## Rancang Bangun dan Studi Eksperimen Alat Penukar Panas untuk Memanfaatkan Energi Refrigerant Keluar Kompresor AC sebagai Pemanas Air pada ST/D=8 dengan Variasi Volume Air
Fajri Chairbowo dan Djatmiko Ichsani
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : djatmiko@me.its.ac.id
Abstrak—  Kebutuhan  masyarakat  terhadap  air  hangat semakin  meningkat.  Hal  itu  disebabkan  air  hangat mempunyai  berbagai  manfaat.  Air  hangat  efektif  dalam melarutkan  lemak  ataupun  sabun,  serta  air  hangat  dapat melancarkan  peredaran  darah  manusia  ketika  digunakan. Demi  efisiensi  dalam  penggunaan  energi,  penelitian  yang dilakukan  tentang  pemanfaatan  panas  buang  dari  sistem refrigerasi..  Sebelum  panas  dibuang  ke  lingkungan,  water heater  ditambahkan  oleh  penulis  ke  sistem  refrigerasi  yang peletakkannya  sesudah  proses  kompresi.  Dimana  water heater akan mengambil kalor dari refrigeran pemanas yang melintas  sesudah  dari  kompresor.  Sistem  refrigerasi  yang digunakan  mempunyai  daya  1  HP  (746  Watt).  Dalam penelitian  ini  sudah  ditetapkan  diameter  tube  dari  water heater  adalah  1  cm  dengan  jarak  transversal  setiap  tube  8 cm,  fluida  yang  mengalir  di  dalam  tube  adalah  R-22  dan fluida  diam  yang  berada  di  dalam  tangki  adalah  air. Langkah  awal  dari  penelitian  ini  adalah  melakukan pengujian  sistem  AC  split  untuk  mendapatkan  data-data yang  dibutuhkan  dalam  perancangan  water  heater.  Tahap selanjutnya  adalah  studi  numerik  dimana  studi  numerik dilakukan  secara  dua  dimensi  dengan  kondisi  steady, incompressible,  dan  laminar  dengan  prinsip  Computational Fluid  Dynamics  (CFD),  menggunakan  perangkat  lunak GAMBIT  2.4.6  untuk  tahap  pembuatan  domain  dan disimulasikan  dengan  perangkat  lunak  FLUENT  6.3.26. Tahap  terakhir  adalah  eksperimen  yang  bertujuan  untuk mengetahui  water  heater  yang  dibuat  sesuai  dengan rancangan  penulis.  Kemudian  water  heater  yang  sudah dibuat, dipasang ke sistem AC split. Pada tahap eksperimen, penulis  melakukan  variasi  terhadap  volume  air  di  tangki, yaitu  75  liter,  85  liter  dan  100  liter.  Hasil  dari  simulasi numerik menunjukkan fenomena perpindahan panas pada water  heater,  yang  berupa  kontur  temperatur,  kontur kecepatan  dan  velocity  vector  dalam  bentuk  dua  dimensi tampak  samping  water  heater.  Hasil  dari  studi  eksperimen ini  menunjukkan  nilai-nilai  keseluruhan  yang  optimum untuk  proses  pemanasan  air  dengan  water  heater,  yaitu pada pemilihan volume air 100 liter di water heater dengan nilai-nilai dari W komp =0,5004kW   Q evap = 2,27 COP = 4,538.
Kata  Kunci—  Water  Heater;  Jarak  Tube;  Perpindahan Panas Transien; Konveksi Alami; Konveksi Internal Tube.

