Susanto, dkk./ ROTASI, Vol. 25  No. 3  (Juli  2023) Hal. 1-8
Analisa Penggunaan Turbin Angin Hibah China HD1000 dengan Turbin Angin Sejenisnya Kapasaitas 1 MW/Unit untuk Daerah Pulau Sabang, Provinsi Aceh
Benny Susanto a, *, Rasgianti a
a PT. PLN (Persero) Pusat Penelitian & Pengembangan Ketenagalistrikan
Jl. Duren Tiga Raya No.102, Jakarta Selatan, Indonesia
*E-mail: benny.susanto@pln.co.id

## Abstract
The purpose of this study is to find out in general the condition of the AVIC wind turbines that will be donated  when  compared  to  similar  wind  turbines  that  have  been  proven.  This  study  is  still  early  and early in nature because it was only carried out by a desk study with reference to AVIC Wind Turbine technical data originating from the Central PLN without conducting field tests and surveys. This study is limited only from a mechanical point of view, namely a comparison of the Power Curve, Capacity Factor and energy production of the AVIC Wind Turbine with similar wind turbines that are already on the market using the Homer software.
The simulation was carried out by comparing the AVIC Huide HD1000 wind turbine with a capacity of 1MW  with  wind  turbines  with  typical  capacities  on  the  application  HOMER,  namely  Leitwind  77, Leitwind 80, Leitwind 86 and Leitwind 90. The selected location is the location being studied by the PLN Puslitbang because load data is already available namely Sabang Island.
.
Kata kunci: capacity factor; energy production; homer; power curve; sabang; wind turbine

## Abstrak
Tujuan  dari  kajian  ini  adalah  untuk  mengetahui  secara  umum  kondisi  turbin  angin  AVIC  yang  akan dihibahkan jika dibandingkan dengan turbin angin sejenis yang sudah proven. Kajian ini masih bersifat awal  dan  dini  karena  hanya  dilakukan  desk  study  dengan  merujuk  kepada  data  teknis  Turbin  Angin AVIC yang berasal dari PLN Pusat tanpa dilakukan pengujian dan survey lapangan. Kajian ini dibatasi hanya  dari  sisi  mekanikal  yaitu  perbandingan  Power  Curve,  Capacity  Factor  dan  Produksi  energi Turbin  Angin  AVIC  dengan  turbin  angin  sejenis  yang  sudah  ada  di  pasaran  menggunakan  bantuan perangkat lunak homer.
Simulasi  dilakukan  dengan  membandingkan  turbin  angin  AVIC  Huide  HD1000  kapasitas  1MW dengan turbin angin dengan kapasitas tipikal yang ada di HOMER [2], yaitu Leitwind 77, Leitwind 80, Leitwind 86 dan Leitwind 90. Lokasi yang dipilih adalah data beban di Pulau Sabang.
Kata kunci: faktor kapasitas; homer; kurva daya; produksi energi; sabang; turbine angin

## 1. Pendahuluan
Berdasarkan surat Direktur Jenderal EBTKE Kementrian SEDM No T-177/TU.04/DJE/2023 Tanggal  13 Januari 2023 perihal Usulan Hibah Langsung 50 Turbin dari PT Spade Investment International, dan sebagai tindakanjut surat PT  Spade  Investment  International  kepada  Presiden  RI  terdapat  hibah  50  Turbin  Angin  dari  China  Aviation  Industry Renewable  Energy  Corporation.Ltd  (AVIC)  melalui  PT  Spade  Investment  International  yang  terdiri  dari  20  Turbin berkapasitas  @1MW  dan  30  Turbin  berkapasitas  @780  kW.  Terhadap  50  Turbin  Angin  tersebut  adalah  gratis/free diambil  langsung  di  pabrikan  China  Aviation  Industry  Renewable  Energy  Corporation.Ltd,  sedangkan  biaya  freight, pemasangan dan konsultasi dibebankan ke PT PLN (Persero). Dalam rangka menyambut hibah tersebut, maka PT PLN (Persero)  perlu  mengkaji  terkait  risiko,  legal  &  aturan,  keuangan  &  akutansi  dan  keterlibatan  Sub  Holding  dan  Anak Perusahaan.  Selain  itu,  secara  teknis  apakah  sistem  dapat  menerima  variable  renewable  energy  tanpa  mengganggu sistem yang ada. Khusus untuk PLN Puslitbang, sesuai MoM Pembahasan Program Hibah Turbin Angin dari PT Spade Investment  International  tanggal  17  April  2023,  diminta  untuk  mengkaji  apakah  secara  teknologi  turbin  angin  hibah tersebut aman dan proven atau tidak.
