Volume 19, No. 1, Januari 2022 ; Page: 7-14 ;

## ANALISIS PROSES PENGOLAHAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DESA CAHAYA NEGERI
Yoga Sarwenda, Oktarianita, M. Amin, Nopia Wati Universitas Muhammadiyah Bengkulu Program Studi Kesehatan Masyarakat Jln. Adam Malik KM 8,5 Cempaka Permai Kota Bengkulu
Correspondence Author: oktarianita@umb.ac.id Article Info ABSTRACT Article history: Received July 14, 2021 Revised January 25, 2022 Accepted January 28, 2022 Analysis  of  Drinking  Water  Treatment  Process  in  The  Regional Drinking  Water  Company  of  Cahaya  Negeri  Village. Clean  water treatment for the needs of the people of Bengkulu is carried out by several agencies,  one  of  which  is  managed  by  The  City-Owned  Water  Company PDAM of  Cahaya  Negeri  Village  which  is  a  business entity  owned  by the local  government.  This  type  of  study  was  a  qualitative  research  using interview guidelines and conducting observations. There were 3 informants in  this  study,  namely,  the  head  of  the  processing  unit,  the  head  of  the laboratory  and  the  processing  operator.  The  research  was  conducted  in Janaury 2021. The results of the study indicate that PDAM Cahaya Negeri was  running  well,  the  processing  units  were  also  complete,  from maintenance of intake, type of intake pump, coagulation equipment and coagulant material, flocculation building is still very good, sedimentation process is also good, filtration material with silica sand is also appropriate, because the absorption of silica sand is good, and the last is disinfection, using chlorinated material is good for killing bacteria in treated water. The processed  water  has  also  met  the  standard  of  the  Minister  of  Health Regulation  No.  32  of  2017,  concerning  clean  water  standards.  However, rainfall greatly affects the condition of raw water quality for processing and moreover the local power plant which often shuts down is an obstacle for  PDAM  CahayaNegeri  to  carry  out  processing.  It  is  expected  that  the PDAM of CahayaNegeri can maintain its achievements and find solutions to its obstacles, in order to meet the need for clean water.
Keywords: System IPA PDAM
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## PENDAHULUAN
Peraturan menteri Kesehatan No.32 tahun 2017 menyatakan bahwa air bersih adalah Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi meliputi parameter fisik, biologi, dan kimia yang kualitasnya berbeda dengan air minum (1). Di  Indonesia  terdapat  di  dalam  peraturan  pemerintah  Menteri  Kesehatan  R.I no.492/MENKES/PER/IV/2010  tentang  syarat-syarat  dan  pengawasan  kualitas  air  bahwa Air  termasuk  dalam  sumber  alam  yang  dapat  diperbarui,  karena  secara  terus  menerus dipulihkan  melalui  siklus  hidrologi  yang  berlangsung.  Penyelenggaraan  air  minum  harus memenuhi syarat aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi  dan  radioaktif  yang  dimuat  dalam  parameter  wajib  dan  paramater  tambahan. Pengawasan air minum baik internal maupun eksternal harus dilakukan (2).
Penjaminan  atas  konstitusi  itu  lebih  lanjut  dipertegas  Permenkes  RI  No.  32  Tahun 2017  tentang  setiap  Penyelenggara  wajib  menjamin  kualitas  air  untuk  keperluan  higiene sanitasi, air untuk kolam renang, air untuk spa/terapi badan dan air untuk Pemandian Umum, yang  memenuhi  Standar  Baku  Mutu  Kesehatan  Lingkungan  dan  Persyaratan  Kesehatan. Untuk menjaga kualitas Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, air untuk Kolam Renang, air untuk  spa/terapi  badan,  dan  air  untuk  Pemandian  Umum  memenuhi  Standar  Baku  Mutu Kesehatan Lingkunan dan Persyaratan Kesehatan (1).
Penambahan bahan-bahan kimia tertentu (koagulan, pengatur pH, dan disinfektan) ke dalam air, dilanjutkan sedimentasi (pengendapan) atau flotasi (pengapungan) lumpur dan filtrasi  (penyaringan)  melalui  media  pasir  pada  pengolahan  air  (air  tanah/permukaan). Persyaratan  tersebut  disyaratkan  agar  dapat  memenuhi  standar  kualitas  air  bersih  untuk dapat dikonsumsi (3).
