## PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN INSTALASI PENYEDIAAN AIR BERSIH PADA GEDUNG KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA KUPANG
Maria Tanelaph 1 ( mria6674@gmail.com )
Yeremias E. Lay 2 ( layelvis@gmail.com )
Onisius Loden 3 ( oniloden_2008@yahoo.co.id )
Theresia A. Bria 4 ( Thessa_Bria@yahoo.co.id )

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  ketersediaan  air  bersih  untuk  setiap pemakai  pada  gedung  Kearsipan  dan  gedung  Perpustakaan  kota  Kupang,  untuk  mengetahui rancangan dan instalasi yang tepat pada gedung tersebut, serta untuk mengetahui berapa jumlah anggaran biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perencanaan instalasi air bersih pada gedung tersebut. Setelah dilakukan analisis perhitungan, maka total penggunaan air bersih pada Gedung Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kota  Kupang  yaitu  ;  1,68  m 3 /hari.  Dengan  kebutuhan  pengisian mobil tangki air, dapat diisi 1 minggu sekali, dengan jumlah 2 mobil tangki air sekali isi. Dengan waktu pompa untuk memenuhi kapasitas tandon berkapasitas 1100 liter sebanyak 3 buah yaitu 7 jam. Total biaya yang diperlukan dalan perencanaan instalasi penyedian air bersih pada Gedung Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kota  Kupang  yaitu  Rp  113 , 360,000.00  (  Seratus  Tiga  Belas  Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
Kata Kunci : Air Bersih; Instalasi; Kebutuhan; Biaya

## ABSTRACT
This research aimed at assessing the level of water availability for the demand of potable water in the building of Archive Office and of the City Library of Kupang, and heretofore, seek to offer the  design  of  water  supply  installation  for  the  respective  buildings,  with  its  resulting  cost estimates. Results of the analysis showed that total water demand for both the Archive Office and the  City  Library  is  1.68  m 3 /day.  It  also  showed  that  the  demand  can  be  served  by  way  of operating  2  water  tanker  trucks  to  convey  water  to  both  of  the  buildings  once  per  week.  Three water reservoir, each in  the capacity of 1100 litre should be put into operation, the infilling of which  is  done  by  operating  three  units  of  pump  that  operate  for  7  hours.  Total  cost  for  the resulting designed water supply installation system for both of the buildings, the Archive Office and  the  City  Library,  is  in  the  value  of  Rp.  113,360,000.00  (One  Hundredths  Millions  Three Hundredths and Sixty Thousands Rupiahs).

## Keywords: Potable Water; Demand; Cost

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  berkembang  yang  sedang  gencar  melakukan pembangunan  dalam  berbagai  aspek,  terutama  bidang  konstruksi  khususnya  bangunan  gedung. Dalam  membangun  dan  merencanakan  sebuah  bangunan  gedung,  terutama  gedung  bertingkat, terdapat  banyak  aspek-aspek  yang  membentuk  gedung  tersebut  agar  menjadi  aman,  nyamanm dan tertata. Salah satu unsur pada bangunan gedung yang terpenting yaitu ; perencanaan instalasi
1 Teknik Sipil, Politeknik Negeri Kupang;
2 Teknik Sipil, Politeknik Negeri Kupang;
3 Teknik Sipil, Politeknik Negeri Kupang;
4 Teknik Sipil, Politeknik Negeri Kupang;
air bersih. Oleh karena itu jika perencanaan dan  pelaksanaan air bersih dapat dilakukan dengan baik dan benar, maka akan menghasilkan kebutuhan air yang memadai dan merata bagi seluruh penghuni gedung, dengan rancangan anggaran biaya yang lebih ekonomis dan efisien.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Sumber Data
Sumber data yaitu ; data primer dan data sekunder
(i) Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  langsung  di  lokasi  penelitian.  Data primer berupa ;
1. Jumlah penghuni gedung
2. Organisasi kebutuhan ruang
3. Sumber air yang digunakan
(ii) Data  Sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  instansi  terkait,  yang  berhubungan  dengan penelitian. Data sekunder, berupa ;
1. Gambar rencana,
2. Data  ini  diperoleh  dari  Kantor  perencana  Multikreasi  Engginering  Kupang  sebagai  dasar perencanaan instalasi air bersih
3. RAB gedung,
4. Data ini digunakan untuk melakukan pembanding perhitungan biaya
5. SNI tahun 2018,
6. Data ini digunakan untuk menghitung anggaran biaya perencanaan air bersih

