## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA

## KONSTRUKSI PEMANEN AIR
HUJAN ( RAIN WATER HARVESTING )

## UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN AIR DOMESTIK DI DESA PRANCAK KECAMATAN PASONGSONGAN KABUPATEN SUMENEP
Khoirur Rohman 1,*) , Ach. Desmantri Rahmanto 2)
1 Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Wiraraja,
khoirurrohman221@gmail.com 2 Program Studi Teknik Sipil Fakultas
Teknik Universitas Wiraraja,
Desmantri@wiraraja.ac.id

## ABSTRAK
Desa  Prancak  Kecamatan  Pasongsongan merupakan  desa  yang  memiliki  jumlah penduduk  6,693  jiwa  dengan  rician penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah  3,377  jiwa,  sedangkan  berjenis perempuan  berjumlah  3,316  jiwa,  terdiri dari  8  Dusun.  Dusun  Tegal  Barat mengalami  kekurangan  air  bersih  yang  di karenakan  sulitnya  sumber  mata  air  dan tidak  ada  layanan  PDAM  dan  air  bersih dari  pihak  pemerintah,  Sehingga  saat mengalami kekurangan air bersih masayarakat  Desa  Prancak  mengambail air bersih ke sumber mata air yang berada di Desa Lebeng Barat. Tujuan penelitian ini adalah  Untuk  mengetahui  Bagaimana perencanaan  konstruksi  Pemanen  Air Hujan  (Rain  Water  Harvesting)  dan  sistem pendistribusian  Pemanen  Air  Hujan  (Rain Water  Harvesting)  di  Dusun  Tegal  Barat Desa Prancak. Penelitian ini menggunakan
metode pengumpulan data berupa observasi,  wawancara,  studi  pustaka, metode hidrologi, metode hidrolika, perencanaan konstruksi pemanen air hujan, dan  input  data  Epanet  2.0.  Berdasarkan hasil  perhitungan,  Jumlah  total  luasan daerah  tangkapan  air  hujan  (atap  rumah) sebesar  1,4191.505  m 2 dengan  kapasitas tampungan  didapat  dari  blok  pertama  127 m 3 ,  blok  kedua  122  m 3 ,  blok  ketiga  94  m 3 blok  keempat  215  m 3 ,  blok  kelima  174  m 3 , blok  keenam  324  m 3 ,  blok  ketujuh  408  m 3 , blok  kedelapan  484  m 3 sehingga  mampu memenuhi  kebutuhan  air  bersih  di  Dususn Tegal  Barat  sebesar  77%  dari  total  air bersih. Pendistribusian air bersih menggunakan  metode  pengaliran  transmisi dengan pompa dan distribusi menggunakan sistem  secara  gravitasi  dengan  total panjang  pipa  keseluruhan  1,096  meter, untuk  diameter  2-  ½  ’’  inci  panjang  pipa 364  meter,  diameter  60  mm  atau  2’’ panjang pipa 732 meter.
Kata  Kunci  :  Kebutuhan  Air  Bersih, Panen Air Hujan, Kebutuhan Domestik

## ABSTRACT
Prancak  Village,  Pasongsongan  District  is a village with a population of 6,693 people with  a  detailed  population  of  3,377  men, while 3,316 women, consisting of 8 hamlets. Tegal  Barat  Hamlet  is  experiencing  a shortage of clean water due to the difficulty of  springs  and  the  absence  of  PDAM  and clean  water  services  from  the  government, so that when they experience a shortage of clean  water,  the  people  of  Prancak  Village take  clean  water  to  the  spring  in  West Lebeng Village. The aim of this research is to  find  out  how  to  plan  the  construction  of

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Rain Water Harvesting and the Rain Water Harvesting  distribution  system  in  Tegal Barat  Hamlet,  Prancak  Village.  This research  uses  data  collection  methods  in the  form  of  observation,  interviews, literature  study,  hydrological  methods, hydraulics  methods,  rainwater  harvester construction planning, and Epanet 2.0 data input.  Based  on  the  calculation  results,  the total  area  of  the  rainwater  catchment  area (house  roof)  is  14191.505  m 2 with  the storage  capacity  obtained  from  the  first block 127 m 3 , the second block 122 m 3 , the third block 94 m 3 , the fourth block 215 m 3 , the  fifth  block  174  m 3 ,  the  sixth  block  324 m 3 ,  the  seventh  block  is  408  m 3 ,  the  eighth block is 484 m 3 so that it is able to meet the clean  water  needs  in  West  Tegal  Hamlet amounting to 77% of the total clean water. The  distribution  of  clean  water  uses  the transmission  distribution  method  with pumps  and  the  distribution  uses  a  gravity system  with  a  total  pipe  length  of  1096 meters,  for  a  2-½''  inch  diameter  pipe length of  364 meters,  a  diameter of  60  mm or 2'' pipe length of 732 meters.
Keyword  :  Clean  Water  Needs,  Rain water Harvesting, Domestic Needs