## I. P ENDAHULUAN
ada  era  globalisasi  sebagian  masyarakat  sudah menggunakan  perangkat  pendingin  udara  atau  a ir conditioner untuk mendinginkan temperatur di ruangan .
Di samping dapat mendinginkan temperature di ruangan, air  conditioner juga  menyebabkan  temperature  di  luar ruangan  (lingkungan)  meningkat  akibat  panas  yang dilepaskan oleh kondensor.
Kebutuhan  terhadap  air  hangat  dalam  kehidupan sehari-hari cukup tinggi terutama di rumah sakit maupun penginapan.  Air  hangat  dapat  digunakan  untuk membersihkan  piring  yang  berlemak  karena  air  hangat lebih  efektif  untuk  melarutkan  lemak  dan  sabun  jika dibandingkan  dengan  menggunakan  air  dingin.  Selain itu,  air  hangat  juga  digunakan  untuk  keperluan  mandi. Hal  itu  disebabkan  karena  manfaat  mandi  dengan  air hangat  cukup  banyak,  salah  satunya  dapat  melancarkan peredaran  darah  manusia.  Terdapat  jenis-jenis  alat pemanas  air  di  sekitar  tetapi  kebanyakan  memerlukan daya yang tinggi dan biaya yang dikeluarkan pun cukup mahal.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  terhadap  air hangat,  penulis  mencoba  memanfaatkan  panas  yang terbuang  atau waste  heat dari air  conditioner dengan menggunakan water  heater untuk  memanaskan  air. Water heater ini dapat memanaskan air tanpa perlu daya tambahan  karena  prinsip  kerja  dari water  heater ini adalah  dengan  memanfaatkan  panas  refrigeran  yang keluar  dari  kompresor  untuk  memanaskan  air  di water heater sebelum masuk ke kondensor.
Kemudian  penulis  mencoba  untuk  mengembangkan model  baru  dengan  menggunakan transverse  pitch (𝑆 𝑇 /𝐷 = 8) setiap tube di water  heater dengan memvariasikan  volume water  heater. Hal  tersebut bertujuan untuk membandingkan karakteristik perpindahan panas  yang didapat menggunakan (𝑆 𝑇 /𝐷 = 8) dengan diisi air penuh dari volume water heater , diisi air  dengan  pengurangan  20%  dari      volume  total water heater dan disi air dengan pengurangan 40% dari volume total water heater .

## II. T INJAUAN P USTAKA

## Siklus Kompresi Uap
Siklus kompresi uap adalah sistem dimana fluida kerja mengalami  proses  penguapan  dan  pengembunan,  serta proses  kompresi  dan  ekspansi  secara  terus-menerus. Sistem  pendinginan  udara  merupakan  sistem  yang
P
memanfaatkan  siklus  kompresi  uap.  Fluida  kerja  yang biasanya  digunakan  untuk  memindahkan  panas  dalam siklus refrigerasi adalah refrigeran. Refrigeran menyerap kalor  dengan  proses  evaporasi  dan  membuang  kalor  ke ruangan  lain  dengan  proses  kondensasi.  Pada  sistem  ini terdapat dua alat penukar panas. Alat penukar panas yang pertama  evaporator  yang  berfungsi  menyerap  panas  dari ruangan dan memindahkannya ke fluida kerja (refrigeran).  Alat  penukar  panas  yang  kedua  adalah kondensor  yang  berfungsi  untuk  memindahkan  panas yang diterima oleh fluida kerja ke udara luar. Kemudian alat  penukar  panas  yang  ditambahkan  penulis  adalah water heater  yang  berfungsi  untuk  menyerap  energy panas  refrigerant  keluaran  kompresor.  Secara  skematis siklus  kompresi  uap  yang  diujikan  bisa  digambarkan sebagai berikut.
Gambar 1. (a) Skema pengujian sistem AC split penambahan water heater (b) P-h Diagram pengujian sistem AC split penambahan water heater
Untuk mengetahui performa dari alat sistem refrigerasi digunakan beberapa rumusan sebagai berikut:
1. Kerja kompresor
Ẇ komp = ṁ ref (h out_komp − h in_komp ) (1)
2. Kalor yang dipas kondensor
Q̇ kond = ṁ ref (h in_kond − h out_kond ) (2)
3. Kapasitas pendinginan
Q̇ evap = ṁ ref (h out_evap − h in_evap ) (3)
4. Kalor yang dilepas water heater
Q̇ WH = ṁ ref (h in_WH − h out_WH ) (4)
5. COP sistem refrigerasi
COP = Q̇ evap Ẇ komp (5)