## Bagan Alir Penelitian
Bagan alir penelitian ini ditunjukkan Gambar 1.
Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

## PEMBAHASAN

## Perhitungan kebutuhan ruang
Perhitungan  kebutuhan  ruang  betujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  luas  lahan  atau  ruang yang  dibutuhkan  oleh  kelompok-kelompok  aktivitas  yang  direncanakan,  agar  dapat  berfungsi dan berjalan dengan baik, serta untuk mengantisipasi penambahan jumlah pengunjung (pembaca) dan  karyawan  di  kemudian  hari  sehingga  tercipta  keberlangsungan  aktivitas  di  kawasan perancangan, sebagaimana mestinya. (Wordpress; 2018)
Tabel 1 : Perhitungan kebutuhan ruang pada Gedung Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Kupang No Nama ruang Total kebutuhan ruang Jumlah penghuni 1 Lantai1 102,518 m 2 . 30 orang 2 Lantai2 109,2  m 2 . 14 orang 3 Lantai3 212,22  m 2 . 18 orang ∑ kebutuhan ruang = 423,943 m 2 61 orang

## Perencanaan  Penyediaan Air Bersih
Penentuan Debit Pemakaian Air Dalam  Gedung
Qd = Jumlah penghuni x pemakaian air per orang perhari Pegawai =  42 x 28 liter= 1.176liter/hari
Pengunjung =  20 x 8 liter  =  224 liter/hari Qd  = 1.176 liter + 224 liter = 1400 liter per/hari = 1,4 m 3 /hari
Qd total = 1400 liter + (20% x 1400 liter ) = 1680 liter/hari = 1,68 m 3 /hari
Maka, total penggunaan air bersih sebesar 1,68 m 3 /hari.
Kebutuhan = 1,68 m 3 /hari x 1,68 m 3 /hari x 1,68 m 3
= 4,74 m 3 = 5 m 3 - 4,74 m 3
= 0,258 m 3 untuk 1 tangki air
Tetapi, jika ingin memenuhi reservoir atau ground water tank, maka air yang dibutuhkan, yaitu ; Kebutuhan = 5 m 3 x 2 = 10 m 3
= 10 m 3 - 9,98 m 3
= 0,02 m 3 atau 20 liter kebutuhan rata-rata pemakaian air per hari
Qh = /
= 210 liter/jam = 0,21 m 3 /jam
Jadi,  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  pemakaian  air  bersih  selama  8  jam  waktu  bekerja,  adalah sebanyak 0,21 m 3 /jam.
Pemakaian air pada jam puncak Qh-maks = C1 x Qh Qh-maks = 2 x 210 liter/jam = 420 liter/jam = 0,42 m 3 /jam
Pemakaian air pada menit puncak Qm-maks = C2 x (Qh/60) Qm-maks = 3 x (420 liter /60) = 21 liter/menit = 0,021 m 3 /menit
Maka diperoleh pemakaian air pada menit puncak sebesar 0,021 m 3 /menit.
Tabel 2 : Hasil Perhitungan Pemakaian Air Bersih
Lantai Q m 3 /hari Qd m 3 / hari Qh m 3 /jam Qh- maks m 3 /ja m Qm- maks m 3 /m enit Lantai 1-3 1,4 m 3 /hari 1,68 m 3 / hari 0,21 m 3 /jam 0,42 m 3 /ja m 0,021 m 3 /m
enit