Sementara itu, PLN Puslitbang saat ini sedang mengerjakan penugasan dari divisi Enjiniring dan Teknologi yang selanjutnya  diambil  alih  oleh  Divisi  Pengembangan  Bisnis  Korporat  dan  Investasi  (Divisi  BKI)  melalui  Surat Penugasan  Divisi  Enjiniring  dan  Teknologi  No.  47805/LIT.00.02/D01000303/2022  tanggal  19  Agustus  2022  Perihal Surat Penugasan Topik Penelitian item No.2 Kajian Teknologi Tipe dan Profil Propeler PLTB untuk Daerah 3T sebagai
Susanto, dkk./ ROTASI, Vol. 25  No. 3  (Juli  2023) Hal. 1-8
program Dedieselisasi PLN dimana lokasi yang akan dijadikan objek penelitian adalah  Pulau Sabang. Sehingga dalam Kajian  Awal  ini,  PLN  Puslitbang  melakukan  simulasi  terhadap  turbin  angin  hibah  berdasarkan  lokasi  yang  telah tersedia datanya, yaitu Pulau Sabang.
Negara Indonesia mempunya potensi energi baru terbarukan yang sangat besar.salah satunya energi angin. Dengan posisi Indonesia menjadi negara dengan garis pantai yang panjang, potensi energi angin cukup besar jadinya. Menurut data dari Ditjen EBTKE Kementerian ESDM (2017), Indonesia memiliki potensi energi angin sebesar 60.647 MW yang tersebar di 34 provinsi ( Gambar 1 ).
Gambar 1 . Peta potensi energi angin di Indonesia Sumber: Direktorat Aneka Energi Baru dan Terbarukan, RUEN, 2017 [1]
Data  Ditjen  EBTKE  Kementerian  ESDM  pada  2016  [3]  juga  merilis  klasifikasi  potensi  energi  angin  di  beberapa wilayah  Indonesia  menjelaskan  bahwa  kelas  potensi  energi  angin  diklasifikasikan  berdasarkan  kecepatan  angin  (m/s) dan  daya  spesifik  yang  dihasilkan  (W/m2).  Klasifikasi  kelas  tersebut  dibagi  menjadi  empat  yaitu  kurang  potensial, potensi rendah (skala kecil), potensi menengah (skala menengah), dan potensi tinggi (skala besar).
▪ Kelas  kurang  potensial  dengan  kecepatan  angin  sebesar  <  3,0  m/s  dan  daya  spesifik  sebesar  <  45  W/m2. Terdapat  66  lokasi  yang  termasuk  dalam  kelas  tersebut.  Adapun  lokasi  tersebut  berada  di  wilayah  Sumatera Barat,  Bengkulu,  Jambi,  Jawa  Tengah,  NTB,  Kalimantan  Selatan,  NTT,  Sulawesi  Tenggara,  Sulawesi  Utara, dan Maluku.
▪ Kelas potensi rendah (skala kecil) dengan kecepatan angin sebesar 3,0 – 4,0 m/s dan daya spesifik sebesar < 75 W/m2. Terdapat 34 lokasi. Adapun lokasi tersebut berada di wilayah Lampung, DIY, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah,  NTB,  Kalimantan  Selatan,  NTT,  Sulawesi  Tenggara,  Sulawesi  Utara,  Sulawesi  Tengah,  Sumatera Utara, dan Sulawesi Barat.
▪ Kelas  potensi  menengah  (skala  menengah)  dengan  kecepatan  angin  sebesar  4,1  –  5,0  m/s  dan  daya  spesifik sebesar 75 – 150 W/m2. Terdapat 34 lokasi. Adapun lokasi tersebut berada di wilayah Bengkulu, Banten, DKI, Jawa  Tengah,  Jawa  Timur,  NTB,  NTT,  Sulawesi  Tenggara,  Sulawesi  Tengah,  Gorontalo,  dan  Sulawesi Selatan.
▪ Kelas potensi tinggi (skala besar) memiliki kecepatan angin sebesar > 5,0 m/s dan daya spesifik sebesar > 150 W/m2. Terdapat 19 lokasi yang termasuk dalam kelas tersebut. Adapun lokasi tersebut berada di wilayah DIY, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, NTB, NTT, dan Sulawesi Utara.