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang curah  hujannya  sangat  tinggi.  Setiap tahunnya  Indonesia  mengalami  musim hujan  selama  lima  sampai  enam  bulan dengan potensi air yang seharusnya menjadi cadangan  air  tanah  yang  dapat  mencukupi dalam  kebuthan  air  bersih.  Ketersedian  air bersih  di Indonesia  setiap  tahunnya mengalami  penurunan  yang  di  akibatkan oleh  pola  prilaku  manusia  yang  kurang efektif  dalam  memanfaatkan  air  untuk
memenuhui  kebutuhannya.  Air  merupakan kebutuhan  pokok  yang  sangat  penting dalam  kehidupan  sehari  hari.  Setiap manusia  tidak  akan  lepas  dari  kebutuhan air,  baik  di  konsumsi  sebagai  air  minum, mandi,  mencuci,  memasak  dan  lain  lain. Pola  penggunaan  air  yang  kurang  efektif dalam pemanfaatannya mengakibatkan dampak  terhadap  ketersediaan  air  di  suatu wilayah.  Pelayanan  air  bersih  di  seluruh Indonesia  pada  umumnya  dilaksanakan oleh perusahaan daerah air minum (PDAM) yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan  pengelolaan  air  bersih kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Desa  Prancak  Kecamatan  Pasongsongan merupakan  desa  yang  memiliki  jumlah penduduk 6.693 jiwa dengan rician penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah  3.377  jiwa,  sedangkan  berjenis perempuan  berjumlah  3.316  jiwa  Luas wilayah  Desa  Prancak  21.62  km 2 yang terdiri  dari  8  dusun.  Khususnya  Dusun Tegal  Barat  mengalami  kekurangan  air bersih  yang  di  karenakan  sulitnya  sumber mata air dan tidak ada layanan PDAM dari pihak pemerintah. Sehingga saat mengalami kekurangan  air  bersih  masayarakat  Desa Prancak  mengambail  air  bersih  ke  sumber mata air tanah yang berada di Desa Lebeng Barat.

## 1.1 Rumusan Masalah
Berdasarakan  identifikasi  masalah dan  batasan  masalah,  sebagaimana  yang dikemukakan,  rumusan  masalah  penelitian ini adalah “Bagaimana perencanaan konstruksi Pemanen Air Hujan ( Rain Water Harvesting )  dan  sistem  pendistribusian
Pemanen Air Hujan ( Rain Water

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Harvesting )  di  Dusun  Tegal  Barat  Desa Prancak?”

## 1.2 Tujuan Penulisan
Untuk mengetahui Bagaimana
perencanaan konstruksi Pemanen Air Hujan ( Rain  Water  Harvesting )  dan  sistem pendistribusian  Pemanen  Air  Hujan  ( Rain Water  Harvesting )  di  Dusun  Tegal  Barat Desa Prancak.

## 1.3 Urgensi Penelitian
Urgensi  penilitian  ini  yaitu  sebagai bahan  masukan  kepada  pihak  pemerintah desa,  kecamatan  maupun    kabupaten,  agar krisis air yang terjadi di Desa Prancak dapat segera  tertangani,  sebagai  media  informasi bagi  masyarakat  pada  umumnya  dapat memanfaatkan air hujan.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Rancangan Penelitian
Penelitaian  ini    merupakan  penelitian kuantitatif,  dimana  analisis  yang  yang dilakuakan  berupa  pemgumpulan  data  dan pengukuran  data  yang  berbentuk  angaka sesuai  dengan fakta dilapangan.

