Empiricism Journal https://journal-center.litpam.com/index.php/empiricism email: empiric.journal@gmail.com
pp. 657-664

## Pemanfaatan Energi Optimal: Manganalisis Efisiensi Listrik di Gedung Sumbawa Techno Park
Indra Darmawan 1 , Masyitah Aulia 2 *, Desi Maulidyawati 3 , M. Surya Aqidah Akbar 4 Universitas Teknologi Sumbawa, Jl. Raya Olat Maras Batu Alang, Pernek, Kec. Moyo Hulu, Sumbawa, NTB, Indonesia 84371
Email Korespondensi: masyitah.aulia@uts.ac.id

## Abstrak
Tingkat  konsumsi  dan  distribusi  energi  listrik  harus  seimbang  dan  efisien.  Akan  tetapi, tidak  semua sektor  atau bangunan  mampu  memenuhi  tingkat  efisiensi  yang  telah  ditentukan.  Gedung  Sumbawa  Techno  Park  (STP) Universitas  Teknologi  Sumbawa  sebagai  konsumen  energi  listrik  tingkat  menengah,  kiranya  perlu  dilakukan analisis peluang penghematan energi, guna mengetahui tingkat efisiensi konsumsi energi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peluang penghematan energi yang dilakukan melalui audit energi singkat dengan panduan  Permen  ESDM  No.  13/2012  tentang  audit  energi  listrik  awal  yang  berfokus    dengan  luas  bangunan gedung  STP  sekitar  720.63  m 2 .  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  campuran  (Mixed Method Research), Hasil dari penelitian diperoleh IKE pada kWh gedung Sumbawa Techno Park (STP) sebesar 69,93  kWh/m 2 /tahun.  Nilai  tersebut  termasuk  dalam  kategori  efisien  menurut  standar  nilai  IKE  ASEAN-USAID yakni  untuk  gedung  jenis  perkantoran  nilai  IKE  maksimum  adalah  240  kWh/m 2 /tahun.  Pada  ruangan  ber-AC diperoleh nilai rata-rata IKE sebesar 34,20 kWh/m 2 /bulan. Sedangkan pada ruangan tidak ber-AC diperoleh nilai rata-rata  IKE  sebesar  0,80  kWh/m 2 /bulan.  Nilai  IKE  pada  ruangan  ber-AC  dan  tidak  ber-AC  masing-masing termasuk dalam kategori cukup efisien dan sangat efisien menurut permen ESDM No. 13/2012.
Kata kunci: Analisis, Audit Energi, Intensitas Efesiensi Energi.

## Optimal Energy Utilization: Analyzing Electrical Efficiency in the Sumbawa Techno Park Building

## Abstract
The  level  of  consumption  and  distribution  of  electrical  energy  must  be  balanced  and  efficient.  However,  not  all sectors  or  buildings can meet  the specified  efficiency  levels.  Sumbawa Techno  Park (STP)  Building,  Sumbawa University of Technology, as a medium-level consumer of electrical energy, would need to analyze energy-saving opportunities,  to  determine  the  level  of  energy  consumption  efficiency.  This  research  aims  to  analyze  energy savings  opportunities  carried  out  through  short  energy  audits  guided  by  Minister  of  Energy  and  Mineral Resources  Regulation  No.  13/2012  concerning  the  initial  electrical  energy  audit  which  focuses  on  the  STP building  area  of  around  720.63  m 2 .  The method  used  in  this  research  is  mixed  (Mixed  Method  Research).  The results  of  the  research  obtained  IKE  on  the  kWh  of  the  Sumbawa  Techno  Park  (STP)  building  of  69.93 kWh/m 2 /year. This value is included in the efficient category according to the ASEAN-USAID IKE value standard, namely  for  office-type  buildings  the  maximum  IKE  value  is  240  kWh/m 2 /year.  In  an  air-conditioned  room,  the average  IKE  value  was  34.20  kWh/m 2 /month.  Meanwhile,  in  non-air-conditioned  rooms,  the  average  IKE  value was  0.80  kWh/m 2 /month.  The  IKE  values  for  air-conditioned  and  non-air-conditioned  rooms  are  respectively included in the quite efficient and very efficient categories according to ESDM regulation no. 13/2012.
Keywords: Analysis, Energy Audit, Energy Efficiency Intensity .
How to Cite: Darmawan, I., Aulia, M., Maulidyawati, D., & Akbar, M. S. A. (2023). Pemanfaatan Energi Optimal: Manganalisis  Efisiensi  Listrik  di  Gedung  Sumbawa  Techno  Park. Empiricism  Journal , 4 (2),  657 –664. https://doi.org/10.36312/ej.v4i2.1728
https://doi.org/10.36312/ej.v4i2.1728
Copyright © 2023, Darmawan e t al This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

