Abstract— The development of Tahuna city as the center of the  development  of  the regency  of  sangihe  regency  in  the province of north sulawesi, every year is increasing in line with  the  lifestyle  of  the  community  and  the  rampant development center and the center of activities in the city until  now,  so  that  the  people's  need  for  electrical  energy with  it  that can exceed the limits  of 10%, but the voltage drop can be supplied in many ways wrong with the addition of  load  on  the  feeder.  Calculation  of  voltage  drop  before installation. For caterpillar results obtained by 13.15% and for feeders. TONA of 15.37% while the calculation falls for the  refresh  rate  of  30.77%.  After  mounting  the  power buffer on the Caterpillar, a 6.94% drop is obtained and for TONA 8.76% repeater, whereas in the CLOTHER of 10% the  voltage  drop  for  the  repeater  CITY,  TONA  and KOLONGAN  meets  the  standard  specified  by  PLN  ie voltage drop should not be more than 10%.
Keywords: Distribution,  Medium  Voltage,  Voltage  Drop, Power Capacitor.
.
Abstrak — Perkembangan  kota  Tahuna  sebagai  pusat pengembangan  wilayah  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe Provinsi  Sulawesi  kini  setiap  tahun  semakin  meningkat seiring dengan meningkatnya gaya hidup masyarakat dan maraknya pusat pembangunan dan pusat kegiatan publik di  kota  Tahuna  sampai  saat  ini  sehingga  mengakibatkan meningkatnya  kebutuhan  masyarakat  akan  energi listrik.sehingga beban listrik meningkat dan mengakibatkan jatuh tegangan yang melebihi batas yaitu 10%,  namun  jatuh  tegangan  dapat  diperbaiki  dengan banyak cara salah satunya dengan penambahan kapasitor daya pada penyulang. Perhitungan jatuh tegangan sebelum dipasang kapasotor daya untuk penyulang Kota diperoleh hasil  sebesar  13,15%  dan  untuk  penyulang  Tona  sebesar 15,37%  sedangkan  perhitungan  jatuh  tegangan  untuk penyulang kolongan 30,77%. Setelah pemasangan kapasitor daya pada penyulang Kota maka diperoleh jatuh tegangan  sebesar  6,94%,  dan  untuk  penyulang  Tona 8,76%, sedangkan pada penyulang Kolongan sebesar 10% dengan  demikian  jatuh  tegangan  untuk  penyulang  Kota, Tona,  dan  Kolongan  sudah  memenuhi  standar  yang ditentukan oleh PLN yaitu jatuh tegangan tidak boleh lebih dari 10% .
Kata kunci — Distribusi , Jatuh Tegangan, Kapasitor daya, Tegangan menengah

## I. P ENDAHULUAN
Tenaga  listrik  merupakan  kebutuhan  pokok  bagi umat manusia  yang  modern.  Tersedianya  tenaga  listrik dalam jumlah  dan  mutu  yang  baik  menjadi syarat  bagi suatu  masyarakat  yang  memiliki  taraf  kehidupan  yang baik  dan juga untuk  perkembangan  industri  pada  suatu kota.Kebutuhan listrik pada suatu kota akan meningkat seiring dengan kenaikan populasi penduduk, perkembangan industri dan pusat kegiatan publik.
Perkembangan kota Tahuna sebagai pusat pengembangan  wilayah  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe propinsi  Sulawesi  Utara  kini  semakin  pesat  seiring dengan  meningkatnya  gaya  hidup  masyarakat  dan maraknya  pembangunan,  pusat  kegiatan  publik  di  kota Tahuna  akhir-akhir  ini  seperti  pertokoan  atau  ruko  – ruko,  perkantoran  dan  kompleks-kompleks  perumahan mengakibatkan  meningkatnya  kebutuhan  masyarakat akan energi listrik.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  energi  listrik  pada kotaTahuna  yang  meningkat,  selain  penyaluran  listrik yang  diandalkan,  juga  kualitas  tegangan  harus  di tingkatkan  sesuai  dengan  batas  yang  ditetapkan  guna menjaga  kualitas  dan  keandalan  penyaluran  tegangan pada  jaringan  atau  sistem  distribusi  20kV  di  kota Tahuna.
Perkembangan  jaringan  distribusi  di  kota  Tahuna tidak  ada  perubahan  dan  juga  tidak  ada  penambahan pembangkit  listrik  sedangkan  beban  yang  ada  di  kota Tahuna  setiap  tahunnya  semakin  bertambah  dan  tidak adanya penambahan pembangkit listrik dan perkembangan  jaringan  distribusi  di  kota  Tahuna, sedangkan pertambahan beban yang ada di kota Tahuna setiap tahunnya betambah akan menyebabkan rugi – rugi daya  pada  jaringan  distribusi  di  kota  Tahuna  akan semakin meningkat.
Rugi  –  rugi  daya  pada  jaringan  distribusi  20kV sangat di pengaruhi oleh kualitas tegangan pada jaringan distribusi,  sedangkan  dalam  perbaikan  kualiatas tegangan  pada  jaringan  distribusi  20kV  ada  beberapa