## 2.2 Ruang Lingkup Penelitian
Ruang  lingkup  penelitian  ini  adalah memanfaatkan  air  hujan  dengan  cara memanen  air  hujan  untuk  kebutuhan  air bersih  yang  berada  di    Dususn  Tegal  Barat Desa  Prancak  Kecamatan  Pasongsongan Kabupaten Sumenep.
Pemilihan  lokasi    Dusun  Tegal  Barat sebagai  lokasi  penelitian  didasarkan  atas beberapa  pertimbngan.  Pertama.  Desa Prancak  merupakan  Desa  yang  mengalimi kekurangan  air  bersih    khususnya  Dusun Tegal  Barat  dikarenakan  sulitnya  sumber mata  air  dan  tidak  ada  pelayanan  PDAM
dari  pihak  pemerintah.  Kedua  tidak  ada tempat pemanen air hujan sebagai kebutuhan air bersih. 2.3 Teknik Analisis Data Adapun teknis analisis data memanfaatkan  air  hujan  dengan  metode pemanen air hujan ( Rain Water Harvesting ) sehingga  dengan  metode  tersebut  dapat mengetahui dimensi konstruksi pemanen air hujan  ( Rain  Water  Harvesting ).  Adapun langkah-langkah  yang  di  gunakan  sebagai berikut :
1. Metode Hidrologi
a. Curah hujan andalan
b. Itensitas hujan
c. Debit penampung air hujan
Dengan  data  curah  hujan  10  tahun terakhir  dari  3  stasiun  hujan  yaitu  stasiun Pasongsongan,  Ambunten  dan  Guluk- guluk.
2. Metode hidrolika
a. Debit atap
b. Sistem pengaliran
c. Desain penampung air hujan
3. Perencanaan  konstruksi  pemanen  air hujan
Bagian-bagian  penampung  air  hujan dibagi menjadi tiga bagian
a. Bak  pengendapan  fungsinya  untuk mengendaokan  butiran  kasar  yang jatuh dari atap rumah
b. Bak  saringan  pertama  yang  berisi media  berbeda-beda  yaitu  ijuk, pasir,  kerikil,  arang,  fungsinya sebagai  menyaring  dan  menahan kotoran  yang  keluar  dari  bak pengendapan
c. Bak  saringan  kedua  yang  berisi media  berbeda-beda  yaitu  batu bata  merah,  kerikil  yang  dicampur batu gamping, dan pasir, fungdinya

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
untuk  menyaring  dan  menahan kotoran  yang  telah  keluar  dari saringan  pertama.  Stelah  melewati tahap  akhir,  air  akan  ditampung kedalam bak penampung.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Perhitungan Kebutuhan Air Baku
Kebutuhan  air  baku  pada  rumah tinggal  digunakan  standar  SNI  03-7065- 2005  untuk  pemakaian  kebutuhan  sesuai fungsi  bangunan.  Untuk  rumah  tinggal memiliki spesifikasi sebagai berikut :
1. Jenis bangunan  : Rumah tinggal
2. Lokasi  :  Dusun  Tegal  Barat  Desa Prancak
3. Jumlah penduduk : 650 jiwa (Sumber
Data Desa)
4. Total luas atap rumah : 14191.505 m 2
Perhitungan  luasan  atap  masing-masing areanya :
Area Blok 1
Panjang atap rumah   = 11 meter Lebar atap rumah = 8 meter Luas area atap = ( 11 m x 8 m )/(Cos 35) = 107.428 m 2
Tabel 1.

## Hasil Perhitungan Luas Tangkapan Air Hujan Pada Area Blok I
No Rumah Blok I Panjang (m) Lebar (m) Luas Tangkapan Air Hujan (m 2 ) 1 Blok I 11 8 107.428 2 12 12 175.792 3 9 6 65.922 4 11 8 107.428 5 12 12 175.792 6 14 11 187.999 7 11 8 107.428 Jumlah 927.789 Tabel 2. Hasil Perhitungan Luas Tangkapan Air Hujan Keseluruhan No Area Area Luas Atap (m 2 ) 1 Blok 1 927.789 2 Blok 2 887.503 3 Blok 3 688.517 4 Blok 4 1,566.254 5 Blok 5 1,267.164 6 Blok 6 2,360.978 7 Blok 7 2,971.365 8 Blok 8 3,521.935 Jumlah 14,191.505

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Perhitungan kebutuhan air baku untuk rumah  tinggal  untuk  pemakain  air  sesuai fungsi bangunan :

## Area Blok I
Kebutuhan air rata-rata=120 Liter/org/hari
Kebutuhan  air  baku  perhari  =  jumlah penduduk x kebutujan air rata-rata = 32 x120 liter/hari
= 3.840 liter/hari
= 3.84 m 3 /hari
Tabel 3.