Pengolahan air bersih untuk kebutuhan masyarakat Kota Bengkulu dilaksanakan oleh beberapa  instansi,  salah  satunya  oleh  PDAM  desa  Cahaya  Negeri  yang  merupakan  badan usaha  milik  pemerintah  daerah  Kota  Bengkulu.  PDAM  Desa  Cahaya  Negeri  dibangun  atas bantuan dari Republic Jerman, pemerintah provinsi bengkulu dan pemerintah kota bengkulu tahun 1996 dan mulai beroperasi di akhir tahun 2002. Air baku yang di ambil PDAM desa Cahaya Negeri bersumber dari air sungai Nelas, oleh sebab itu Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang ada pada PDAM desa Cahaya Negeri dinamakan IPA Nelas (4).
IPA  Nelas  berkapasitas  400  liter  per  detik  dengan  pengolahan  sistem  yang mengkombinasikan  proses  kuagulasi,  flokulasi,  sedimentasi  dan  filterasi  serta  dilengkapi dengan pengontrolan proses  dan  juga  instrumen  pengukuran  yang dibutuhkan.  Peraturan Menteri  Perdagangan  Nomor  72/  M-DAG/PER/9/2015  yang  mewajibkan  barang-barang dalam kategori tertentu harus diproduksi sesuai dengan Standart Nasional Indonesia (SNI) 6774, tahun 2008 tentang tata cara perencanaan unit paket instalasi pengolahan air minum. SNI merupakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk berbagai hasil produksi yang dibuat  oleh  masyarakat  Indonesia,  baik  itu  yang  diproduksi  secara  perseorangan  maupun yang diproduksi oleh sebuah badan atau perusahaan (5).
Berdasarkan survei awal didapati informasi dari operator IPA Nelas bahwa masalah yang sering dihadapi oleh IPA PDAM tersebut adalah curah hujan dan masalah pembangkit listrik setempat yang sering mati. Curah hujan  akan membuat air sungai Nelas menjadi keruh, yang  akan  berdampak  pada  proses  pengolahan  air  menjadi  sedikit  lebih  rumit,  karena semakin  keruh  bahan  baku  air  maka  semakin  banyak  koagulan  yang  dibutuhkan  dan  jika listrik mati akan membuat semua pengolahan menjadi terhambat. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  proses  yang  terjadi  pada  bangunan  intake,  koagulasi,  flokulasi, sedimentasi,  filtrasi  dan  proses  disinfeksi.  Hal  ini  membuat  peneliti  tertarik  untuk  dapat menganalisis proses IPA yang ada pada PDAM Desa Cahaya Negeri.

## BAHAN DAN CARA PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif.  Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan Januari 2021 di Perusaahan Daerah Air Minum (PDAM) Desa Cahaya Negeri. Pengumpulan data menggunakan data primer dengan melakukan wawancara mendalam terhadap sumber informasi.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk  menganalisis  proses  pengolahan  air  minum  di PDAM  Desa  Cahaya  Negeri.  Adapun  sumber  informasi  pada  penelitian  ini  yaitu  kasubag pengolahan  sebagai  informan  1,  kasubag  laboratorium  sebagai  informan  2  dan  operator pengolahan  sebagai  informan  3  serta  melakukan  observasi.  Observasi  dilakukan  terlebih dahulu  sebagai  data  awal,  kemudian  peneliti  melakukan  wawancara  mendalam  terhadap informan  dengan  menggunakan  pedoman  wawancara.  Selanjutnya  dilakukan  verifikasi terhadap  data-data  yang  diperolah  yang  dari  hasil  wawancara  dan  observasi,  lalu  dibuat kesimpulan penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  proses  yang  terjadi  pada  tahapan bangunan  intake,  melewati  beberapa  tahapan,  pertama  air  akan  disaring  oleh bar  screen berukuran 3 mm, lalu air disaring kembali dengan bar screen kedua dengan ukuran 1,5 mm, terakhir  air  akan  diendapkan  dan  siap  untuk  diolah,  sesuai  dengan  pernyataan  (kasubag pengolahan) :
“Disini intake mempunyai 3 bangunan persegi 4, yang mana pada bangunan pertama terdapat bar screen berukuran 3mm untuk menyaring sampah besar, pada bangunan kedua
Yoga Sarwenda, Oktarianita, M. Amin1, Nopia Wati, Analisis Proses Pengolahan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Desa Cahaya Negeri 9
juga ada bar screen yang berukuran 1,5 mm yang bertujuan untuk menyaring sampah kecil yang lolos pada penyaringan pertama dan pada bangunan ketiga terdapat alat pompa intake yang akan menghisap air baku menuju ke proses selanjutnya” (Informan 1).