## Perbaikan Kualitas Tegangan Pada Jaringan Distribusi Primer 20 KV Di Kota Tahuna
Richard B Laginda, Hans Tumaliang, Sartje Silimang. Teknik Elektro Universitas Sam Ratulangi Manado, Jl. Kampus Bahu-Unsrat Manado, 95115 Email: richardbrayen@gmail.com, hans_tumaliang@ymail.com, sartje.silimang@gmail.com
Primer 20 kV Di Kota Tahuna.
cara,  salah  satunya  adalah  dengan  melakukan pemasangan  kapasitor  daya  pada  jaringan  tersebut. Untuk  itu  kami  akan  meneliti  apakah  dengan  adanya pertambahan beban, maka kondisi jaringan distribusi di kota Tahuna masih memadai dalam menyalurkan energi listrik di kota Tahuna, sehingga kami mengajukan judul sebagai  berikut:  “ Perbaikan  Kualitas  Tegangan  Pada Jaringan Distribusi Primer 20kV di Kota Tahuna”

## A. Pengertian Sistem Distribusi Energi Listrik
Sistem  distribusi  adalah  semua  bagian  peralatan sistem tenaga listrik yang mendistribusikan tenaga listrik dari gardu induk hingga ke kWh meter pada konsumen melalui  jaringan  tegangan  menengah  dan  jaringan tegangan  rendah  dalam  jumlah  daya  yang  cukup  dan waktu pengguna yang tidak beraturan namun harus dapat diandalkan kualitas serta keamanan penyalurannya.
Sistem distribusi dapat di bagi menjadi dua bagian:
1) Distribusi primer
Distribusi primer adalah jaringan distribusi dengan tegangan menengah 20 kV yang berasal dari gardu induk sampai dimana titik tegangan di  turunkan  oleh  trafo  penurun  tegangan  ke tingkat tegangan konsumen.
2) Distribusi sekunder
Distribusi sekunder adalah dimana jaringan distribusi dengan tegangan rendah 380V/220V yang  bermula  dari  trafo  distribusi  melewati penghantar tegangan rendah hingga sampai ke kWh meter konsumen.

## B. Klasifikasi Beban
Kebutuhan  beban  listrik  dari  suatu  daerah  itu tergantung  dari  daerah,  penduduk  dan  standar kehidupannya, rencana pengembangannya sekarang dan masa  yang  akan  datang,  harga  daya  listrik  dan  aspek lainnya.
Tipe beban dapat dibedakan menjadi:
1) Beban domestik
2) Beban komersial
3) Beban industri
4) Beban kota
5) Beban pertanian

## C. Kurva Beban Harian
Kurva  beban,  secara  sederhana  dapat  diartikan sebagai kurva yang menggambarkan penggunaan beban (listrik)  dalam  suatu  waktu.  Dikatakan  dalam  suatu waktu  karena  selangnya  itu  dapat  berupa  Tahunan, mingguan, bahkan harian.
Gambar  1  merupakan  kurva  beban  pada  kota Tahuna untuk tanggal 3 Desember 2017. Nilai 1283 kW merupakan beban yang pertama dan terendah pada hari
miggu  tanggal  3  desember  sedangkan  nilai  2709  kW adalah  beban  puncak  pada  yang  terjadi  pada  hari minggu .