## Hasil Perhitungan Kebutuhan Air
No Area Jumlah penduduk (org) Kebutuhan air rata-rata (liter/org/hari) Kebutuhan air baku total (liter/hari) Kebutuhan air baku total (m 3 /hari) 1 Blok 1 32 12 0 3,840 3.84 2 Blok 2 30 120 3,600 3.6 3 Blok 3 22 120 2,640 2.64 4 Blok 4 60 120 7,200 7.2 5 Blok 5 47 120 5,640 5.64 6 Blok 6 96 120 11,520 11.52 7 Blok 7 177 120 21,240 21.24 8 Blok 8 186 120 22,320 22.32 Jumlah 650 960 78,000 74.4 3.2 Perhitungan Probabilitas Curah Hujan Andalan
Data  yang  digunakan  adalah  data curah  hujan  dari  tahun  2012-2021  (10
tahun)  dengan  persamaan  persamaan  hujan andalan dapat dihitung :
  m 1 p % = x100%= x100%=9.09% n+1 1+10            

## Tabel 4.
Probabilitas Hujan Andalan Tahun Curah Hujan (mm/tahun) Urutan Andalan (%) Tahun No Curah Hujan (mm/tahun) 2012 1,223.57 1 1,056 9.09 2015 2013 2,335.27 2 2,120 18.18 2016 2014 1,390.8 3 1,213.37 27.27 2018 2015 1,056 4 1,223.57 36.36 2012 2016 2,120 5 1,390.8 45.45 2014 2017 2,270.87 6 1,614.63 54.55 2019

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Tahun Curah
Hujan (mm/tahun) Urutan Andalan (%) Tahun No Curah Hujan (mm/tahun) 2018 1,213.37 7 1,635.17 63.64 2021 2019 1,614.63 8 2,053.93 72.73 2020 2020 2,053.93 9 2,270.87 81.82 2017 2021 1,635.17 10 2,335.27 90.91 2013 Total 16,913.6 Curah  hujan  andalan  berada  pada tahun 2017 karena probabilitas lebih dari 80
%.
perhitungan  rerarata  curah  hujan
berikut ini:
= c rah h  an andalan n = = 293,05 mm/bulan Tabel 5.

## Penentuan Curah Hujan Andalan
Tahun Bulan Jan Feb Mar Apr
Mei Jun
Jul Aug  Sep Okt Nov Des Total 2017 271.4 460.0 375.5 222.8 125.9 115.2 46.7 12.0 0.0 52.8 269.8 318.8 2,270.87 2013 314.7 223.4 195.0 278.0 255.0 266.5 135.0 0.0 0.0 9.3 161.7 496.7 2,335.27 CH rerata 293.05  341.7  285.25  250.4  190.45  190.85  90.85 6 0 31.05  215.75  407.75  1,895.35 CH andalan 271.4 223.4 195.0 222.8 125.9 115.2 46.7 0 0 9.3 161.7 318.8 1,959
Keterangan  :  nilai  CH  andalan  yang nilainya mendekati CH rerata.
Perhitungan  volume  ketersedian  air bulan  januari  seluruh  area  blok  yaitu sebagai berikut :

## Blok 1
Total luas atap (A) = 927,789 m 2
Koefisien run off (C) = 0,8 Volume air tertampung = R x A x C = (271,4 x 10 -3 ) x 927,789 x 0,8 = 201,44 m 3 /bulan