## Perpindahan Panas Transien
Dalam analisa perpindahan panas secara transien untuk memanaskan  air  perlu  diketahui  konsep  persamaan energi  terlebih  dahulu.  Pada  kasus  ini energy  balance yang  terjadi  adalah  energi  yang  diserap  oleh  air  sama dengan energi yang diberikan oleh water heater .Berikut uraian  rumus  perpindahan  panas  transient  yang digunakan  Persamaan  pada  Panas  yang  Diberikan Water  Heater ( 𝑄 𝐻𝐸 )
Q HE = U.A 2 . φ (6)
 Persamaan pada Panas yang Diserap oleh Air (𝑄 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 )
Q water = m. C p . ( dφ dt ) (7)
Sehingga setelah proses integral, didapatkan persamaan:
ln φ(t) φ ( t= 0 ) = − U.A 2.m.Cp . t (8)
dimana: φ (t)          = (T tube inlet + 5)−T water (t) φ (t = 0) = (T tube inlet + 5)−T water awal

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  terdahulu  telah  dilakukan  Daniel  Santoso tentang  pengaruh  penambahan water  heater di  sistem refrigerasi AC split adalah sebagai berikut :
Gambar 2. Pengaruh water heater terhadap temperatur fungsi waktu
Pada  grafik  diatas, inlet merupakan  temperature masukkan heat exchanger , outlet merupakan temperature keluaran heat exchanger , dan air merupakan temperature air yang dipanaskan. Pada waktu awal, temperature inlet heat exchanger memiliki temperature tertinggi dibandingkan  pada outlet dan  temperature  air.  Pada grafik  diatas  menunujukkan  bahwa  semua  temperatur memiliki trend naik. Pada grafik diatas juga menunujukkan  bahwa  temperatur  air  pada  kondisi maksimum  mendekati temperatur maksimum outlet heat exchanger.

## III. U RAIAN P ENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tiga  tahap  yaitu  tahap perancangan water  heater ,  tahap  simulasi  numerik,  dan terakhir adalah tahap eksperimen.