## D. Metoda Peramalan Beban
Peramalan beban untuk 15 tahun kedepan dari tahun 2017  sampai  tegangan  apakah  masih  masuk  dalam standar  atau  tidak.  Adapun  Metode  Peramalan  yang digunakan yaitu adalah regresi linier, sedangkan metode regresi linier pada umumnya terbagi 2 yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Dalam penulisan ini  metode  regresi  yang  dipakai  adalah  metode  regresi linier sederhana.
Regresi linier sederhana Regresi  sederhana  merupakan  suatu  metode peramalan  atau  prediksi  beban  dimana  Variabel  yang mempengaruhi  (independen)  lebih  dari  satu  persamaan regresi berganda yaitu persamaan (1):
y = a +( b . x ) (1)
Dimana:
y = Variabel dependen (yang dipengaruhi)
a = konstanta b = koefisien regresi
x =Variabel independen  (yang mempengaruhi)
a = (∑ ) ∑
(∑ )² (∑ ) (∑ )² b = (∑ ) (∑ )² (∑ ) (∑ )²

## E. Daya.
Pada sistem tenaga listrik terdapat perbedaan antara daya  atau  kekuatan  ( power )  dan  energi;  energi  adalah daya dikalikan waktu sedangkan daya listrik merupakan hasil perkalian tegangan da arusnya, dengan satuan daya listrik  yaitu Watt yang  menyatakan  banyaknya  tenaga listrik  yang  mengalir  per  satuan  waktu  ( joule/s ).  Daya listrik  (P)  yang  dihasilkan  oleh  arus  listrik  (I)  pada tegangan (V) dinyatakan dalam persaman(2) :
P =I.V (2) Dimana: P = daya [ watt ] I = arus [ ampere ] V = tegangan [ Volt ]

## F. Induktansi dan Reaktansi Induktif
Dalam  menganalisa  suatu  sistem,  induktansi  dan reaktansi  induktif  dari  saluran  merupakan  salah  satu parameter  yang  sangat  menentukan.  Harga-harga induktansi  reaktansi  induktif  tergantung  dari  material, jarak  dan  bentuk  dari  konfigurasi  jarring.  Seperti diketahui  bahwa  bentuk  konfigurasi  dari  jarring  terdiri dari konfigurasi simetris dan tidak simetris.
Pada  penelitian  ini  yang  dibahas  hanya  konfigurasi jarring simetris,seperti yang terlihat pada gambar 2.
Gambar 1. kurva beban hari minggu, 3 desember 2017 listrik
harian pada kota Tahuna

## Gambar 2. Konfigurasi Konduktor

## G. Perhitungan jatuh tegangan
Perhitungan  jatuh tegangan  pada  jaringan  distribusi adalah selisi antara tegangan pangkal pengirim ( sending end )  dengan  tegangan  pada  ujung  penerima  ( receiving end ).  Jatuh  tegangan  terjadi  karena  ada  pengaruh  dari tahanan  dan  reaktansi  saluran,  perbedaan  sudut  fasa antara  arus  dan  tegangan  serta  besar  arus  beban,  jatuh tegangan  pada  arus  bolak-balik  tergantung  pada impendansi, beban dan jarak.
Suatu  sistem  arus  bolak-balik,  besar jatuh tegangan dapat dihitung berdasarkan pada gambar diagram fasor tegangan jaringan distribusi sekunder.
Penurunan  tegangan  maksimum  pada  beban  penuh, yang  diperbolehkan  dibeberapa  titik  pada  jaringan distribusi (SPLN 72 :1987) adalah sebagai berikut:
1) SUTM = 5% dari tegangan kerja bagi sistem radial.
2) Trafo Distribusi = 3% dari tegangan kerja.
3) Saluran tegangan rendah = 4 % dari tegangan kerja tergantung kepadatan beban.
4) Sambungan rumah = 1% dari tegangan nominal