Didukung juga oleh pernyataan informan 2, sebagai berikut :
“Pada  tahapan  ini  air  baku  akan  dihisap  oleh  pompa  intake  yang  berada  di  dasar bangunan, yang mana air baku tersebut telah disaring oleh 2 bar screen dengan beda ukuran di  luar  bangunan,tepat  nya  di  bibir  sungai  untuk  menyaring  sampah-sampah  yang  ikut mengalir bersamam air baku” ( informan 2 ).
Hasil penelitian didukung juga dari hasil observasi yang telah dilakukan bahwa jenis pompa intake yang digunakan berupa pompa submersible (pompa benam). Kinerja 2 pompa intake  sangat  membantu  untuk  menunjang  kapasitas  produksi  air,  serta  dengan  adanya  2 barscreen di pintu masuk bangunan dapat menyaring sampah-sampah yang masuk untuk air baku pengolahan.
Intake  atau  bangunan  penangkap  air  merupakan  bangunan  pengambilan  untuk pengolahan air bersih. Intake merupakan bangunan untuk pengumpulan air baku yang akan dialirkan  ke  instalasi  pengolahan  air  bersih (6) .  Sejalan  dengan  hasil  penelitian  Bhaskoro (2018)  yang  menunjukan  hasil  bahwa  air baku  pada  intake  akan dipompa  dan  disalurkan melalui pipa transmisi air baku menuju IPAM Kerangpilang I (6) .
Bangunan  pengambil  air  untuk  pengolahan  air  bersih  pada  umumnya  merupakan Intake. Pada bangunan instansi pengolahan air bersih, air disedot dan dikumpulkan air baku yang akan dialirkan ke bangunan tersbut. Pada penelitian Rizqiain (2021) juga menyebutkan bahwa Intake Instalasi pengolahan air minum PT. Hanarida Tirta Birawa menggunakan tipe River Intake yang terdiri dari screen , bak kontrol dan bak penenang (7) .
Koagulasi
Pada proses koagulasi dalam penelitian ini diketahui bahwa proses yang terjadi pada tahapan koagulasi, air baku akan dicampuri dengan koagulan dengan pengadukan cepat agar air baku dan koagulan dapat tercampur merata. Sesuai dengan pernyataan berikut:
“ Pada proses ini air baku akan diaduk dengan koagulan dengan pengadukan cepat, alat yang  kita  gunakan  adalah  blower.  Yang  mana  blower  merupakan  terjunan  air  yang memungkinkan  koagulan  dan  air  baku  tercampur  dengan  rata,  serta  alat  jar  test  yang mengukur mutu air untuk dosis koagulan yang dibutuhkan ” (Informan 1).
Didukung  oleh  pernyataan  informan  2  dan,  juga  menjelaskan  bahwa danya  proses pencampuran bahan kimia pada proses koagulasi, sesuai dengan pernyataan sebagai berikut:
“Proses ini merupakan pencampuran antara bahan kimia dengan air  baku, yang mana keduanya harus tercampur dengan merata oleh karena itu kita menggunakan alat blower yang akan memudahkan proses pencampurannya” ( Informan 2 ).
“ Pada proses koagulasi air baku yang kita ambil tadi akan dicampuri oleh bahan kimia alumunium sulfat atau biasa kita sebut dengan tawas. Kedua bahan tersebut harus tercampur dengan rata untuk memungkinkan berhasilnya koagulasi (Informan 3).
Hasil penelitian diketahui bahwa jenis koagulan yang digunakan berupa aluminium sulfat,  yang  mana  sudah  bagus  untuk  bahan  baku  pengolahan,  karena  bahannya  yang ekonomis dan mudah didapat.