## PENDAHULUAN
Energi listrik merupakan salah satu energi yang termasuk dalam golongan kebutuhan penting  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Hampir  setiap  teknologi  yang  ada,  membutuhkan energi  listrik  agar  dapat  bekerja  dengan  baik.  Kebutuhan  akan  energi  listrik  semakin  lama semakin  meningkat  setiap  tahunnya.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya  kesenjangan  antara pertumbuhan  konsumsi  energi  listrik  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  didasari  oleh meningkatnya konsumsi energi listrik pada industri di Indonesia (J. Custer, 2018). Besarnya
penggunaan  energi  biasanya  disebabkan  oleh  kesalahan  dalam  manajemen  penggunaan energi, adanya penggunaan peralatan yang kurang tepat, maka harus dilakukan audit energi untuk  mengatasi  masalah  tersebut  (D.  Almanda  and  B.  Kusuma,  2018).  Banyaknya kebutuhan  terhadap  energi  listrik  tentunya  akan  berbanding    lurus  dengan  besar  biaya konsumsi  energi  listrik  yang  harus  dikeluarkan.  Pada    dasarnya,  tingkat  konsumsi  dan distribusi energi listrik harus stabil dan efisien  (R.U. Nuha, 2013). Akan tetapi, tidak semua sektor  atau  bangunan  dapat  memenuhi  tingkat  efisiensi  yang  telah  ditentukan,  hal  ini disebabkan  karena  beberapa  factor  (M.V.  Fauzan  dan  B.  Husodo,  2020).  Diantara  faktor tersebut  penggunaan  sistem  tata  udara  dan  tata  cahaya  yang  tidak  sesuai  Sehingga menyebabkan  pemborosan  pada  biaya  penggunaan  energi  listrik  (T.  Wahyu  Budiman, 2019).  Untuk  mencegah  hal  tersebut  terjadi,  perlu  adanya  efisiensi    penggunaan  energi listrik dengan memeriksa peluang penghematan energi melalui audit energi di setiap sektor atau bangunan (M. Ikhsan dan M. Saputra, 2018).
Gedung Sumbawa techno park ( STP) merupakan lokasi penelitian untuk melakukan proses  analisis  peluang  penghematan  energi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui jumlah  penggunaan  daya  serta  peluang  penghematan  daya  di  tempat  tersebut.  Sumbawa tehno  park  (STP)  memiliki  daya  sebesar  6600  VA  sebagai  penghitung  pemakaian  energi listrik tersebut mempunyai jalur pembebanan pada setiap komponen kelistrikannya  (J. L. P. Raya,  2021).  Sejak  berdirinya  Sumbawa  techno  park  (STP)  hingga saat  ini,  belum  pernah dilakukan  proses  audit  energi  untuk  mengetahui  apakah  konsumsi  energi  listrik    sudah memenuhi  tingkat  efisien.  Maka  sangat  diperlukan  adanya  tindakan  untuk  melakukan analisis  peluang  penghematan  energi  melalui  audit  energi,  dengan  melaksanakan  audit energi  diharapkan  dapat  diketahui  besarnya  intensitas  konsumsi  energi  (IKE)  pada bangunan tersebut (D. Despa, G. F. Nama, T. Septiana dan M. B. Saputra, 2021).
Proses audit ini bertujuan untuk dapat mencegah terjadinya pemborosan energi tanpa harus mengurangi tingkat kenyamanan gedung. Penghematan biaya energi  dapat dilakukan apabila  profil  penggunaan  energi  telah  diketahui  serta  dapat  dicari  upaya  dalam  usaha meningkatkan  efisiensi  penggunaan  energi  (S.  Riyadi,  dan  J.  M.  Tambunan,  2017).  Hasil penelitian  telah  diperoleh  IKE  pada  kWh  gedung  Sumbawa  Techno  Park  (STP)  sebesar 69,93  kWh/m 2 /tahun.  Nilai  tersebut  termasuk  dalam  kategori  efisien  menurut  standar  nilai IKE  ASEAN-USAID yakni  untuk  gedung jenis  perkantoran  nilai  IKE  maksimum adalah 240 kWh/m 2 /tahun.  Pada  ruangan  ber-AC  diperoleh  nilai  rata-rata  IKE  sebesar  34,20 kWh/m 2 /bulan. Sedangkan pada ruangan tidak ber-AC diperoleh nilai rata-rata IKE sebesar 0,80  kWh/m 2 /bulan.  Nilai  IKE  pada  ruangan  ber-AC  dan  tidak  ber-AC  masing-masing termasuk  dalam  kategori  cukup  efisien  dan  sangat  efisien  menurut  permen  ESDM  No. 13/2012.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran ( Mixed Method Research )  yaitu  dengan  menggabungkan  antara  jenis  metode  kualitatif  dan  kuantitatif. Kualitatif  digunakan  untuk  melakukan  wawancara,  observasi,  serta  studi  dokumen. Sedangkan,  untuk  kuantitatif  digunakan  untuk  menganalisis  data,  serta  perhitungan  untuk mencapai hasil yang terukur (D. Sanata, S. Hardi, dan A. Hasibuan, 2022). Perhitungan data yang  tersedia  dari  hasil  observasi  berupa  catatan  hasil  konsumsi  energi,  menghitung kalkulasi kecendrungan konsumsi energi,mengkalkulasikan persentase potensi penghematan  energi,  dan  melakukan  tindak  lanjut  untuk  mencapai  nilai  efisiensi  pada bangunan.