Daerah  Pulau  Sabang,  Provinsi  Aceh  termaksud  daerah  yang  berpotensi  tinggi  (Skala  besar)  yang  dapat dikembangkan dengan Teknologi PLTB. Proses pemilihan Tipe Turbine yang dipilih sebagai Analisa ini adalah Turbine Angin  Horizontal  Axis  dengan  jumlah  Blade  3  (tiga).  Dimana  design  ini  memilik  nilai  keekonomian  dan  effektifitas konversi energi potensial kinetic yang baik [9] [10]

## 2. Material dan metode penelitian
Material  penelitian  ini  berasal  dari  Turbine  Angin  PLTB  Hibah  dari  Pemerintah  China  melalui  PT  Spade Investment International kepada Presiden RI terdapat hibah 50 Turbin Angin dari China Aviation Industry Renewable Energy  Corporation.Ltd  (AVIC)  melalui  PT  Spade  Investment  International  yang  terdiri  dari  20  Turbin  berkapasitas @1MW dan 30 Turbin berkapasitas @780 kW. Dalam hal Analisa penelitian ini hanya dari tipe HD1000 berkapasitas 1 MW, sedangkan tipe HEAC 780 kW tidak dianalisa.
Maksud  dari  pembuatan  Analisa  penelitian  Kajian  Awal  Kelayakan  Hibah  Turbin  Angin  Dari  China  Aviation Industry Renewable Energy Corporation (AVIC) Melalui PT Spade Investment International adalah sebagai berikut :
Susanto, dkk./ ROTASI, Vol. 25  No. 3  (Juli  2023) Hal. 1-8
▪ Mengetahui secara umum kondisi turbin angin AVIC yang akan dihibahkan jika dibandingkan dengan turbin angin sejenis yang sudah proven.
▪ Mengetahui  perbandingan  Power  Curve,  Capacity  Factor  dan  produksi  energi  turbin  angin  AVIC  dengan turbin angin sejenis yang sudah ada di pasaran[11][12][13][14].
▪ Memberikan rekomendasi dan saran berdasarkan hasil evaluasi
Metode  penelitian  yang  dilakukan  adalah  memasukkan  data  spesifikasi  turbin  hibah  secara  lengkap  berdasarkan penugasan  kelayakan  turbin  tersebut;  memasukkan  data  potensi  angin;  data  kelistrikan  Sabang;  dan  database  produk turbin  angin  yang  sejenisnya.  Menggunakan  Simulasi  Homer  [2]  sebagai  validasi  result  dan  hasil  Analisa  untuk perbandingan Power Curve, Capacity Factor dan Produksi energi Turbin Angin AVIC dengan turbin angin sejenis yang sudah ada di pasaran. Secara grafik metode penelitian dapat dilihat pada Gambar 2
Gambar 2 . Metode Penelitian Analisa Turbine Angin.
Konfigurasi penyediaan listrik system Hybrid yang digunakan dalam simulasi pada lokasi Pulau Sabang untuk tipe HD1000 untuk Analisa dan perhitungan optimasi sistem [4] [5] [6] dan [7] juga dapat dimasukan dalam simulasi homer tersebut adalah hanya dengan menggunakan PLTB seperti ditunjukkan pada Gambar .
Gambar 3 . Skema konfigurasi PLTB yang digunakan pada simulasi Homer.
Data turbin angin hibah dari AVIC melalui PT Spade Investment International ini terdiri dari 2 jenis turbin, yaitu turbin tipe  HUIDE  HD1000  berkapasitas  1  MW  sejumlah  20  turbin,  dan  turbin  tipe  HEAG  HW50  berkapasitas  780  kW sejumlah  30  turbin.  Data  ini  berasal  dari  spesifikasi  Teknik  yang  diterima  dari  PLN  Pusat,  kedua  tipe  turbin  tersebut mempunyai  spesifikasi  yang  ditunjukkan  pada Tabel  1 ,  sedangkan  untuk  data  Power  curve  dari  Huide  HD1000 ditunjukkan pada Gambar 4.