Koagulasi  adalah  proses  adsorpsi  oleh  koagulan  terhadap  partikel-partikel  koloid sehingga  menyebabkan  destabilisasi  partikel (8) .  Sesuai  dengan  hasil  penelitian  Rizqiain (2021) mengenai evaluasi instalasi pengolahan air minum di Pt Hanarida Tirta Birawa unit ipa  1  dan  ipa  2  menunjukan  hasil  bahwa  Unit  Koagulasi  pada  PT  Hanarida  Tirta  Birawa memanfaatkan sistem hidrolis. Kelebihan dari pengadukan cepat dengan sistem hidrolis ini sangat menghemat energi (7) .
Selaras  dengan  hasil  penelitian  Fitria  et  al.,  (2018)  yang  berjudul  Perencanaan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Banjar Bakula Wilayah Barat menyebutkan bahwa, koagulan yang digunakan pada perencanaan ini adalah alumunium sulfat (tawas). Tawas merupakan
bahan  koagulan  yang  paling  banyak  digunakan  karena  bahan  ini  paling  ekonomis,  mudah diperoleh dan mudah dalam hal penyimpanannya (9) .

## Flokulasi
Berdasrkan  hasil  penelitian  tentang  proses  yang  terjadi  pada  tahapan  flokulasi, merupakan proses terjadinya flok atau gumpalan yang terjadi akibat tercampurnya air baku dengan kogulan karena koagulan mengikat partikel-partikel kecil yang berada pada air baku, butuh pengadukan lambat agar flok-flok dapat menyatu menjadi flok yang lebih besar. Sesuai dengan pernyataan (kasubag pengolahan) :
“ Pada proses ini air baku yang telah di campuri koagulan akan mengalir ke bak-bak flokulasi, ada 6 bak persegi 8 yang memungkinkan air mengalir secara berlawan pada tiap-tiap bak yang membuat air berputar secara pelan untuk menciptakan pengadukan lambat di tahap proses ini. Di flokulasi ini telah dapat terlihat gumpalan-gumpalan akibat terikat nya partikel dengan bahan koagulan yang digunakan ” (Informan 1).
Sama  hal  nya  informasi  yang  diperoleh  dari  wawancara  terhadap  kasubag laboraturium (informan 2), sesuai pernyataan sebagai berikut:
“Di  flokulasi  ini  kita menciptakan  pengadukan  lambat  dengan  cara  mengalirkan  air olahan tadi ke bak-bak flokulasi secara berlawan, sehingga bahan kimia yang telah mengikat partikel-partikel di bak koagulasi tadi dapat saling terikat sehingga terbentuknya gumpalan atau flok-flok yang menandakan berhasilnya koagulasi” (Informan 2).
Hasil  penelitian  dudukung  juga  dengan  hasil  observasi  yang  peneliti  lakukan diketahui  flokulator yang digunakan pada unit  flokulasi  berupa  flokulator  hidrolis  dengan model baffle 6  bagian  yang  saling  berlawanan.  Model  ini  memungkinkan  terciptanya pengadukan lambat yang akan menunjang keberhasilan dari proses penggumpalan flok pada air  baku  olahan.  Model  ini  memungkinkan  terciptanya  pengadukan  lambat  yang  akan menunjang keberhasilan dari proses penggumpalan flok pada air baku olahan.
Flokulasi  merupakan  proses  pengadukan  lambat  untuk  memberi  waktu  flok bertumbukan  dan  bersatu  membentuk  mikroflok (3) .  Sejalan  dengan  penelitian  Bhaskoro, Ramadhan  (2018)  mengenai  Evaluasi  Kinerja  Instalasi  Pengolahan  Air  Minum  (IPAM) Karangpilang I PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, menunjukan hasil bahwa bak flokulasi berfungsi untuk proses pengadukan lambat agar membentuk flok yang lebih besar dari flok awal. Tiap bak flokulasi terdiri dari 3 kompartemen dengan ukuran yang berbeda-beda (6) .

## Sedimentasi
Berdasarkan  hasil  wawancara  mandala  terhadap  informan  (kasubag  pengolahan) diketahui proses sedimentasi merupakan proses pengendapan flok-flok yang telah menyatu, flok  yang  telah  menyatu  akan  mendapati  berat  masa  benda  yang  artinya  akan  terendap kedasar bangunan dan air sudah tampak jernih ditahap ini. Sesuai dengan pernyataan sebagai berikut:
“ Pada  proses  sedimentasi  terdapat  bak  bak  yang  cukup  dalam  untuk  menampung gumpalan atau flok dari pengolahan, sehingga air olahan akan mengalir ke proses selanjutnya dan flok-flok olahan akan tenggelam karena berat masa benda. Disini air olahan sudah tampak jernih tanda berhasilnya pengolahan ” (Informan 1).