## Tahap Identifikasi Masalah
Pada  tahap  identifikasi  permasalahan,  peneliti  melakukan  pengumpulan  dokumen berupa  data  historikal  seperti  profil  gedung,  rekening  pembayaran  pada  waktu  yang ditentukan  kemudian  dilanjutkan  dengan  observasi  secara  visual  terhadap  penggunaan beban yang ada dalam lingkup kWh gedung STP. Kemudian, peneliti melakukan wawancara singkat dengan pihak maintenance listrik STP guna memperoleh informasi gambaran sistem kelistrikan  di  STP  serta  informasi  terkait  pernah  atau  tidaknya  dilakukan  analisis  peluang penghematan  energi.  Adapun  langkah  selanjutnya,  peneliti  melakukan  studi  literatur terhadap hasil dari identifikasi permasalahan yang  diperoleh.

## Tahap Persiapan
Pada tahapan ini peneliti akan mengukur tingkat pencahayan (Lux) pada gedung yang akan  di  teliti.    Maka  dari  itu  peneliti  akan  mengukur  pencahayaan  alami  dan pencahayaan total  (pencahayaa  alami  dan  buatan)  lalu  menentukan  nilai  cahaya  buatan.  Setelah  itu peneliti  akan  membandingkan  tingkat  pencahayaan    alami,  pencahayaan  buatan  dan pencahayaan  total  Menurut  SNI  6197:2011  (D.  Sanata,  S.  Hardi,  dan  A.  Hasibuan,  2022). Berikut diagram alir proses pengukuran tingkat pencahayaan (Lux).

## Tahap Analisis Intensitas Konsumsi Energi (IKE)
Tahapan  Intensitas  Konsumsi  Energi  (IKE)  dibagi  menjadi  tiga  langkah  pelaksanaan yang terdiri dari pengumpulan data, analisis Intensitas Konsumsi Energi (IKE), dan hasil dari analisis  IKE  (SNI  6197,  2011).  Adapun  alur  secara  diagram  alir,  akan  dijelaskan  pada Gambar 1
Gambar 1. Diagram Alur Analisis Intensitas Konsumsi Energi (IKE)