## PENENTUAN KAPASITAS ALAT

## Penentuan besarnya kapasitas pipa mobil tangki
Qs = 2/3 Qh
Qs = 2/3 x 0,21 m 3 /jam = 0,14 m 3 /jam
Karena kapasitas pipa air bersih 0,14 m 3 /jam, maka untuk menentukan laju aliran :
Q = 1,3 + 0,14 m 3 /jam = 1,44 m 3 /jam = 0,004 m 3 /s = 24 liter/menit
Penentuan kapasitas tangki bawah tanah (ground water tank)
Volume GWT = V R x T
Volume GWT = 0,28 m 3 x 6 hari = 1,68 m 3
Reservoir  direncanakan  dimensi  V  =  P  x  L  x  T  =  1  :  1  :  1  maka,  dimensi  reservoir  yang digunakan , yaitu dengan ukuran = 1,8 m x 1,8 m x 1,8 m
Chek ; 1,8 m x 1,8 m x 1,8 m = 5,8 m 3 > 1,68 m 3
Penentuan kapasitas tangki air atas (roof tank)
Jangka waktu kebutuhan jam puncak (Tp = 60 menit) Jangka waktu kerja pompa pengisi (Tpu = 30 menit) Qp = Qm-maks = 0,021 m 3 /menit
Qmaks = Qh-maks =  420 liter/jam = 0,42 m 3 /jam = 7 liter/menit = 0,007 m 3 /menit
Qpu = Qmaks = 7 liter/menit
Maka untuk menghitung volume rooftank yaitu ; VE = [(Qp-Qmaks)Tp + (Qpu x Tpu)] VE = [(0,021 – 0,007) 60 + (0,007 x 30)] = 0,84 + 0,21 = 1,05 m 3 /menit = 1050 liter/menit
Maka, rooftank (tandon) yang digunakan volumenya adalah = 1050 liter, dengan bahan stainless stell berkapasitas 1100 liter yang ada di pasaran, sebanyak 3 buah tandon, untuk mengantisipasi penambahan  jumlah  pegawai  dan  pengunjung  pada  Gedung  Keasrsipan  dan  Perpustakaan  Kota Kupang.

## Penentuan kapasitas pompa
Debit pompa (Qmaks)
Qmaks = Qh-maks = 0,42 m 3 /jam
= , /
= 0,007 m 3 /menit
Qmaks = 0,000116 m 3 /detik
Tinggi angkat pompa Ha = Hs + Hd = Hfsd + V 2 /2g
H   = Ha + Hfsd + V 2 /2g
Ha = Hs + Hd = (2m + 14,5 m + 1,5 m) = 18 m
Hfsd = 20% x 18 m = 3,6 m H = Ha + Hfsd + V 2 /2g H = 18 m + 3,6 m + 2 m = 23,6 m
Jadi, tinggi angkat total pompa yang dihasilkan dari hasil perhitungan sebesar 23,6 m. Lalu untuk menghitung kapasitas atau daya pompa, dapat digunakan rumus ;
D = η
Efisiensi pompa ( η ) = 85%
Berat jenis air ( ᵧ ) = 1000 kg/m 3
Debit pompa Qmaks = 0,00695 m 3 /detik Tinggi angkat pompa (H) = 23,6 m
D = , , ( , )
= 0,257286 Hp
Dimana 1 Hp = 0,764 Kw D = 0,257286 x 0,764 Kw = 0,19656 Kw D = 0,19656 Kw x 1000 W = 196,56 Watt
Berdasarkan analisa, dapat digunakan pompa dipasaran dengan spesifikasi > 196,49 Watt. Jadi, kapasitas pompa yang digunakan yaitu antara 250 – 300 watt.
Perhitungan Dimensi Pipa Air Bersih dari GWT (ground water tank) ke Roof Tank
Kecepatan rata-rata aliran air (v), dengan asumsi adalah 2 m/detik Volume rooftank (VE), = 1050 liter
= 1,05 m 3 /menit = 0,017 m 3 /detik
Waktu pompa = 60 menit = 3600 detik Volume ground water tank (GWT) = 1,68 m 3 /hari.
Perhitungan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  debit  aliran  yang  direncanakan  dari  ground  water tank dan roff tank dengan menggunakan rumus;
Q = ! " #$ #
Q = ,
= 0,0000048 m 3 /detik, atau = 0,0048 liter/detik x 60 detik = 0,288 liter/menit x 60 menit
= 17,30 liter/jam x 8 jam
= 138,40 liter/hari
= , /
= 2,4 jam          2 jam 20 menit
Jadi,  waktu  pompa  dari  ground  water  tank  ke  rooftank  yaitu  2,3  jam  untuk  memenuhi  bejana rooftank  dengan  kapasitas  138,40  liter/hari.  Tetapi  jika  ingin  memenuhi  3  tandon  air  atau rooftank, maka ;
Waktu pompa = %" ! # & & '$ ( ) ( ! " # !
= /
= , /
= 6,9 jam          6 jam 45 menit            7 jam Jika total kebutuhan air (Q) = 0,0000048 m 3 /detik sudah diketahui, maka untuk mencari dimensi pipa digunakan rumus yaitu :
Q   = A x V 0,0000048 = A x 2
A   = ,
A   = 0,0000024 m 2
Dimana :
A  = π ' )
0,0000024 = , * ' )
0,0000024 x 4 = 3,14 d 2
0,0000096       = 3,14 d 2
d 2 = ,
,
= 0,0000030 d  = √0,0000030
= 0,00173 m = 0,173 cm Dimana, diameter pipa 1” = 2,54 cm Maka diameter yang direncanakan sebesar;
(d) = , . , . = 0,07”
Vcek = / = , /' ! , = 2 m/s < 2,4 m/s ok
GAMBAR DENAH ISOMETRIS INSTALASI PENYEDIAAN AIR BERSIH