Berdasarkan  hasil  observasi  didapatkan  informasi  bahwa  tipe  bak  pada  unit sedimentasi menggunakan bak persegi (aliran horizontal) yang telah dilapisi pelat/tabung pengendap.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bawah  bak  bak  yang  cukup  dalam  pada  proses sedimentasi dugunakan untuk menampung gumpalan atau flok dari pengolahan, sehingga air olahan akan mengalir ke proses selanjutnya dan flok-flok olahan akan tenggelam karena berat masa benda.
Sejalan  dengan  penelitian  (6)  mengenai  Kinerja  Instalasi  Pengolahan  Air  Minum (IPAM) Karang pilang I PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, menunjukan hasil bahwa pada
unit sedimentasi terdapat pelat dipermukaan yang berfungsi sebagai tempat menempelnya flol-flok pada proses sedimentasi.
Sedimentasi berfungsi untuk mengendapkan partikel flok yang telah terbentuk pada proses  koagulasi  dan  flokulasi.  Sedimentasi  didesain  menggunakan  plate  settler.  Proses pengendapan  efektif  terjadi  di  plate  settler.  Plate  settler  berfungsi  memperluas  zona pengendapan dan memperpendek jarak pengendapan. Aliran di sedimentasi ini merupakan aliran downflow yang terjadi pada zona inlet dan upflow yang terjadi di plate settler (10) .

## Filtrasi
Pada proses filtrasi dalam penelitian ini menyatakan bahwa filtrasi merupakan proses penyaringan air dengan media pasir, untuk menyaring flok-flok kecil yang mungkin terlepas pada tahap sebelumnya sesuai dengan pernyataan kasubag pengolahan:
“ Di filtrasi ini kita menggunakan pasir silica sebagai media penyaringan. Ada beberapa tingkatan disini, untuk yang paling dasar kita menggunakan pasir silica seukuran kerikil, untuk yang di atasnya lagi kita menggunakan pasir silica berukuran sedang dan dipermukaannya kita menggunakan pasir silica halus. Air olahan dari sedimentasi akan mengalir dari dasar menuju permukaan ” (Informan 1).
Diketahui juga dari Hasil penelitian jenis saringan yang digunakan pada unit filtrasi berupa saringan biasa (gravitasi) dengan tambahan back wash (pencucian air).
Didukung dengan pernyataan informan 2 dan 3 yang menyatakan pada tahapan ini air olahan akan disaring dengan media pasir, sesuai pernaytaan sebagai berikut :
“Pada tahap ini air olahan akan di saring dengan media pasir, pasir yang digunakan adalah  pasir  silica,  kita  menggunakan  pasir  silica  dengan  berbagai  ukuran  yang  berbeda” (Informan 2).
“ Air  olahan  akan  disaring  kembali  dengan  pasir  silica  dengan  berbagai  ukuran, penyaringan dilakukan dari dasar ke permukaaan”( informan 3 ).
Pada  proses  filtrasi menggunakan  pasir  silica  sebagai  media  penyaringan.  P roses penyaringan air dengan media pasir, untuk menyaring flok-flok kecil yang mungkin terlepas pada tahap sebelumnya. Filtrasi dimaksudkan untuk menyaring zat padat  tersuspensi  yang tertinggal  dalam air  jernih  /Clarifiedwater (3) .
Sesuai dengan hasil penelitian Bhaskoro R Gagak Eko (2018) tentang Evaluasi Kinerja Instalasi  Pengolahan  Air  Minum  (IPAM)  diperoleh  informasi  bahwa  unit  filtrasi  berfungsi sebagai  menyaring  kotoran  dan  partikel-partikel  yang  sangat  halus,  serta  flok-flok  dari partikel yang tersuspensi dengan penyaringan yang menggunakan media pasir (6) .