## Metode Analisis Intensitas Konsumsi Energi (IKE)
Metode analisis merupakan proses dimana data yang telah didapatkan akan dilakukan analisa  dan  perhitungan.  Proses  ini  dilakukan  setelah  mendapatkan  data  dari  beberapa proses  pelaksanaan  yang  telah  dilakukan  yang  terdiri  dari  pengumpulan  data,  analisis Intensitas Konsumsi Energi (IKE), dan hasil dari analisis IKE.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kapasitas daya listrik yang terpasang pada kWh meter gedung STP sebesar 6600 VA, adapun jalur distribusi listrik dari kWh meter tersebut diantaranya gedung STP, ruang kontrol panel, dan gedung Pasca Sarjanan. Yang disalurkan melalui genset menuju box panel untuk pembagian daya pada setiap gedung yang berada di STP di jelaskan pada Gambar 1.
Gambar 2. Single line diagram sistem kelistrikan gedung STP
Pada Gambar 2 menjelaskan sistem kelistrikan pada gedung STP yang dimana  aliran energi listrik dari PLN ke gedung STP ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan yang dilakukan di dalam gedung yang tersalurkan melalui kWh meter yang terletak pada gedung STP, suplai dari kWh meter gedung STP digunakan untuk beban alat elektronik, sistem tata udara,  sistem  tata  cahaya,  pompa  air  serta  peralatan  lainnya.  Kapasitas  daya  listrik  yang terpasang pada kWh meter gedung STP sebesar 6600 VA, adapun jalur distribusi listrik dari kWh  meter  tersebut  diantaranya  gedung  STP,  ruang  kontrol  panel,  dan  gedung  Pasca Sarjana.
Dengan  perhitungan  nilai  intensitas  konsumsi  energi  di  gedung  STP,  didapatkan bahwa  total  konsumsi  energi  selama  periode  Januari  hingga  Desember  2022  mencapai 50.400  kilowatt-hour  (kWh).  Pemakaian  energi  ini  menyebabkan  biaya  sejumlah  Rp. 77.909.784. untuk data lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah Pemakaian Energi Listrik bulan Januari-Desember 2022
No Bulan – Tahun kWh Biaya (Rp) 1 Desember – 2022 4200 6.492.482 2 November – 2022 4200 6.492.482 3 Oktober – 2022 4200 6.492.482 4 September – 2022 4200 6.492.482 5 Agustus – 2022 4200 6.492.482 6 Juli – 2022 4200 6.492.482 7 Juni – 2022 4200 6.492.482 8 Mei – 2022 4200 6.492.482 9 April – 2022 4200 6.492.482 10 Maret – 2022 4200 6.492.482 11 Februari – 2022 4200 6.492.482 12 Januari – 2022 4200 6.492.482 Jumlah Total 50.400 77.909.784

## Potret Penggunaan Energi
Pengukuran arus dilaksanakan pada  tanggal  17  Januari  2023  pada  setiap  phasa  (R, S,  T),  kegiatan  di  mulai  dari  pukul  08.00  WITA  sampai  dengan  pukul  20.00  WITA. Pengukuran  menunjukan  bahwa  phasa  pada  kWh  gedung  Sumbawa  Techno  Park  (STP) didapatkan hasil tidak seimbang. Melihat dari hasil tersebut maka dilakukan penyeimbangan beban  pada  setiap  phasa.  Penyeimbangan  ini  berguna  supaya  tidak  terjadinya  trip  pada MCB yang sebabkan oleh kelebihan beban pada salah satu phasa.
Tabel 2. Hasil Pengukuran Nilai Daya Total Pada Setiap Phasa R, S, T
No Waktu Arus (Ampere) Tegangan Daya DayaTotal R S T R- N S- N T-N R S T 1 08.00 WITA 0.3  7.6 16. 7 22 0 22 0 220 56.1 1421. 2 3122. 9 4600.2 2 09.00 WITA 0.7  7.4 15. 7 22 0 22 0 220 130. 9 1383. 8 2935. 9 4450.6 3 10.00 WITA 0.3  7.2 16. 3 22 0 22 0 220 56.1 1346. 4 3048. 1 4450.6 4 11.00 WITA 3.1  6.2 15. 8 22 0 22 0 220 579. 7 1159. 4 2954. 6 4693.7 5 12.00 WITA 1.3  3.3 6.8 22 0 22 0 220 243. 1 617.1 1271. 6 2131.8 6 13.00 WITA 4.7 2 5.8 22 0 22 0 220 878. 9 374 1084. 6 2337.5 7 14.00 4.6  2.2 6.2 22 22 220 860. 411.4 1159. 2431
No Waktu Arus (Ampere) Tegangan Daya DayaTotal R S T R- N S- N T-N R S T WITA 0 0 2 4 8 15.00 WITA 4.2  3.8 7.1 22 0 22 0 220 785. 4 710.6 1327. 7 2823.7 9 16.00 WITA 4.6  2.1 7.2 22 0 22 0 220 860. 2 392.7 1346. 4 2599.3 10 17.00 WITA 2.8  3.4 7.2 22 0 22 0 220 523. 6 635.8 1346. 4 2505.8 11 18.00 WITA 1.2  3.8 6.8 22 0 22 0 220 224. 4 710.6 1271. 6 2206.6 12 19.00 WITA 0.8  3.2 6.4 22 0 22 0 220 149. 6 598.4 1196. 8 1944.8 13 20.00 WITA 0.5 2 6.8 22 0 22 0 220 93.5 374 1271. 6 1739.1 Total Energi 38914.7 Rata-rata 3242.8916 7
Dari hasil pengukuran pada fasa T, arus yang di hasilkan lebih tinggi dari arus fasa R dan S, karena dari penilitian yang dilakukan peneliti titik puncak arus fasa T bekerja ketika AC menyala, yakni dari pukul 08:00 AM hingga 03:00 PM.
Gambar 3. Grafik Konsumsi Daya Total (kWh)
Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 2, yang mencakup luas bangunan STP sebesar 720,63 m² ,  dengan  melakukan  perhitungan  untuk  menentukan  nilai  Intensitas Konsumsi Energi (IKE) serta menganalisis tingkat efisiensi dari nilai yang dihasilkan.
𝐼𝐾𝐸 = Total Konsumsi Energi (kWh)/tahun Luas Bangunan (m 2 )
𝐼𝐾𝐸 = 50.400
720,63