## Gambar 3. Diagram Fasor saluran
Dari gambar 3, maka diperoleh hasil:
OM 2 = OA 2 + AM 2 = (KO + KA) 2 + (AC + CM) 2 V s = [( cos + )² + ( + )²]
Pada gambar:
ML ⊥ OF, CL I OF dan CD ⊥ OF, ≈ 0, maka: OM = OF = OD + DF = OB +BD + DF
Atau
V s = V R + BD + DF = V R + BD + CL = V R + IR cos
R + IX sin R
Atau
V s – V R = IR cos R + IX sin R
Maka
∆ V = I (IR cos R + IX sin R )
( Voltage regulator ) atau regulasi tegangan adalah jatuh tegangan relatif yang dinyatakan dalam persamaan (3) V r = Regulasi tegangan
V s = Tegangan pada pangkal pengirim
V R = Tegangan pada pangkal penerima
Dengan mensubtitusikan persamaan maka:
V r = ( ) = ∆ (3)
∆ = ( ) ∆ x 100 % = ( ) x 100%
∆ % = ( ) [%]
1283 2709 1350 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00 JUM LAH BEB AN WAKTU Ku r va  Be ba n   Ha r ia n minggu, 3 desember 2017 KW D3
Richard B Laginda– Perbaikan Kualitas Tegangan Pada Jaringan Distribusi Primer 20 kV Di Kota Tahuna.
Jika I = Maka: ∆ % = ( ) ² [%] ∆ % = ( ) ² [%] Jika, I = ℓ ⇒ R = r ℓ = ℓ ⇒ x = ℓ Maka:
∆ % = (  .ℓ. ℓ . ) ² [%] ∆ % = (  . . ) ² S. ℓ [%]
Aliran  daya  lihat  pada  gambar,  jatuh  tegangan  dapat dihitung dengan pendekatan yaitu:
∆ % = (  . . ) ∑ . ℓi [%]
Jika: S i . ℓ i = F L = Momen beban ke – i
Maka:
∆ % = (  . . ) ∑ L [%]
Jika  nilai  induktansi  diabaikan  maka  jatuh  tegangan dapat dihitung dengan pendekatan yaitu pada pesamaan (4).
% = (  . ) ∑ L [%] (4) Dimana,
∆ % = Jatuh tegangan dalam [%]
S  = Daya yang disalurkan dalam [VA] = Reaktansi saluran dalam [Ω/km]
r   = Resistansi saluran dalam [Ω/km] ℓ = Panjang penghantar dalam [km]
R = Faktor daya
Gambar 4.  Kapasitor Pararel Yang Dipasang Pada Penyulang

## H. Metoda Perbaikan Kualitas Tegangan
Dengan  makin  bertambahnya  beban  pada  jaringan distribusi maka makin besar pula tgangna jatuh pada titik akhir jaringan. Untuk itu diperlukan suatu metode guna memperbaiki kualitas tegangan agar masih dalam batas yang  ditetapkan.  Metode  yang  di  ambil  adalah  dengan pemasangan  kapasitor  daya.  Dalam  fungsinya  untuk memperbaiki kualitas tegangan, kapasitor yang dianggap sebagai sumber daya reaktif.
Untuk  pemasangan  kapasitor  daya  pada  jaringan sistem tenaga listrik dpat dilakukan secar pararel ( shunt ) dan  seri.  Kapsitor  daya  yang  di  pasang  secara  pararel disebut  kapasitor  daya  shut  sedangkan  yang  dipasang seri disebut kapasitor daya seri. Tapi untuk menganalisa data ini dipilih  kapasitor pararel ( shunt ).