## Disinfeksi
Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap informan (kasubag pengolahan) diketahui proses sedimentasi merupakan proses pencampuran air yang telah diolah dengan disinfektan  (kaporit)  yang  bertujuan  untuk  membunuh  bakteri  pada  air  olahan,  sesuai dengan pernyataan sebagai berikut:
“ Pada  proses  ini  air  yang  telah  di  olah  tadi  akan  di  bubuhi  atau  di  campuri  dengan kaporit yang bertujuan untuk membunuh bakteri patogen yang berada pada air olahan tadi. Perbandingan  takarannya  1gram  kaporit  dengan  100  liter  air.    Setelah  proses  ini  air  siap didistribusi ” (Informan 1).
Didukung dengan pernyataan informan 2, sebagai berikut :
“Air yang telah diolah tadi akan di bubuhi kaporit dengan skala 1gram/100 liter yang bertujuan untuk membunuh bakteri penyebab penyakit” (Informan 2). Selaras dengan pernyataan informan 3 bahwa, “Air olahan akan masuk ke reservoar akhir  untuk  dibubuhi  kaporit  untuk  membunuh  bakteri  sekaligus  upaya  mempertahankan kejernihan air” (Informan 3).
Pada penelitian ini diketahui pada proses disinfeksi, proses pencampuran air yang telah  diolah  dengan  disinfektan  (kaporit)  untuk  membunuh  bakteri  pada  air  olahan. Perbandingan takarannya 1gram kaporit dengan 100 liter air.
Disinfeksi  merupakan  proses  mematikan  bakteri  pathogen  dan  memperlambat pertumbuhan lumut dengan pembubuhan bahan kimia atau disinfektan. Menurut Peraturan mentri  kesehatan  No.492/  menkes/PER/IV/Tahun  2010  tentang  persyaratan  kualitas  air minum, keberadaan senyawa klor bebas dalam distribusi jaringan yang diperbolehkan adalah 0,2 – 0,5mg/L (2).
Hasil penelitian Fitria et al., (2017) mengatakan biasanya desinfeksi yang digunakan kebanyakan instalasi pengolahan air berupa gas klor atau kaporit (9) . Selaras dengan hasil penelitian  Adityosulindro  el  al.,  (2020)  mengenai  Evaluasi  Kualitas dan  Kuantitas Lumpur Alum  dari  Instalasi  Pengolahan  Air  Minum  Citayam,  dosis  koagulan  umumnya  bervariasi tergantung karakteristik air baku yang diolah terutama parameter kekeruhan. Namun dosis rata-rata 27 g/m 3 yang digunakan IPA Citayam masih sesuai dengan tipikal dosis koagulan yang umum digunakan di PDAM (sekitar 20-40 g/m 3 ) (11,16) dan kriteria desain (antara 10- 150 g/m 3 ) (11) .

## KESIMPULAN DAN SARAN
Unit  pengolahan  pada  PDAM  Desa  Cahaya  Negeri  pengolahan  (koagulasi,  flokulasi, sedimentasi,  filtrasi  dan  disinfeksi)  telah  masuk  dalam  standart  yang  ditetapkan  oleh  SNI 6774 tahun  2008, tentang tata cara perencanaan unit instalasi pengolahan air minum. Air olahannya  juga  telah  memenuhi  standart  yang  telah  ditetapkan  oleh  standar  peraturan menteri kesehatan No.32 tahun 2017, tentang standar air bersih. PDAM Desa Cahaya Negeri diharapkan  untuk  dapat  mempertahankan  pencapaiannya  dan  mendapatkan  solusi  dari hambatanya sehingga kebutuhan akan air bersih dapat terpenuhi.

## KEPUSTAKAAN
1. Permenkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang  Standar  Baku  Mutu  Kesehatan  Lingkungan  Dan  Persyaratan  Kesehatan  Air Untuk  Keperluan  Higiene  Sanitasi,  Kolam  Renang,  Solus  Per  Aqua  dan  Pemandian Umum. Peratur Menteri Kesehat Republik Indones. 2017;23.