## 𝐼𝐾𝐸 = 69,93 kWh/m²/tahun
Dari  perhitungan  diatas  maka  didapatkan  hasil  perhitungan  IKE  per  tahun  sebesar 69,93 kWh/m²/tahun.
𝐼𝐾𝐸 = Total Konsumsi Energi (kWh)/bulan Luas Bangunan (m 2 )
𝐼𝐾𝐸 = 4.200 720,63
𝐼𝐾𝐸 = 5,82 kWh/m²/bulan
4600,204450,604450,604693,70 2748,90
2337,502431,00 2823,702599,302505,80 2206,60 1944,801737,10 0,00 1000,00 2000,00 3000,00 4000,00 5000,00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 Konsumsi Daya (kWh)
Dari  perhitungan  diatas  maka  didapatkan  hasil  perhitungan  IKE  setiap  bulan  pada Tahun 2022 sebesar 5,82 kWh/m²/bulan
𝐼𝐾𝐸 = Total Konsumsi Energi (kWh)/hari
Luas Bangunan (m 2 ) 𝐼𝐾𝐸 = 38914,7

## 720,63

## 𝐼𝐾𝐸 = 54,00 kWh/m²/hari
Dari  perhitungan  diatas  maka  didapatkan  hasil  perhitungan  IKE  setiap  hari  pada  17 Januari  2022  sebesar 38914,7 kWh dengan  luas  bangunan  sebesar  720,63 𝑚 2 .  Sehingga diperoleh hasil nilai IKE per hari sebesar  5 4,00 kWh/m²/hari . Hasil nilai intensitas konsumsi energi yang meliputi setiap katagori pada ruangan STP dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah.
Tabel 3. Perhitungan nilai IKE
Nama Gedung Nama ruangan Luas Ruangan Status ber-AC (Ya/Tidak) Nilai IKE Daya maksimu m Kategori NiSTP R. Staf 𝟐𝟒 𝒎 𝟐 Ya 22,67 2,5 Boros R. Bagian Perakitan 𝟏𝟗𝟔 𝒎 𝟐 Tidak 0,44 1,83 Efisien R. Gudang Barang Jadi 𝟐𝟒 𝒎 𝟐 Tidak 0,4 1,66 Efisien R. Gudang Finishing 𝟏𝟔 𝒎 𝟐 Tidak 0,56 1,66 Efisien Kamar Mandi Staff 𝟒 𝒎 𝟐 Tidak 1,5 6,25 Efisien Kamar Mandi 1 𝟒 𝒎 𝟐 Tidak 0,3 1,25 Efisien Kamar Mandi 2 𝟐𝟒 𝒎 𝟐 Tidak 0,3 1,25 Efisien R. Lab 𝟐𝟒 𝒎 𝟐 Ya 22,27 0,83 Boros R. Direktur 𝟏𝟔 𝒎 𝟐 Ya 16,86 0,6 Agak Boros Kamar Mandi 3 𝟒 𝒎 𝟐 Tidak 0,6 2,5 Efisien