## 1. Kapsitor pararel (shunt).
Kapasitor  pararel  ( shunt )  adalah  kapasitor  yang dihubungkan  secara  pararel  dengan  saluran  yang  dapat digunakan  luas  pada  sistem  distribusi.  Pemasangan kapasitor shunt (gambar  4)  sangat  penting  untuk penyediaan  daya  reaktif  dari  sebuah  sistem  daya. Kapasitor pararel ( shunt ) memperbaiki tipe daya reaktif atau  arus  untuk  melawan    komponen  dari  arus  yang dihasilkan  oleh  beban  induktif.  Di  satu  sisi  kapasitor pararel  ( shunt) sebagai  satuan  tunggal  atau  satuan kelompok ( capasitor bank ) untuk supplay lagging kVAr kepada  sistem  pada  titik  sambung.  Dengan  memasang kapasitor pararel maka arus yang mengalir pada saluran akan berkurang sehingga, jatuh tegangan akan berkurang pula. Berkurangnya jatuh tegangan menyebkan kenaikan tegangan  pada  saluran.  Penempatan  kapasitor  pararel pada  penyulang  akan  mengurangi  arus  sumber, memperbaiki faktor daya sehingga drop tegangan antara akhir pengirim juga beban dapat dikurangi.  Pemasangan kapasitor  daya  pada  penyulang  dapat  di  lihat  pada gambar 5.
Gambar 5. Aliran daya pada jaringan distribusi.
Gambar 6.  Lokasi Kapasitor Daya

## TABEL  I..  DATA  SISTEM  TENAGA  LISTRIK  PENYULANG
KOTA, TONA , DAN KOLONGAN .
1. Perhitungan Kapasitas Daya yang Diperlukan.
perhitungan  besar  kapasitor  yang  dibutuhkan,  kita mengunakan persamaan berikut ini:
Q C = .(% ) (5)
Dimana:
Q C = Kapasitansi Kapasitor daya (kVAr)
%. VR = Prosentase kenaikan tegangan yang diinginkan. (%)
V L-L = Tegangan saluran (kV) X L = Reaktansi induktif (kV)
2. Perhitungan Pengaruh Besar Tegangan Yang Setelah Dipasang Kapasitor Daya.
Perhitungan Pengaruh Besar Tegangan Yang Setelah Dipasang Kapasitor Daya, kita mengunakan persamaan berikut:
(%V) = . .
(6)
Dimana: Q C =   Kapasitansi Kapasitor daya (kVAr)
%VR =  Prosentase kenaikan tegangan yang diinginkan. (%)
V L-L =   Tegangan saluran (kV)
X L =    Reaktansi induktif (kV)
3. Penempatan Kapasitor.
Pada umumnya perbaikan kualitas tegangan dengan 4menempatkan kapasitor yang dikemas sedemikian rupa dalam  suatu  tempat  atau  di  sebut  kapasitor  bank. Pemasangan capasitor bank pada saluran udara tegangan menengah  (STUM)  dengan  menggunakan capasitor bank jenis switch adalah  yang  paling  populer,  sebab dengan menempatkan capasitor bank jenis switch akan mampu menyesuaikan dengan kurva beban yang ada.
Operasi  dengan switch kapasitor  ini  bekerja berdasarkan  instruksi  yang  diberikan  oleh  sensor  yang akan  menginterupsi  sistem supplay arus  kapasitif  jika diperlukan atau sebaliknya. Untuk penggunaan kapasitor jenis unswitch ( fixed) adalah  pada  kondisi  dimana kandungan  kVAr  yang  besar  dalam  setiap  waktu, sehingga  kapasitor  akan  bekerja  penuh  selama  waktu operasi system tersebut.
Untuk  lokasi  pemasangan  kapasitor  pararel  ( shunt ) diperoleh pada gambar 6.
TABEL II.. DATA PENYULANG PLTD TAHUNA