## Tahap Perancangan
Tahap  perancangan water  heater ini  dimulai  dari dengan mencari potensi energi panas refrigerant keluaran kompresor  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  memanaskan air. Berikut adalah data yang diperoleh:
 Temperatur keluar kompresor  = 90,2 0 C
 Tekanan Discharge = 233 psi
Langkah  selanjutnya  adalah  menentukan  kapasitas kalor  yang  akan  diberikan water  heater terhadap  air. Pada perencanaan ini bahwa temperatur keluar dari water heater yang  diharapkan  adalah  pada  temperatur  50 0 C. Dimana properties keluaran  kompresor  sama  dengan properties masukan water  heater. Berikut  adalah perencanaanya:
Q̇ WH = ṁ ref (h in _WH − h out _WH )
Q̇ WH =  0,0125 kg s . (458,82 –  423,98) kj kg Q̇ WH =  435,5 W
Selanjutnya  adalah  menentukan  waktu  pemanasan  air untuk mencapai temperatur 45 0 C dengan kapastias water heater yang  telah  ditentukan.  Berikut  adalah  cara perhitungannya:
t = m.Cp.(ΔT) t t = 100 kg .4180 J Kg.K .(318−303)K
435,5 J s t = 14397,24 s t = 4 jam
Langkah berikutnya adalah menentukan panjang water heater . Analisa perpindahan panas yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1) Perpindahan  Panas  Konveksi  pada  Aliran  Internal Pipa
Tahapan  untuk  mencari  koefisien  konveksi  aliran internal pipa adalah sebagai berikut:
 Mencari Properties Referigerant
Properties referigerant diperoleh dengan dari temperatur  film  yaitu  temperatur  masuk  dan  temperatur keluar.  Berikut properties refrigeran  yang  didapatkan menggunakan software REFPROP
T ABEL 1. P ROPERTIES R EFERIGERANT
 Menghitung Bilangan Reynolds Persamaan  untuk  menghitung Reynolds  number yaitu:
Re = 4ṁ πDµ Re = 4.0,0125 kg s π.9,525 x 10 −3 m.  1,48 x 10 −5 Pa.s Re = 112603,1429  Menghitung Bilangan Nusselt
Setelah  diperoleh  bilangan  Reynolds>2300  maka aliran  pada  internal  pipa  adalah  turbulen.  Maka persamaan  yang  digunakan  untuk  mencari  bilangan Nusselt adalah
Nu = 0,0265.Re 4/5 .Pr 0,3 Nu = 0,0265.( 112603,1429) 4/5 . 0,916 0,3
Nu = 280,523
 Mencari Koefisien Konveksi Aliran Internal Pipa
Berikut  adalah  persamaan  untuk  menghitung  aliran internal pada pipa:
h i = Nu k D h i = 280,253 .  0,0144 W m.K 9,525 x 10 −3 m h i = 425,77 W m 2 .K 2) Perpindahan Panas Konveksi Alami
Tahapan  untuk  mencari  koefisien  konveksi  alami adalah sebagai berikut:
 Mencari Properties Air
Properties air  diperoleh  dengan  dari  temperatur  rata- rata antara temperatur film tube dengan temperatur awal air  sebelum  dipanaskan.  Berikut properties air  yang didapatkan menggunakan software REFPROP
T ABEL 2. P ROPERTIES A IR
 Menghitung Bilangan Rayleigh
Berikut  adalah  persamaan  yang  dipakai  untuk menghitung Rayleigh Number:
Ra = gβ(T ∞ −Tair)D 3 vα Ra = 9,8 m 2 /s .  4,57 x 10 −4 K −1 .  (343−303)K .  (9,525 x 10 −3 m) 3 5,54 x 10 −7 m2 s .  1,56x 10 −7 m2 s Ra = 1,79 x 10 6

##  Menghitung Bilangan Nusselt
Berikut  adalah  persamaan  yang  digunakan  untuk menghitung Nusselt Number
Nu = C.Ra n Nu = 0,48.(1,79 x 10 6 ) 0,25
Nu = 17,56
 Mencari Koefesien Konveksi Alami
Berikut  adalah  persamaan  yang  digunakan  untuk menghitung koefesien konveksi alami
h o = Nu k D h o = 17,56 .0,644 W m.K 9,525 x 10 −3 m h o = 1187,6 W m 2 .K
3) Menghitung Overall Perpindahan Panas
Berikut adalah Overall Perpindahan Panas yang terjadi pada pemanas air ini:
U = 1 1 hi + 1 ho
U = 1 1 443,88 W m2.K + 1 1187,6 W m2.K U = 323,11 W m 2 .K
4) Menghitung Luas Pipa
Berikut adalah persamaan untuk menghitung luas pipa:
A = ln Thi+5 − Tair akhir Thi+5 − Tair awal
− U.t 2m.Cp air
A = ln 95 − 45 95 − 30 (C) − 323,11 W m2.K .13979,3 s
2.100 kg .4180 J kg C
A =  0,0417 m 2

## 5) Menghitung Panjang Pipa
Panjang pipa diperoleh dengan persamaan luas selimut tabung, yaitu :
L = A πD L = 0,04904 m 2 π .0,009525 m L = 1,58 meter