Susanto, dkk./ ROTASI, Vol. 25  No. 3  (Juli  2023) Hal. 1-8
Tabel 1 . Data Karakteristik Parameter Turbin Huide HD1000 dan HEAG HW50
Machine type HUIDE HD1000 HEAG HW50 Unit Capacity (kW) 1000 780 Number of Units 20 30 Rated Power (kW) 1000 780 Number of Blades 3 3 Rotor Diameter (m) 54.4 50 Swept Area (m²) 2090 1962.5 Rated Speed (rpm) 21.95 21.68 Cut in Wind Speed (m/s) 3.5 3.5 Rated Wind Speed (m/s) 13.5 14 Cut out Wind Speed (m/s) 25 25 Operating Temperature (℃) -30 ～ 40 -30 ～ 40 Hub Height (m) 70 65 Generator Rated Power(kW) 1000 800 Rated Voltage (V) 690 690 Central Monitoring System microcomputer monitoring microcomputer monitoring
Gambar 4 . Power Curve Huide HD1000

## 3. Hasil dan Pembahasan
Hasil  pengamatan  data  beban  energi  listrik  dan  potensi  angin  di  daerah  Pulau  sabang  dibahas  sebagai  berikut, Profil  beban  yang  digunakan  pada  pulau  Sabang  adalah  dengan  menggunakan  data  profil  beban  harian  tahun  2021 dengan beban pucak 5.911 kW, beban rata – rata 4.258 kW dan kebutuhan harian rata-rata sebesar 102.193 kWh/hari seperti ditunjukkan pada Gambar .
Susanto, dkk./ ROTASI, Vol. 25  No. 3  (Juli  2023) Hal. 1-8
Data kecepatan angin bulanan yang digunakan pada simulasi adalah dengan menggunakan data sekunder dari NASA yang dapat didownload dari software HOMER[2]. Profil kecepatan angin bulanan di pulau Sabang ditunjukkan pada Gambar 6 dengan kecepatan angin rata – rata 5.12 m/s.
Gambar 6 . Profil kecepatan angin bulanan pulau Sabang.
Kemudian PLN Puslitbang melakukan simulasi menggunakan perangkat lunak ’’HOMER Pro’’ berdasarkan data spesifikasi yang telah didapatkan dari dokumen spesifikasi. Asumsi yang digunakan dalam membangun simulasi adalah maksimum  annual  capacity  shortage    90  %,  artinya  diasumsikan  bahwa  dalam  satu  tahun,  dapat  terjadi  pemadaman sebesar  90%.  Lokasi  yang  dipilih  adalah  Sabang  dan  Rote  sesuai  yang  telah  disampaikan  pada  sub  bab  sebelumnya. Turbin angin tipikal merk lain berkapasitas 1 MW yang akan digunakan sebagai pembanding Huide HD1000 diambil dari database homer sebagai berikut:
⚫ Leitwind 77  1000kW
⚫ Leitwind 80  1000kW
⚫ Leitwind 86  1000kW
⚫ Leitwind 90  1000kW
3.1 Analisa Power Curve,
Analisa  perbandingan  data  power  curve  turbin  angin  Huide  HD1000  berkapasitas  1  MW  dengan  4  tipe  sejenis yang lain, didapatkan grafik power curve yang ditunjukkan pada Gambar 7.
0 200 400 600 800 1000 1200 0 0 .5 1 1 .5 2 2 .5 3 3 .5 4 4 .5 5 5 .5 6 6 .5 7 7 .5 8 8 .5 9 9 .5 10 1 0. 5 11 1 1. 5 12 1 2. 5 13 1 3. 5 14 1 4. 5 15 1 5. 5 16 1 6. 5 17 1 7. 5 18 1 8. 5 19 1 9. 5 20 2 0. 5 21 2 1. 5 22 2 2. 5 23 2 3. 5 24 2 4. 5 25 2 5. 5 26 2 6. 5 27 2 7. 5 28 2 8. 5 29 2 9. 5 30 3 0. 5 31 3 1. 5 32 3 2. 5 33 3 3. 5 34 3 4. 5 AVIC HUIDE HD 1000 LEITWIND 77 LEITWIND 80 LEITWIND 86 LEITWIND 90
Gambar 7 . Perbandingan Power Curve Huide HD1000 dengan Turbin Lain
Dari  gambar  power  curve  diatas  dapat  disampaikan  bahwa  perbandingan Cut  In  Speed , Cut  Out  Speed dan Rate Speed turbin angin Huide HD 1000 dengan turbin lainnya adalah seperti ditunjukkan pada Tabel 2 .