## Gambar 2. Denah Isometris Air Bersih

## RENCANA ANGGARAN BIAYA UNTUK INSTALASI PENYEDIAAN AIR BERSIH

## Harga Satuan Upah
Tabel 3 : Daftar Harga Satuan dan Upah 1. Tenaga Harga Satuan Tukang batu 70,000.00 Org/hari (oh) Tukang kayu 70,000.00 Org/hari (oh) Tukang besi 70,000.00 Org/hari (oh) Tukang pipa 70,000.00 Org/hari (oh) Kepala tukang 70,0000.00 Org/hari (oh) Pekerja 67,000.00 Org/hari (oh) mandor 90,000.00 Org/hari (oh)

## Harga Satuan Material
Tabel 4. Daftar Harga Satuan Material 2. Bahan Harga (Rp) Satuan Klosed duduk 1,250,000.00 Buah Kran air 55,000.00 buah Pipa PVC AW 1 1/4’’ 65,000.00 m Pipa PVC AW 2’’ 95,000.00 m Wastafel 450,000.00 Buah Pompa air Greundfos JPD- 561 7,418,000.00 Unit Tandon air (rooftank) 4,620.000.00 Unit Klep pompa air 87,000.00 Buah Pasir urug/timbunan 140,000.00 m 3 Pasir cor/pasir beton 225,000.00 Kg Semen PC 1,430.00 Kg Semen PC 1,430.00 Kg Air kerja 25.00 Ltr Besi beton polos/ulir 12,700.00 Kg Kawat beton 22,500.00 Kg Papan kayu meranti 3,250,000.00 Lembar Paku segala ukuran (rata-rata) 25,000.00 kg Balok 8/15 dan 6/15 (bayam) 12,500,000.00 m 3 Tripleks 9 mm 120,000.00 Lembar Dolken kayu dia 8 – 400 cm 6,000.00 Batang Batu bata merah 700.00 Buah Keramik 20 x 25 cm 80,000.00 m 2 Semen warna (40 Kg) 4,000.00 Kg Pasir pasang 160,000.00 Kg

## Hasil Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Tabel 5 : Rencana Rancangan Anggaran Biaya (RAB) penyediaan air bersih pada Gedung Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kupang.
No. Jenis pekerjaan Jumlah (Rp) I Pekerjaan bak air tanam 10 m 3 1. Penggalian tanah biasa sedalam 5,20 m Rp. 175,950.00 2. Urugan kembali Rp. 25,543.80 3. Urugan pasir Rp. 233,680.00 4. Beton bertulang K-175 Rp. 3,077,878.40 5. Pembesian dengan besi polos Rp. 1,371,600.05 6. Pasang bekisting untuk sloff Rp, 567,966.83 7. Pasang bekisting untuk kolom Rp. 388,096.00 8. Pasang bekisting untuk balok Rp. 479,879.40 9. Pasang bekisting untuk plat Rp. 615,713.74 10. Beton lantai kerja 1 : 3 : 5 Rp. 693,698.76 11. Pekerjaan pemasangan batu bata ½ batu campuran 1 pc : 5 ps Rp. 304,904.31 12. Pekerjaan plesteran dinding dan acian tebal 15 mm campuran 1 : 3 Rp. 121,606.75 13. Pekerjaan pemasangan tegel keramik dinding Rp. 194,556.77 II Pekerjaan perpipaan 1. Pembelian, pemasangan, dan pengetesan alat-alat perpipaan Rp. 100,428,062.50 Jumlah Rp. 109,000,000.00 Nilai PPN 4% Rp. 4,360,000.00 Total Rp. 113,360,000.00 Terbilang Seratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah

## KESIMPULAN
1. Berdasarkan  pembahasan  dan  analisis  kebutuhan  air  bersih,  maka  dapat  diambil  beberapa
kesimpulan sebagai berikut :
2. Perencanaan dan pelaksanaan instalasi penyediaan air bersih pada Gedung Kantor Kearsipan dan  Perpustakaan  Kota  Kupang,  menggunakan  tangki  atap  (rooftank),  serta  pendidtribusian air menggunakan metode gravitasi. Dengan total penggunaan air bersih sebesar 1,68 m 3 /hari. Jadi,  untuk  kebutuhan  pengisian  mobil  tangki  air  ke  ground  water  tank, maka  mobil  tangki air dapat diisi 1 minggu sekali, atau 6 hari sekali dengan jumlah 2 mobil tangki air sekali isi. Dengan waktu pompa untuk memenuhi kapasitas tandon atau tower tank 1100 liter sebanyak 3  buah,  yaitu  7  jam.  Untuk  menghitung  kebutuhan  pipa  pada  sebuah  gedung,  maka  dapat diperhitungkan berdasarkan tinggi dan lebar gedung.
3. Total biaya  yang diperlukan dalam perencanaan intalasi penyediaan air bersih pada Gedung Kantor  Kearsipan  dan  Perpustakaan  Kota  Kupang  adalah  Rp.  113,360,000.00  (Seratus  Tiga Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

## SARAN
1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka saran yang diberikan penulis, yaitu ;
2. Dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan instalasi penyediaan air bersih pada sebuah bangunan  gedung,  diperlukan  prosedur  perencanaan,  undang-undang,  peraturan-peraturan, yang mengacu pada standar yang ditetapkan
3. Dalam  melakukan  perhitungan  Rencana  Rancangan  Anggaran  Biaya,  harus  dipersiapkan terlebih dahulu standar analisa serta harga upah dan bahan yang akan dibandingkan

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  limpah  terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang  telah  membantu  penulis, terutama kepada ;
Ibu Nonce Farida Tuati, SE.,M.Si., selaku Direktur Politeknik Negeri Kupang. Ibu Dian E. W. Johannis, ST.,M.Eng., selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil. Bapak Koilal Alokabel SST.,MT, selaku Ketua Program Studi D3 Teknik Sipil Pimpinan, pegawai, dan seluruh staff, pada Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kupang. Orang tua beserta seluruh keluarga,  yang selalu  mendukung dan mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.
Rekan-rekan  Mahasiswa-  mahasiswi  Diploma  III  Konsentrasi  Bangunan  Gedung,  Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang.

## DAFTAR PUSTAKA
Noerbambang dan Morimura, 1993. Perancangan dan Pemeliharaan Sistem Plumbing. Pradnya Paramita, Bandung
Raswari, 1987. Perencanaan dan Penggambaran  Sistem Perpipaan. Universitas  Indonesia Press, Jakarta
Loban,  Taroci,  2018.    Studi  Perencanaan  Air  Bersih  Pada  Gedung  Puskesmas  Alak  Kota Kupang. Kupang, PNK, Kupang
SNI-2018, 2018.  Analisa Harga Satuan Pekerjaan Data Pembaharuan dan Penyesuaian 2017- 2018. BSN, Jakarta
AHSUB Kota Kupang, 2018. Analisa Harga Satuan Upah dan Bahan Kota Kupang tahun 2018.
Kupang. Kementrian PUMR Kupang, Kupang
Arifin,  Muhtar.  2017.  Cara  Membuat  Gambar  Isometris  di  Autocad.  2  september  2019. www. autocadtangerang.com