## Tahap Simulasi
Simulasi  dilakukan  secara  2  dimensi,  dimana  tahap simulasi dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pre-processing, processing, dan post processing . 1) Pre-Processing
Pemodelan  geometri  dibuat  dalam  2  dimensi.  Berikut adalah  bagian  dan  geometri  yang  akan  digunakan  untuk simulasi :
Gambar 3. (a) Bagian temperatur yang disimulasikan dan (b) geometri untuk simulasi
Setelah  pembuatan  geometri,  langkah  selanjutnya adalah pembuatan meshing. Mesh yang digunakan adalah
jenis Quad-Map. Adapun  model meshing yang digunakan sebagai berikut:
Gambar 4. Meshing tube dari Water Heater
Langkah  selanjutnya  adalah  menentukan boundary condition dimana  untuk tube dikondisikan  sebagai wall dengan  input  temperatur  yang  telah  ditentukan  sesuai dengan  perhitungan.  Sedangkan  untuk  dinding  tangki dinding dikondisikan sebagai dinding adiabatis.
T ABEL 3. B OUNDARY C ONDITION
No. Boundary Condition Keterangan 1. Tube 1 Tipe : Stationary Wall Temperatur : 363 K 2. Tube 2 Tipe : Stationary Wall Temperatur : 345,24 K 3. Tube 3 Tipe : Stationary Wall Temperatur : 338 K 4. Tube 4 Tipe : Stationary Wall Temperatur : 352,85 K 5. Tube 5 Tipe : Stationary Wall Temperatur : 323 K 6. Left Wall, Right Wall, Bottom Wall, Top Wall Dinding Adiabatis
2) Processing
Tahapan  pemodelan  yang  dilakukan  dalam  proses  ini antara lain adalah mengatur solver model, viscous model, materials, boundary conditions, serta initialize conditions.  Setelah  seluruh  pemodelan  ditentukan, dilakukan  proses  iterasi  untuk  menyelesaikan  proses simulasi.
T ABEL 4. P ROPERTIES M ATERIAL A IR
No. Boundary Condition
Keterangan 1. Density (kg/m 3 ) 998,2 2. Specific Heat (J/kg.K) 4182 3. Thermal Conductivity (W/m.K) 0,6
T ABEL 5. P ROPERTIES T EMBAGA
No. Boundary Condition Keterangan 1. Density (kg/m 3 ) 8978 2. Specific Heat (J/kg.K) 381 3. Thermal Conductivity (W/m.K) 387,6
T ABEL 6. P ROPERTIES F IBER G LASS
No. Boundary Condition Keterangan 1. Density (kg/m 3 ) 32
2. Specific Heat (J/kg.K) 835 3. Thermal Conductivity (W/m.K) 0,038
3) Post-Processing
Dari  hasil  simulasi  diperoleh  data  perpindahan  panas visualisasi distribusi temperatur dan visualisasi distribusi kecepatan  di  sekitar water  heater. Selanjutnya  data tersebut diolah dalam bentuk grafik.

## Tahap Eksperimen
Posisi Water Heater pada sistem AC diletakkan setelah kompresor.  Volume  air  di  tangki  pada  eksperimen  ini divariasikan  75  liter;  85  liter;  dan  100  liter.  Sebelum eksperimen,  dilakukan  terlebih  dahulu  pengecekan kebocoran pada sistem AC dengan melihat apakah terjadi perubahan  tekanan  pada pressure  gauge setelah sebelumnya  dilakukan  proses  vakum.  Jika  tidak  terjadi kebocoran maka langkah selanjutnya adalah memasukkan refrigeran pada suction .
Laju  alir  massa  diukur  menggunakan flowmeter yang diletakkan  setelah  outlet  kondenser.  Sedangkan  untuk temperatur  diukur  menggunakan thermocouple yang peletakkannya  setelah outlet kompresor, outlet water heater,  outlet kondenser, outlet  kapiler dan outlet evaporator. Pengukuran  tekanan dilakukan pada suction , discharge, dan  setelah  keluaran  kondensor.  Sedangkan untuk pengukuran temperatur dilakukan pada setiap titik keluaran  komponen AC  split .  Pengambilan  data dilakukan selama 15 menit sekali.