Susanto, dkk./ ROTASI, Vol. 25  No. 3  (Juli  2023) Hal. 1-8
Tabel 2 . Perbandingan turbin angin Huide HD1000 dengan turbin lain
No Tipe Turbin Cut in speed (m/s) Cut out wind speed (m/s) Rated wind speed (m/s) 1 Huide HD1000 3,5 25 13,5 2 Leitwind 77 3 25 11 3 Leitwind 80 3 25 11 4 Leitwind 86 3 25 11 5 Leitwind 90 3 25 11
Kemudian Hasil simulasi Homer pada lokasi Pulau Sabang dapat ditunjukkan pada Tabel 3
Tabel 3 . Hasil simulasi Homer Sabang untuk Huide HD 1000 Unit AVIC HUIDE HD1000 LEITWIND 77 LEITWIND 80 LEITWIND 86 LEITWIND 90 Minimum Output kW 2.54 0 0 0 0 Maximum Output kW 7,218 5,000 4,000 4,000 4,000 Wind Penetration % 43.4 48.7 40.4 42.4 47.7 Hours of Operation hrs/yr 8,760 7,532 7,532 7,532 7,580 Levelized Cost $/kWh 0.127 0.0811 0.0782 0.0745 0.0661 Total Rated Capacity kW 7,000 5,000 4,000 4,000 4,000 Jumlah PLTB unit 7 5 4 4 4 Mean Output kW 1,848 2,072 1,718 1,805 2,033 Capacity Factor % 26.4 41.4 43 45.1 50.8 Total Production kWh/yr 16,192,005 18,152,648 15,052,523 15,809,521 17,808,820 Excess Electricity % 14.6 7.42 1.33 1.41 1.66 Unmet Electric Load % 62.9 54.9 60.2 58.2 53 Capacity Shortage % 88.3 85.7 89.8 88.8 86.1
3.2 Analisa Capacity Factor.
Analisa  CF  dari  Penggunaan  Huide  HD1000  untuk  sistem  Sabang  memiliki  nilai  CF  yang  lebih  rendah  jika dibandingkan  dengan  turbin  lainnya  yang  sejenis.  Adapun  nilai  CF  tipe  Huide  HD  1000  adalah  sebesar  26.4  % sedangkan nilai CF untuk teknologi yang proven di dunia adalah sebesar 41.4 % sampai dengan 50.8%. Hasil Analisa ini dapat ditunjukan pada Gambar 8 .
Gambar 8 . Perbandingan Capacity Factor Huide HD1000 dengan Turbin Lain
3.3 Analisa Produksi Energi Listrik (kWh)
Analisa  Produksi  Energi  (kWh)  pertahun  dilakukan  persatu  satuan  Unit  pembangkit  yang  di  Install  atau  daya mampunya.  Sehingga  penggunaan  Huide  HD  1000  untuk  sistem  Sabang  memiliki  nilai  Produksi  Energi  /  Unit pembangkit  yang  lebih  rendah  jika  dibandingkan  dengan  turbin  lainnya  yang  sejenis.  Adapun  nilai  Produksi  Energi  / Unit  pembangkit  tipe  Huide  HD  1000  adalah  sebesar  2.313.143  kWh/tahun/unit  sedangkan  nilai  CF  untuk  teknologi yang proven di dunia adalah sebesar 3.630.530 sampai dengan 4.452.205 kWh/tahun/unit. Hasil Analisa produksi energi listrik pulau sabang dapat dilihat pada Gambar 9 .

## Gambar 9. Perbandingan Produksi Energi Huide HD1000 dengan Turbin Lain

## 4. Kesimpulan
Hasil  Analisa  penelitian  Kelayakan  Hibah  Turbin  Angin  Dari  China  Aviation  Industry  Renewable  Energy Corporation  (AVIC)  melalui  PT  Spade  Investment  International  Berdasarkan  analisa  dan  simulasi  yang  dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Dari  sisi  power  curve,  turbin  angin  Huide  HD1000  kapasitas  1MW  memiliki  rated  speed  yang  relatif  lebih  tinggi dibandingkan  turbin  angin  sejenis  yang  ada  di  pasaran  walaupun  cut-in  speed  nya  relatif  sama,  sehingga  dengan asumsi  frekuensi  kecepatan  yang  sama,  turbin  angin  hibah  akan  memerlukan  kecepatan  angin  yang  lebih  tinggi untuk menghasilkan energi listrik yang sama[11].