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA

## Tabel 6.

## Penentuan Volume ketersedian air hujan
Bln Hujan Andalan (mm/bulan) Area Blok I (m 3 /bulan) Area Blok
II (m 3 /bulan) Area Blok III (m 3 /bulan) Area Blok
IV (m 3 /bulan) Area Blok
V A (m 3 /bulan) Area Blok
VI (m 3 /bulan) Area Blok VII (m 3 /bulan) Area Blok VIII (m 3 /bulan) Jan 271.4 201.44 192.69 149.49 340.07 275.13 512.62 645.14 764.68 Feb 223.4 165.81 158.61 123.05 279.92 226.47 2360.978 531.04 629.44 Mart 195.0 144.74 138.45 107.41 244.34 197.68 368.31 463.53 549.42 Apr 222.8 165.37 158.19 122.72 279.17 225.86 420.82 529.62 627.75 Mei 125.9 93.45 89.39 69.35 157.75 127.63 237.80 299.28 354.73 Jun 115.2 85.51 81.79 63.45 144.35 116.78 217.59 273.84 324.58 Jul 46.7 34.66 33.16 25.72 58.52 47.34 88.21 111.01 131.58 Agt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Okt 9.3 6.90 6.60 5.12 11.65 9.43 17.57 22.11 131.58 Nov 161.7 120.02 114.81 89.07 202.61 163.92 305.42 384.38 455.60 Des 318.8 236.62 226.35 175.60 399.46 323.18 602.14 757.82 898.23 Jml 1495.2 1254.52 1200.04 930.98 2117.84 1713.42 5131.458 4017.77 4867.59
3.3 Perhitugan Persentase    Ketersedian Air  Hujan  Terhadap  Kebutuhan  Air Baku
Perhitungan  rasio  persentase  volume ketersedian  air  hujan  terhadap  kebutuhan air  baku  pada  bulan  januari  yaitu  sebagai begai berikut:
Volume ketersediaan air hujan (c) =  CH.Andalan  x  Luas  tangkapan  x  Koef runoff    (C) = 0.2714 x 927.789 x 0.8
= 201 m 3 /bulan Kebutuhan air baku (d)
= Keb. air x Juml penduduk x Jumlah hari = 0.12 x 32 x 31
= 119.04 m 3 /bulan
Rasio persentase (%) (e) = c x100 d       = 201 x100 119, 04       = 169 %

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Tabel 7.
Perbandingan Ketersedian Air Hujan Terhadap Kebutuhan Air Baku di Area Dusun Tegal
Barat Blok I Bulan Curah Hujan Andalan (m 3 /bulan) Volume Ketersedian Air Hujan (m 3 /bulan) Kebutuhan Air Baku (m 3 /bulan) Ketersedian Air Hujan Terhadap Kebutuhan Air Baku (%) Jumlah Hari (a) (b) (c) (d) (e) (f) 271.4/1000 (b x A x C) (0.12x32xf) (c/d)x100 Jan 0.2714 201 119.04 169 31 Feb 0.2234 166 107.52 154 28 Mart 0.195 145 119.04 122 31 Apr 0.2228 165 115.2 143 30 Mei 0.1259 93 119.04 78 31 Jun 0.1152 86 115.2 75 30 Jul 0.0467 35 119.04 29 31 Agt 0 0 119.04 0 31 Sep 0 0 115.2 0 30 Okt 0.0093 7 119.04 6 31 Nov 0.1617 120 115.2 104 30 Des 0.3188 237 119.04 199 31 Total 1.6902 1255 1401.6 90 365 ketersedian air hujan terhadap
kebutuhan  air  baku  selama  satu  tahun  di Dusun  Tegal  Barat  Desa  Prancak  sebesar 77% dari kebutuhan air baku.
1. Blok  I  mampu  memenuhi  kebutuhan  air baku 90 % /tahun
2. Blok  II  mampu  memenuhi  kebutuhan  air baku 91 % /tahun.
3. Blok  III  mampu  memenuhi  kebutuhan  air baku 97 % /tahun.
4. Blok  IV  mampu  memenuhi  kebutuhan  air baku 72 % /tahun.
5. Blok  V  mampu  memenuhi  kebutuhan  air baku 83 % /tahun.
6. Blok  VI  mampu  memenuhi  kebutuhan  air baku 76% /tahun.
7. Blok  VII  mampu  memenuhi  kebutuhan  air baku 52 % /tahun.
8. Blok  VIII  mampu  memenuhi  kebutuhan  air baku 58 % /tahun.
3.4 Perhitungan  Kapasitas  Pemanen  Air Hujan ( Rain Water Hravesting )
Perhitungan Kapasitas  Pemanen  Air Hujan ( Rain Water Hravesting ) di Area Blok I Perhitungan penampungan  air  hujan (PAH)  berdasarkan  suplai  pada  bulan  Januari, Februari,Maret,  April,  Mei,  Juni,  Juli  yang cenderung suplai air hujan tinggi.
volume suplai air hujan Volume =
n 201+166+145+165+93+86+35
7


## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
= 127 m 3
Tabel 8.
Kapasitas Pemanen Air Hujan ( Rain Water Hevesting ) Area /blok Volume PAH 1 127 2 122 3 94 4 215 5 174 6 324 7 408 8 483 Jumlah 1,947 Gambar 1. Sistem Pemanen Air Hujan
Dari  gambar  diatas  konsep  pengaliran  air hujan  dari  talang  ke  tempat  pemanen  air hujan  yaitu  air  hujan  yang  jatuh  dari  atap rumah  dialirkan  ke  talang  melalui  pipa jaringan  menuju  ke  bak  kontrol.  Dari kontrol  menuju  ke  tempat  Pemamen  Air Hujan  ( Rain  Water  Harvesting )  dimana terdapat  8  bagian  bak  pemanen,  pada  bak pemanen  pertama  akan  menampung  air hujan  dari  blok  1  dengan  kapasitas
tampungan  sebesar  127  m 3 dan  bak pemanen kedua dapat menampung air hujan dari  blok  2  dengan  kapasitas  tampungan sebesar  122  m 3 dan  bak  pemanen  Ketiga dapat  menampung  air  hujan  dari  blok  3 dengan kapasitas tampungan sebesar 94 m 3 dan  bak  pemanen  ke  empat    dapat menampung  air  hujan  dari  blok  4  dengan kapasitas  tampungan  sebesar  215m 3 dan bak  pemanen  kelima  dapat  menampung  air

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
hujan  dari  blok  5  dengan  kapasitas tampungan  sebesar  174  m 3 dan  bak pemanen  ke  enam    dapat  menampung  air hujan  dari  blok  6  dengan  kapasitas tampungan  sebesar  324  m 3 dan  bak pemanen  ketujuh    dapat  menampung  air hujan  dari  blok  7  dengan  kapasitas tampungan  sebesar  408  m 3 .  dan  bak pemanen  kedelapan  dapat  menampung  air hujan  dari  blok  8  dengan  kapasitas tampungan  sebesar  482m 3 Pengendapan fungsinya  untuk  mengendapkan  butiran kasar,  bak  saringan  pertama  yang  berisi media berbeda-beda yaitu ijuk, pasir kerikil dan arang fungsinya sebagai menyaring dan menahan  kotoran  yang  keluar  dari  bak pengendapan  dan  yang  terakhir  bak saringan  kedua  yang  berisi  media  berbeda- beda  yaitu  batu  bata  merah,  kerikil,  batu gamping  dan  pasir,  fungsinya  untuk menyaring dan menahan kotoran yang telah keluar  dari  saringan  pertama.  Setalah melewati  tahap  akhir,  air  akan  ditampung kedalam bak penampung.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  hasil penelitian  yang  sudah  dilakukan,  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
Jumlah  total  luasan daerah tangkapan air  hujan  (atap  rumah)  sebesar  14191.505 m 2 dengan  kapasitas  tampungan  didapat dari  blok  pertama  127  m 3 ,  blok  kedua  122 m 3 ,  blok  ketiga  94  m 3 blok  keempat  215 m 3 ,  blok  kelima  174  m 3 ,  blok  keenam  324 m 3 ,  blok  ketujuh  408  m 3 ,  blok  kedelapan 484  m 3 ,  sehingga  mampu  memenuhi kebutuhan air bersih di Dususn Tegal Barat sebesar  77%  dari  total  air  bersih.  Desain konstruksi Pemanen Air Hujan ( Rain Water Harvesting )  terdiri  dari  empat  bagian  yaitu bak  saringan  pertama,  bak  saringan  kedua
dan  bak  pengendapan  dan  bak  penampung, dimensi  bak  penyaring  pertama  adalah  1.5 m x 1.5 x 2, bak penyaring kedua adalah 2 m  x  2  m  x  2  m.  Ketersedian  air  hujan terhadap  kebutuhan  air  baku  pada  blok  I 90%,  blok  II  91%,  blok  III  97%,  blok  IV 72%,  blok  V  83%,  blok  VI  76%,  blok  VII 52%,  dan  blok  VIII  58%.  Sistem  distribusi air  bersih  menggunakan  metode  sistem pengaliran  transmisi  dengan  pompa  dan distribusi  menggunakan  sistem  secara grafitasi.  Total  panjang  pipa  keseluruhan 1096  meter,  untuk  diameter  2-  ½  ’’  inci panjang  pipa  364  meter,  diameter  60  mm ata   ’’ pan ang pipa     meter.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Bambang Triatmod o.   0 0.  “Hidrologi Terapan” Yogyakarat:Beta offset Yogyakara Dr.  -Ing.  Ir.  Ag s  Maryono.  0     “ Memeanen Air H  an” Yogyakarta:Gajah  Mada  University Press Elgara   Rendra.   0  .  “Analisis  Potensi
Pemanfaatan  Air  H  an”   (online)
(http://nanopdf.com/dowlowad/bab-2- dasar-teori_pdf,  diakses  12  Februari 2018).
Haerani, A, AD Rahmantro (2023)
“Eval asi  Sal ran  Irigasi  Terhadap
Pendistribusian  Air  Pada  Jaringan
Irigasi  Di  DI  Kali  Masjid  Desa  Poja Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep”  J rnal  Ilmiah  MITSU (Media Informasi Teknik Sipil Universitas  Wiraraja)  Vol  11  No  1
Hal 63-37. Harsoyo,  Budi.  2010.  Teknik  Pemanenan Air  Hujan  (Rain  Water  Harvesting) Sebagai Alternatif Upaya Penyelamatan  Sumberdaya  Air  Di