## IV. H ASIL A NALISA D ATA

## Analisa Numerik
1) Analisa Distribusi Temperatur
Untuk  mendapatkan  data  temperatur  maka  digunakan metode iso-surface. Dimana jarak setiap tube diwakilkan dengan  koordinat  titik  Y.  Berikut  gambar    kontur distribusi  temperatur  di  sekitar water  heater dan  grafik distribusi  temperatur  terhadap  jarak  vertikal  di water heater
Gambar 5. Kontur distribusi temperatur
Gambar 6. Grafik distribusi temperatur terhadap jarak vertikal (Y) pada water heater
Pada  Gambar  8  menunjukkan  grafik  distribusi temperatur  dan  jarak  vertikal  (Y)  pada water  heater superheater jenis  material glass  fiber pada  setiap  wall dan copper pada  setiap tube .  Distribusi  temperatur dianalisis pada posisi ; 150 mm; 230 mm; 310 mm; 390 mm;  470  mm.  Dari  grafik  dapat  dilihat  bahwa trendline grafik  mengalami  penurunan.  Besarnya  temperatur
300 320 340 360 1 5 0 2 3 0 3 1 0 3 9 0 4 7 0 TEMPERATUR (K) Y (mm ) T E M P E R A T U R TEMPERATUR
berkurang  seiring  bertambahnya  jarak  kearah  vertikal. Dimana nilai temperatur terbesar (T=356,492 0 K) terletak pada  jarak  vertikal  dengan  y=150  mm  dan  nilai temperatur  terkecil  (T=337,,668)  terletak  pada  jarak vertikal  dengan  y=470  mm.  Nilai  temperatur  berkurang seiring  bertambahnya  jarak  yang  terkena  fluida pendingin
2) Analisa Aliran Kecepatan
Berikut gambar   kontur distribusi kecepatan di  sekitar water heater

## Gambar 7. Kontur distribusi kecepatan
Distribusi  kecepatan  lokal  pada  model  ditunjukkan oleh  spektrum  warna  kontur  aliran.  Kontur  dengan spektrum warna merah merupakan daerah yang memiliki nilai  kecepatan  yang  tinggi,  sedangkan  spektrum berwarna biru menunjukkan nilai kecepatan yang rendah. Kecepatan  aliran  melewati  bagian  kiri  dan  kanan tube yang memiliki kontur hampir serupa, hal ini dikarenakan bentuk tube yang  berbentuk  lingkaran.  Kontur  yang mempunyai  kecepatan  terbesar  terjadi  di  daerah  sekitar tube .
Analisa Grafik Eksperimen
1) Analisa  Grafik  Kalor  yang  diserap  Air  Variasi Volume Air terhadap Waktu
Gambar 8. Grafik nilai penyerapan air pada water heater variasi volume air terhadap waktu
Gambar  10  menunjukkan  jumlah  nilai  kalor  yang diserap air keseluruhan dari yang terbesar sampai terkecil dimulai pada volume air 100 liter  kemudian 85 liter dan terakhir  75  liter.  Hal  ini  disebabkan  dengan  kenaikan volume air maka akan menyebabkan kenaikan kalor yang diserap  air.  Walaupun  pada  awal  waktu  tampak  kalor yang diserap air pada variasi 75 liter adalah besar. Hal itu terjadi  karena  volume  75  liter  air  kenaikan  temperatur airnya tinggi pada awal waktu.