2. Dari sisi Capacity Factor (CF), turbin angin Huide HD1000 kapasitas 1MW memiliki CF yang relatif lebih rendah dibandingkan turbin angin sejenis yang ada di pasaran, sehingga jika diasumsikan memiliki keandalan yang sama, maka turbin angin hibah tidak lebih efisien dibanding turbin angin sejenis[12][13].
3. Dari sisi produksi energi per unit per tahun, turbin angin Huide HD 1000 kapasitas 1MW memiliki produksi energi per unit per tahun yang lebih rendah baik di Sabang maupun di Rote[14].
Akhirnya  rekomendasi  dan  saran  jika  PLN  ingin  menggunakan  Turbin  HD1000  untuk  digunakan  di  Pulau  Sabang dengan  beban  energi  listrik  yang  ada  maka  PLN  akan  membutuhkan  jumlah  unit  Pembangkit  yang  lebih  banyak dibandingkan turbine sejenisnya [8].

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  kepada  pihak  PLN  PUSLITBANG  yang  telah  memberi  dukungan  dalam  penelitian,  baik  berupa sarana  maupun  dana  terhadap  penelitian  yang  telah  dilakukan.  Terimakasih  kepada  Pihak  Universitas  Diponogoro dalam memfasilitasi pernerbitan jurnal ini.

## Daftar Pustaka
[1] Direktorat Aneka Energi Baru dan Terbarukan, RUEN, 2017.
[2] “HOMER Help Manual.” HOMER Energy, 2015. [3] Laporan Energi Nasional 2022, EBTKE Kementerian ESDM pada 2016, DEN,
https://den.go.id/index.php/publikasi/index/Buku .
[4] Dansih Energy Agency, “Integration of Wind Energy in Power Systems,” 2017
[5] A. Berrada and R. El Mrabet, Hybrid Energy System Models . Academic Press, 2020.
[6] B.  Bhandari,  K.-T.  Lee,  G.-Y.  Lee,  Y.-M.  Cho,  and  S.-H.  Ahn,  “Optimization  of  hybrid  renewable  energy power systems: A review,” Int. J. Precis. Eng. Manuf.-Green Technol. , vol. 2, no. 1, pp. 99–112, 2015Primack, H.S., 1983,
“ Method of Stabilizing Polyvalent Mrtal Solutions,” U.S. Patent No. 4,373,104.
[7] R. Rawat, “Feasibility and Sensitivity Analysis of Hybrid Energy Systems for Uninterrupted Power Supply,” 2013
[8] R. Alayi, S. R. Seydnouri, M. Jahangeri, and A. Maarif, “Optimization, Sensitivity Analysis, and Techno-Economic Evaluation of a Multi-Source System for an Urban Community: a Case Study,” Renew. Energy Res. Appl. , vol. 0, Jun.  2021,  doi:  10.22044/rera.2021.10752.105Anonymous,  “ Renewable  Energy ,”  www.engtips.com,  diakses:  28 Juni 2012.
[9] Onder Ozgener, A small wind turbine system (SWTS) application and its performance analysis, Energy Conversion and Management, Volume 47, Issues 11–12, 2006, Pages 1326-1337, ISSN 0196-8904,
[10]Hau,  Erich  (2013).  Wind  Turbines  ||  Commercial  Applications  of  Wind  Turbines.  ,  10.1007/978-3-642-27151- 9(Chapter 16), 637–676. doi:10.1007/978-3-642-27151-9_16
[11]Hays, Andrew; Van Treuren, Kenneth (2018). A Study of Power Production and Noise Generation of a Small Wind Turbine for an Urban Environment. Journal of Energy Resources Technology, (), –. doi:10.1115/1.4041544
[12]F Bet, H Grassmann,Upgrading conventional wind turbines, Renewable Energy, Volume 28, Issue 1, 2003, Pages 71-78, ISSN 0960-1481, https://doi.org/10.1016/S0960-1481(01)00187-2..
[13]Anup KC, Jonathan Whale, Tania Urmee, Urban wind conditions and small wind turbines in the built environment: A review, Renewable Energy, Volume 131, 2019, Pages 268-283, ISSN 0960-1481,
[14]David Wood, Small Wind Turbines, Advances in Wind Energy Conversion Technology, 2011, ISBN : 978-3-540- 88257-2