2. Peraturan  Pemerintah  Menteri  Kesehatan  R.I  no.492/MENKES/PER/IV/2010. Persyaratan  Kualitas  Air  Minum  [Internet].  Jakarta;  2010.  Tersedia  pada: http://www.ampl.or.id/digilib/read/24-peraturan-menteri-kesehatan-republik- indonesia-no-492-menkes-per-iv-2010/50471
3. Kencanawati  Martheana,  Mustakim.  Analisis  Pengolahan  Air  Bersih  Pada  WTP  PDAM Prapatan Kota Balikpapan. J Transukma [Internet]. 2017;02(02):2502 – 1028. Tersedia pada: https://transukma.uniba-bpn.ac.id/index.php/transukma/article/view/51
4. Laporan PDAM Bengkulu. Pengolahan air bersih. Bengkulu; 2021.
5. Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  72/  M-DAG/PER/9/.  Peraturan  Menteri Perdagangan tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional  Indonesia  (SNI)  Wajib  Terhadap  Barang  dan  Jasa  Yang  Diperdagangkan [Internet]. Jakarta; 2015. Tersedia pada: http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-menteri-dalam-negeri- nomor-72-m-dag-per-9-2015-tentang-standarisasi-jasa-bidang-perdagangan-dan- pengawasan-standar-nasional-indonesia-sni-.pdf
6. Bhaskoro  R  Gagak  Eko,  Ramadhan  Tutut.  Evaluasi  Kinerja  Instalasi  Pengolahan  Air Minum (Ipam) Karangpilang I Pdam Surya Sembada Kota Surabaya Secara Kuantitatif. J Presipitasi    Media  Komun  dan  Pengemb  Tek  Lingkung  [Internet].  2018;15(2):62 – 8. Tersedia pada: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/presipitasi/article/view/20776
7. Rizqiain  Rahmatdani,  Afrianisa  RD.  Evaluasi  Instalasi  Pengolahan  Air  Minum  di  PT Hanarida Tirta Birawa Unit IPA 1 dan IPA 2. Pros Step Plan [Internet]. 2021;399 – 405. Tersedia pada: https://ejurnal.itats.ac.id/stepplan/article/view/1600
8. Mayasari  Rizka,  Merisha  H.  Optimalisasi  Dosis  Koagulan  Aluminium  Sulfat  dan  Poli Aluminium  Klorida  (PAC)  (Studi  Kasus  PDAM  Tirta  Musi  Palembang).  J  Ilm  Tek  Ind [Internet]. 2018;3(2):28 – 36. Tersedia
pada: https://jurnal.um- palembang.ac.id/integrasi/article/view/1273
9. Fitria Ade, Abdi Chairul, Khair Miftahul Riza. Perencanaan Instalasi Pengolahan Air (Ipa) Banjar  Bakula  Wilayah  Barat.  Jernih  J  Tugas  Akhir  Mhs  [Internet].  2018;1(1):1 – 10. Tersedia pada: http://jtam.ulm.ac.id/index.php/jernih/article/view/567
10. Priambodo Eko Ary, Indaryanto Hariwiko. Perancangan Unit Instalasi Pengolahan Air Minum  Kampus  Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember.  J  Tek  ITS  [Internet].
2017;6(1):51 – 6. Tersedia pada: https://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/download/21998/3614 11. Adityosulindro  Sandyanto,  Rochmatia  Nurul  H,  Hartono  Djoko  M,  Moersidik  Setyo  S. Evaluasi  Kualitas  dan  Kuantitas  Lumpur  Alum  dari  Instalasi  Pengolahan  Air  Minum Citayam.  J  Teknol  Lingkung  [Internet].  2020;21(2):157 – 64.  Tersedia  pada: http://ejurnal2.bppt.go.id/index.php/JTL/article/view/4049
12. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia .  Nomor  1077/Menkes/Per/V/2011 Tentang Pedoman Penyehatan Udara Dalam Ruang Rumah (n.d.).
13. Pramono,  S.  (2008). Pesona  Sansevieria (Astutiningsih,  Ed.;  kedua).  PT.  Agromedia Pustaka. www.agromedia.net
14. Sriprapat,  W.,  Suksabye,  P.,  Areephak,  S.,  Klantup,  P.,  Waraha,  A.,  Sawattan,  A.,  & Thiravetyan,  P.  (2014).  Uptake  of  toluene  and  ethylbenzene  by  plants:  Removal  of volatile indoor air contaminants. Ecotoxicology and Environmental Safety , 102 (1), 147 –
151. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2014.01.032
Yoga Sarwenda, Oktarianita, M. Amin1, Nopia Wati, Analisis Proses Pengolahan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Desa Cahaya Negeri