Reaction juga dipengaruhi oleh umur, kekasaran, diameter, dan material pipa,  konsentrasi awal klorin [10] serta suhu air dan parameter kimia dan fisika-kimia air [11], [12]. Akibatnya, semakin panjang pipa yang dilewati oleh air kadar klorpun akan  berkurang. Hal ini juga ditegaskan oleh beberapa penelitian lainnya bahwa sisa klor dipengaruhi oeh jarak distribusi [13]–[15].
Pipa  yang  digunakan  di  jaringan  perpipaan  memiliki  umur,  ukuran,  jenis  dan  kekasaran  yang berbeda-beda,  sehingga  mempengaruhi  kadar  sisa  klor  di  dalam  jaringan  perpipaan.  Material  pipa  yang digunakan di jaringan perpipaan utama terdiri dari pipa PVC, ACP, dan HDPE. Sedangkan, persentase Bulk Reaction dapat mengurangi konsentrasi klorin bebas karena residu klorin bereaksi dengan komponen yang ada  di  dalam  air  seperti  senyawa  organik  terlarut  senyawa  nitrogen  anorganik,  besi,  mangan,  hidrogen sulfida maupun mikroorganisme [10], [16]. Adanya senyawa-senyawa ini dapat meningkatkan kebutuhan klorin, yang pada akhirnya dapat menurunkan kinerja desinfeksi.
Hasil simulasi dengan menggunakan dosis klor di reservoir sebesar 2,2 mg/L menghasilkan kadar sisa klor berkisar antara 0,13 mg/l – 2,20 mg/l di jaringan distribusi wilayah Utara. Kadar sisa klor 2,2 mg/L berada  di  titik  terdekat  reservoir,  dimana  reaksi  peluruhan  diperkirakan belum  terjadi,  sementara  di  titik terjauh distribusi kadar klor mencapai 0-0,13 mg/L pada jarak sekitar 12 km. Di lokasi terjauh kadar klor tidak memenuhi persyaratan kualitas air minum. Namun untuk mengetahui ketepatan simulasi diperlukan uji analisis lapangan, sehingga tingkat validasi hasil simulasi dibandingkan dengan pengukuran lapangan dapat diketahui dengan tepat. Untuk mendapatkan sisa klor yang tepat di daerah pelayanan dengan tidak meningkatkan dosis klor di sumber, dapat dilakukan dengan penambahan fasilitas re-klorinasi di kawasan tertentu agar sisa klor di titik kritis pelayanan dapat terpenuhi [17].
Gambar 2. Simulasi sisa klor dengan nilai Global Wall Coefficient -0.1
Gambar 3. Simulasi sisa klor dengan nilai Global Wall Coefficient -0.2
Gambar 4. Simulasi sisa klor dengan nilai Global Wall Coefficient -0.3
Gambar 5. Simulasi sisa klor dengan nilai Global Wall Coefficient -0.4
Gambar 6. Simulasi sisa klor dengan nilai Global Wall Coefficient -0.5
Tabel 3. Perbandingan hasil simulasi sisa klor Nilai Global Wall Coefficient Hasil Simulasi Sisa Klor -0.1 0.56 – 2.20 -0.2 0.28 – 2.20 -0.3 0.16 – 2.20 -0.4 0.13 – 2.20 -0.5 0.12 – 2.20 Sumber: Simulasi sisa klor di EPANET Tabel 4. Persentase penurunan sisa klor Nilai Global Wall Coefficient Persentase Bulk Reaction Persentase Wall Reaction -0.1 6,09% 93,91% -0.2 3,39% 96,61% -0.3 2,42% 97,58% -0.4 1,91% 98,09% -0.5 1,60% 98,40% Sumber: Simulasi sisa klor di EPANET

## 4. Kesimpulan
Hasil pengukuran kadar klor pada reservoir Palukahan yaitu berkisar 0,4-0,7 mg/l dan hasil simulasi pada  jaringan  pipa  distribusi  dengan  nilai Global  Bulk  Reaction yaitu  -0,105  dan  nilai Global  Wall Coefficient antara -0,1 hingga -0,5 yaitu berkisar 0,12 mg/l–2,20 mg/l. Dosis klor di awal sebesar 2,2 mg.L memberikan  nilai  sisa  klor  kecil  dari  1  mg/L  berada  pada  jarak  berkisar  10  –  12  km  dari  reservoir, sedangkan untuk nilai sisa klor besar dari 1 mg/L berada pada jarak 1-5 km dari reservoir. Hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa belum semua kadar klor pada jaringan pipa distribusi memenuhi persyaratan untuk kualitas  air  minum  berdasarkan  Permenkes  RI  No  736/Menkes/PER/VI/2010  tentang  Tata  Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum yaitu 0,2-1,0 mg/L. Dosis awal yang diberikan menunjukkan kadar sisa klor di jaringan distribusi tidak memenuhi standar, sehingga perlu dilakukan simulasi kembali jika dosis klor awal ditambahkan. Simulasi yang dilakukan sebaiknya diiringi dengan pengukuran klor di beberapa
p-ISSN : 2528-3561 e-ISSN : 2541-1934
titik  di  jaringan  distribusi  sehingga  dapat  dibandingkan  keakuratan  simulasi  dengan  hasil  pengukuran melalui uji Root Mean Square Error (RMSE), sehingga dapat diketahui kesesuaian data simulasi software EPANET dengan pengambilan data di lapangan.