## Persentase Konsumsi Energi Gedung STP Setiap Bulan
Penelitian yang telah dilaksananakan di gedung STP didapatkan presentase konsumsi daya disetiap hari dengan data hasil dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Konsumsi Daya Gedung STP (kWh/hari)

## Efisiensi Nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE) kWh Gedung STP
Hasil  dari  perhitungan  pada  tabel  5  diperoleh  bahwa  nilai  intensitas  konsumsi  energi setiap  tahun  pada  kWh  gedung  STP  adalah  69,93  kWh/m 2 /bulan.  Nilai  tersebut  termasuk kategori  efisien  menurut  standar  nilai  IKE  ASEAN-USAID  yakni  untuk  gedung  perkantoran maksimal  adalah  240  kWh/m 2 /bulan.  Adapun  nilai  IKE  setiap  bulan  pada  ruangan  ber-AC dan tidak ber-AC apabila dibuat dalam bentuk grafik dapat dilihat pada Gambar 3.
Nama Ruangan Alat Elektronik Lampu R. Staff 17,66 0,48 R. Perakitan, Manufacturing, Penerimaan Barang dan Penyimpanan - 2,28 Gudang Barang Jadi - 0,32 Gudang Finishing - 0,16 Kamar Mandi Staff - 0,2 Kamar Mandi 1 - 0,04 Kamar Mandi 2 - 0,04 Ruang Lab 17,66 0,16 Ruang Direktur 8,832 0,16 Kamar Mandi 3 - 0,08 Jumlah Total 44,152 3,92
Gambar 4. Grafik Efisiensi Intensitas Konsumsi Energi (IKE) Ruangan Ber-AC dan Tidak Ber-AC

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai intensitas konsumsi energi (IKE) pada kWh gedung Sumbawa Techno Park (STP) diperoleh sebesar  10,82  kWh/m 2 /tahun.  Sedangkan  nilai  intensitas  konsumsi  energi  (IKE)  ruangan ber-AC rata-rata diperoleh sebesar 20,60 kWh/m 2 /bulan dan ruangan tidak ber-AC rata-rata diperoleh  sebesar  0,59  kWh/m 2 /bulan.  Nilai  intensitas  konsumsi  energi  (IKE)  setiap  tahun pada  kWh  gedung  Sumbawa  Techno  Park  (STP)    termasuk  dalam  kriteria  efisien. Sedangkan, pada ruangan ber-AC dan tidak ber-AC masing-masing termasuk dalam kriteria boros  dan  sangat  efisien.  Berdasarkan  hasil  monitoring  evaluasi  IKE,  peneliti  melakukan pemantauan  dan  evaluasi  terus-menerus  terhadap  langkah-langkah  penghematan  energi yang telah di implementasikan, yaitu dengan cara  menerapkan penggunaan peralatan listrik yang  lebih  efisien,  penggunaan  pencahayaan  LED,  dan  penggunaan  sistem  tata  udara. Partisipasi kesadaran dari seluruh penghuni gedung termasuk mahasiswa, staf, dan dosen juga tidak kalah penting untuk membantu meningkatkan peluang penghematan energi listrik pada gedung STP.