## 2) Analisa  Grafik  Pelepasan  Kalor  Air  Cooled Condenser Variasi Volume Air terhadap Waktu
Gambar 9. Grafik nilai pelepasan kalor air cooled condenser variasi volume air terhadap waktu
Gambar  10  menunjukkan  nilai  kalor air  cooled condenser yang  dilepas  keseluruhan  dari  yang  terkecil sampai  terbesar  dimulai  pada  volume  air  75  liter kemudian  85  liter  dan  terakhir  100  liter.  Hal  ini  sudah sesuai  dengan  teori  dimana  semakin  besar  volume  air maka  kalor  yang  di  lepaskan air  cooled  condenser juga semakin besar.
3) Analisa  Grafik  COP  Variasi  Volume  Air  terhadap Waktu
Gambar 10. Grafik nilai COP ( Coeffecient of Performance ) variasi volume air terhadap waktu
Gambar  11  menunjukka  nilai  COP  keseluruhan dari yang  terbesar  sampai  terkecil  dimulai  dari  volume  air 100  liter  kemudian  85  liter  dan  terakhir  75  liter.  Hal  ini disebabkan  kapasitas  pendinginan  terbesar  terjadi  pada volume  100  liter  dan  kerja  kompresor  teringan  juga terjadi  pada  volume  100  liter.  Dimana  COP  merupakan hasil  bagi  antara  kapasitas  pendinginan  dengan  kerja kompresor.

## V. K ESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  numerik  dan  eksperimen  yang dilakukan maka didapatkan kesimpulan, sebagai berikut: 1. Didapatkan  hasil  variasi  volume water  heater terhadap  karakteristik  perpindahan  panas  berupa kapasitas  pendinginan  dan  lama  waktu  pemanasan. Kapasitas pendinginan terbesar terjadi volume air 100 liter  dan  waktu  tercepat  pemanasan  terjadi  pada volume air 75 liter.
2. Diperoleh kenaikan temperatur air pada water heater dengan  memanfaatkan  energy  refrigerant  keluar kompresor.  Adapun  kenaikan  temperatur  tercepat untuk mencapai 45 ℃ terjadi pada volume air 75 liter dimana  hanya  memerlukan  waktu  hingga  menit  ke- 165.
3. Didapatkan kenaikan COP dengan penambahan water heater pada sistem refrigerasi. Adapun COP rata-rata keseluruhan  dari  terbesar  sampai  terkecil  didapatkan
0.100 0.600 1.100 15 60 105 150 195 240 Q se rap air ( kW) time (menit) Q serap air 75 Liter 85 Liter 100 Liter 1.700 2.200 2.700 15 60 105 150 195 240 Q ai r cooled kond (kW ) time (menit) Q air cooled kondenser 75 Liter 85 Liter 100 Liter 4.000 4.500 5.000 15 60 105 150 195 240 COP time (menit) COP 75 Liter 85 Liter 100 Liter
dengan  variasi  volume  100  liter,  85  liter  dan  75  liter air.
4. Melalui  analisis  numerik  dapat  diketahui  fenomena perpindahan  panas  yang  terjadi  pada water  heater adalah natural  convection dan  kecepatan  yang bersikulasi  secara  laminar  yang  disebabkan  adanya perbedaan temperatur yang cukup signifikan.

## D AFTAR P USTAKA
[1] Incropera,  Frank  P.,  De  Witt,  David  P.  (2002). Fundamental  of Heat and Mass Transfer . New York: John Wiley & Sons Inc.
[2] Moran,  Michael  J.  &  Shapiro,  H.N.  2006. Fundamentals  of Engineering  Thermodynamics (5th  Edition).  Inggris:  John  Wiley & Sons.
[3] Daniel  Santoso,  dan  F.  Dalu  Setiaji.  2013. Pemanfaatan  Panas Buang  Pengkondisi  Udara  Sebagai  Pemanas  Air  dengan Menggunakan  Penukar  Panas  Helikal. Salatiga:  Universitas Kristen Satya Wacana.
[4] Prabowo, Triyogi Yuwono, Herman Sasongko, Dyah Arum W & Edy  Susanto.  2008. Rancang  Bangun  Kondensor  Pada Refrigerator  dengan  Simulasi  Numerik  dan  Eksperimen. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.