## 5. Referensi
[1] W. Nugroho and S. Purwoto, “Removal Klorida, TDS dan Besi pada Air Payau melalui Penukar Ion dan Filtrasi Campuran Zeolit Aktif dengan Karbon Aktif,” J. Tek. Waktu , vol. 11, no. 01, pp. 47– 59, 2013.
[2] S. Tak and B. P. Vellanki, “Natural organic matter as precursor to disinfection byproducts and its removal using conventional and advanced processes: State of the art review,” J. Water Health , vol. 16, no. 5, pp. 681–703, 2018.
[3] P. F. Nguema and M. Jun, “Application of Ferrate (VI) as Disinfectant in Drinking Water Treatment Processes: A Review,” Int. J. Microbiol. Res. , vol. 7, no. 2, pp. 53–62, 2016.
[4] Rosende,  M., Miró,  M., Salinas,  A.,  Palerm,  A.,  Laso, E.,  Frau,  J.,  ...  & Doménech-Sánchez,  A. (2020). Cost-effectiveness analysis of chlorine-based and alternative disinfection systems for pool waters. Journal of Environmental Engineering , 146 (1), 04019094.
[5] Permenkes  RI,  “Tata  Laksana  Pengawasan  Kualitas  Air  Minum,” Peraturan Menteri  Kesehatan . pp. 1–25, 2010.
[6] Y. Hameed, B. Mohammed, I. Al-Hilali, A. T. Kalaf, and İ. Gönderim, “Concentration of Residual Chlorine and Its Health Effects on The Drinking Water of The Kirkuk City,” Kafkas Univ. Inst. Nat. Appl. Sci. J. , vol. 1, no. 1, pp. 29–37, 2018.
[7] Y. Zhao, Y. J. Yang, Y. Shao, J. Neal, and T. Zhang, “The Dependence of Chlorine Decay and DBP Formation Kinetics on Pipe Flow Properties in Drinking Water Distribution,” Water research , 141 , 32-45. 2019.
[8] R.  Afrianita,  P.  S.  Komala,  and  Y.  Andriani,  “Kajian  Kadar  Sisa  Klor  di  Jaringan  Distribusi Penyediaan Air Minum Rayon 8 PDAM Kota Padang,” Semin. Nas. Sains dan Teknol. Lingkung. II , pp. 144–151, 2016.
[9] M.  A.  Al-Zahrani,  “Optimizing  Dosage  and  Location  of  Chlorine  Injection  in  Water  Supply Networks,” Arab. J. Sci. Eng. , vol. 41, no. 10, pp. 4207–4215, 2016.
[10] A.  O.  Al-Jasser,  “Chlorine  decay  in  drinking-water  transmission  and  distribution  systems:  Pipe service age effect,” Water Res. , vol. 41, no. 2, pp. 387–396, 2007.
[11] A.  Nouri,  B.  Shahmoradi,  S.  Dehestani-Athar,  and  A.  Maleki,  “Effect  of  temperature  on  pH, turbidity, and residual free chlorine in Sanandaj Water Distribution Network, Iran,” J Adv Env. Heal. Res , vol. 3, no. 3, pp. 188–95, 2015.
[12] F.  García-Ávila,  C.  Sánchez-Alvarracín,  M.  Cadme-Galabay,  J.  Conchado-Martínez,  G.  García- Mera,  and  C.  Zhindón-Arévalo,  “Relationship  between  chlorine  decay  and  temperature  in  the drinking water,” MethodsX , vol. 7, 2020.
[13] M. Rasyad and R. Riduan, “Simulasi Sisa Klor Pada Jaringan Distribusi IPA II Pramuka PDAM Bandarmasih,” J. Tugas Akhir Mhs. Progr. Stud. Tek. Lingkung. , vol. 4, no. 1, 2021.
[14] E. Sofia, R. Riduan, and C. Abdi, “Evaluasi Keberadaan Sisa Klor Bebas di Jaringan Distribusi IPA Sungai Lulut PDAM Bandarmasih,” Jukung (Jurnal Tek. Lingkungan) , vol. 1, no. 1, 2016.
[15] A.  Ijlal  Ramadhan  and  N.  Ratni  J.A.R,  “Analisa  Keberadaan  Sisa  Klor  Bebas  Pada  Jaringan Distribusi Pdam Kabupaten Bantul Dengan Epanet 2.0,” EnviroUS , vol. 1, no. 2, pp. 41–48, 2021.
[16] J. B. Vilmain, V. Courousse, P. F. Biard, M. Azizi, and A. Couvert, “Kinetic study of hydrogen sulfide absorption in aqueous chlorine solution,” Chem. Eng. Res. Des. , vol. 92, no. 2, pp. 191–204, 2014.
[17] D. G. Yoo, S. M. Lee, H. M. Lee, Y. H. Choi, and J. H. Kim, “Optimizing re-chlorination injection points for water supply networks using harmony search algorithm,” Water (Switzerland) , vol. 10, no. 5, 2018.