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Wilayah DKI Jakarta. Jurnal Sains  & Teknologi Modifikasi Cuaca, Vol. 11, No. 2, 2010, hlm 29-39.
Marwa, Q. Q. J., Mwamila, T. B., Gwenzi, W., & Noubactep, C. (2019). Making
Rainwater Harvesting a  Key Solution for Water
Management: The Universality of the Kilimanjaro Concept. Sustainability, 1–15.
Notaro, V., Liuzzo, L., & Freni, G. (2016).
Reliability  Analysis  of  Rainwater Harvesting Systems in Southern Italy. Procedia Engineering, 162, 373–380. Park  Eun  Ha,  2017.  Perencanaan  Sistem Pemanenan  Air  Hujan  Skala  Rumah Tangga  Di  Korea  Selatan.  Fakultas Tenik Universitas Lampung.
P rnamasari. 0  .  “Kriteria  Perencanaan Teknis Sistem Distrib si Air Bersih” (online)(http://www.academica.edu/1 288562/Kriteria_Perencanaan_Teknis _Sistem_Distribusi_Air_Bersih,diaks es 12Februari 2018).
Quaresvita,  C.  (2016).  Perencanaan  sistem
pemanenan air
hujan sebagai
alternatif penyediaan air bersih (Studi kasus  asrama  ITS). Skripsi,  Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 1-92. Qomariyah, S., Solichin, & R, A. P. (2016).
Analisis  Pemanfaatan  Air  Hujan Dengan  Metode  Penampungan  Air Hujan  Untuk  Kebutuhan  Pertamanan Dan  Toilet  Gedung  IV  Fakultas Teknik  Universitas  Sebelas  Maret  , Surakarta  (Studi  Kasus:  Gedung  IV Fakultas  Teknik  Universitas  Sebelas Maret,  Surakarta).  Matriks  Teknik Sipil, 4(4), 434–441.
Silvia,  C.  S.,  &  Safriani,  M.  (2018). Analisis  Potensi  Pemanenan  Air Hujan  Dengan  Teknik  Rainwater
Harvesting
Untuk Kebutuhan
Domestik. Jurnal  Teknik  Sipil  dan Teknologi Konstruksi, 4(1).
Syarifudin,  A.  (2017). Hidrologi  Terapan.
Penerbit Andi.
Steffen  et  al.  2013.  Water  Supply  and Stormwater  Management  Benefits  of Residential  Rainwater  Harvesting  in U.S.  Cities.Journal  Of  The  American Water  Resources  Association,  Vol. 49, No. 4, August 2013.
Y listyorini   Anie   0  .  “Pemanen  Air Hujan  Sebagai  Alternatif  Pengolahan Sumber  Daya  Air  di  Perkotaan:, (online)
(file:///C:User/Asus/Dowloads/3024- 614-1-PB.pdf,diakses 12Februari 2018).
Wigati,  R.,  Kusuma  R.  I,  &  Sabri,  F.
(2021).  Rainwater  harvesting  system planning  and  design  (Case  study: Female  dormitory  building,  Campus E  Untirta  Sindangsari).  Teknika: Jurnal  Sains  dan  Teknologi,  17(2), 262-271.
Copyright©  by  the  authors.  Licensee  Jurnal  Ilmiah MITSU,  Indonesia.  This  article  is  an  open  access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0) license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Halaman ini sengaja dikosongkan