## REKOMENDASI
Perlu  dilakukan  audit  energi  tahap  rinci  atau  detail  audit  untuk  memperoleh kemungkinan  peluang  penghematan  energi  yang  lebih  tinggi.  Apabila  akan  dilakukan penelitian lanjutan, maka peneliti menyarankan. Untuk melakukan perbandingan antara hasil pengukuran dan hasil  perhitungan manual, serta dalam pengambilan data usahakan untuk melakukan  tahap  yang  sistematis  guna  memperoleh  hasil  yang  lebih  baik.  Untuk mendapatkan  hasil  audit  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  keinginan  dari  penghuni gedung  maka  diskusi  dan  presentasi  harus  dilakukan  minimal  satu  kali  sebelum  laporan akhir mencapai tahap final.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terima  kasih  ditujukkan  kepada  semua  pihak  yang  telah  bekontribusi  dalam penyelesaian penelitian dan penulisan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Almanda D., & Kusuma, B. (2018). Audit Energi Listrik Pabrik. Resist. (Elektronika Kendali Telekomunikasi.  Tenaga  Listrik.  Komputer),  vol.  1,  no.  1,  p.  25,  doi: 10.24853/resistor.1.1.25-34.
0,40 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 Boros Efisien Efisien Efisien Efisien Efisien Efisien Boros Agak Boros Efisien kon su m si d ay a (kW h )
Budiman,  T.  W.  (2019).  Audit  Energi  Listrik  Dan Analisis  Peluang Penghematan Konsumsi Energi  Listrik  Pada  Sistem  Pendinginan  Dan  Pencahayaan  Di  Gedung  D3  Ekonomi UII. Media Mesin, vol. 15, No.1, no. ISSN 1411-4348, pp. 26 –33. Custer, J (2018).  Analisis Audit Energi Di  Bengkel Las Politeknik Negeri Bengkalis. Semin. Nas. Pakar ke 1, pp. 53 –58.
Despa,  D.  G. F.,  Septiana,  T.,  &  Saputra,  M.  B.  (2021).  Audit  Energi Listrik  Berbasis  Hasil Pengukuran  dan  Monitoring  Besaran  Listrik  pada  Gedung  A  Fakultas  Teknik Unila.Electrician, vol. 15, no. 1, pp. 33 –38, doi: 10.23960/elc.v15n1.2180. Fauzan, M. V., & Husodo, B. (2020). Analisis Peluang Penghematan Konsumsi Energi Pada Peralatan Listrik di Gedung Kantor PT PLN (Persero) UPT Bogor. J. Teknol. Elektro, vol. 11, no. 1, p. 16, doi: 10.22441/jte.2020.v11i1.003.
Ikhsan, M., & Saputra, M. (2018). Audit Energi Sebagai Upaya Proses Efisiensi Pemakaian Energi Listrik Di Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh. J. Mekanova Mek. Inov. dan Teknol., vol. 2, no. 3, pp. 136 –146.
Nuha, R. U. (2013). Analisis Peluang Penghematan Energi Listrik Pada Unit Spinning 1 di DI PT. Delta Dunia Sandang tekstil, Demak, Jawa Tengah. Repos. Unimus, pp. 1 –14.
Raharjo,  M.  A.  &  Riadi,  S.  (2013).  Audit  Konsumsi  Energi  Untuk  Mengetahui  Peluang Penghematan  Energi  Pada  Gedung  Pt  Indonesia  Caps  And  Closures  Muhamad.  J. Chem. Inf. Model., vol. 9, no. 9, pp. 1689 –1699.
Raharjo,  M.  A.,  &  Riadi,  S.  (2015).  Audit  Konsumsi  Energi  untuk  Mengetahui  Peluang Penghematan Energi Pada Gedung PT Indonesia CAPS And CLOSURES. J. PASTI, vol. 10, no. 3, pp. 342 –356.
Rahmawati,  A.  (1967).  Evaluasi  Kapasitas  Dan  Kebutuhan  Daya  Listrik  Dan  Upaya Menghemat  Penggunaan  Energi  Listrik  Di  Smp  Negeri  03  Sungai  Raya  Anggun,” Angew. Chemie Int. Ed. 6(11), 951 –952., 1967.
Riyadi,  S.,  &  Tambunan,  J.  M.  (2017).  Analisis  Peningkatan  Efisiensi  Penggunaan  Energi Listrik  pada  Sistem  Pencahayaan  dan  Air  Conditioning  di  Gedung  Graha  Mustika Ratu,” Semin. Nas. Energi Teknol., pp. 107–121.
Sanatra,  D.,  Hardi,  S.,  &  Hasibuan,  A.  (2022).  Strategi  Peningkatan  Efisiensi  Penggunaan Energi  Listrik  Melalui  Sikap  Pelaku  Di  Politeknik  Tanjung  Balai.  RELE  (Rekayasa Elektr.  dan  Energi)    J.  Tek.  Elektro,  vol.  4,  no.  2,  pp.  116 –121,  doi: 10.30596/rele.v4i2.9557.
SNI 6197, “SNI 6197. (2011). Konservasi Energi pada Sistem Pencahayaan. Standar Nas. Indones., pp. 1 –38.
Suswitaningrum, E., Hudallah, N., Putri, R. D. M., & Sunarko, B. (2022). Analisis Intensitas Konsumsi  Energi  Listrik  dan  Peluang  Penghematan  Energi  Listrik  pada  Gedung  C Kantor  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Semarang.  J. ELTIKOM,  vol.  6,  no. 1,  pp.  26 – 39, doi: 10.31961/eltikom.v6i1.545.