## II. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Tempat dan Waktu Penelitian
Desember 2017. Tempat Pengambilan data yaitu di PT PLN ( Persero) Area Tahuna , PLTD Tahuna, dan
Kantor BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe.
B. Perhitungan.
1. Untuk perhitungan perkiraan beban 15 tahun kedepan mengunakan kita mengunakan  persamaan (1)
2. Untuk  mencari  besar  nilai  jatuh  tegangan  pada  tiap penyulang kita menggunakan persamaan (4)
3. Perhitungan  besar  kapasitas  kapasitor  menggunakan persaman (5)

## III. PERBAIKAN KAPASITOR

## A. Peramalan Beban.
Untuk perhitungan peramalan beban kita menggunakan persamaan (1) yaitu metode regresi linier sederhana.
Y 2017 = a + (b.X 2017 ) Dimana: Y   = beban a    = konstanta b    = koefisien regresi
X   = jumlah pelanggan
1. Perhitungan  peramalan  beban  pada  penyulang kota.
Penyulang Panjang (m) Jumlah Gardu (Unit) Kapasitas Gardu (kVA) KOTA 8.600 24 2.395 TONA 7.500 17 1.945 KOLONGAN 33.670 14 710 N O Penyul ang Panj ang peny ulang (km) Ukuran Kawat AAAC (mm 2 ) 35 50 70 95 120 1. TONA 7,5 - - 3,53 1, 52 2,45 2. KOTA 8,6 - - 3,86 0, 96 3,78 3. LESABE 35,39 35,3 9 - - - - 4. KOLON GAN 23,85 5,58 - 16,6 1 1, 64 - 5. PETTA 9,47 3,78 - - 4, 52 1,7 6. TAMAKO 20,85 3,8 - 9,89 6, 29 9,46

## Richard B Laginda– Perbaikan Kualitas Tegangan Pada Jaringan Distribusi
Primer 20 kV Di Kota Tahuna. Peramalan  beban  pada  GI.  Tahuna  sampai
Sawang Y 2018 = a + (b.X 2018 )
Untuk mencari a dan b kita perlu membuat tabel III.
Gambar 7. Flow Chart Penelitian
TABEL III. PERHITUNGAN x, y, xx, yy, DAN xy
No y x xx yy xy 1 45 56 3136 2025 2520 2 56 60 3600 3136 3360 3 61 78 6084 3721 4758 4 67 81 6561 4489 5427 5 71 90 8100 5041 6390 TotaL(∑) 300 365 27481 18412 22455
= (∑ ) ∑ (∑ )² ∑ (∑ )² = (∑ ) (∑ )² ∑ (∑ )²
Maka : a  = ( )( ) ( ) ( ) ( ) = 11,53708 = ( ) ( )² ( ) (27481)² = 0,663876
Sedangkan untuk mencari x 2018 sebagai berikut :
x 2018 = x 2017 + ( ) ( )( )( ) 2018 = 98,5 Diketahui : a = 11,53708 b = 0,663876 X 2018 = 98,5
Y 2018 = 11,53708 + (0,663876 x 9,5) = 76,92883
Dengan  mengikuti    serupa  dan  perhitungan  di  atas maka hasil untuk beban dan jumlah pelangan pada tahun 2032 diperoleh hasil pada Penyulang Kota pada tabel IV dan untuk beban pada penyulang Tona dan kolongan bisa lihat pada tabel V.

## TABEL IV. HASIL PERHITUNGAN PERAMALAN BEBAN
PADA PENYULANG KOTA.. Penyulang Kota Tahun Awal Akhir 2032 Beban (kVA) Jumlah pelanggang GI. Tahuna Sawang 161 218 Sawang BPU 201 173 Bpu Lpng Bola 193 182 Lpng Bola Megaria 183 138 Megaria Swng Bendar 179 176 Swng Bendar Tidore 215 223 Megaria Pengadilan 234 247 Pengadilan Apengsembeka 219 200 Apengsembeka Ktr sinode 187 184 Apengsembeka Bungalawang 136 158 Bungalawang RSU 115 79 Bungalawang Lanal 128 128 Lanal PDAM 128 120 Lanal SD Inpres 149 141 SD Inpres Per.Baru 107 133 Per.Baru PBB 135 161 PBB Ktr PBB 149 170 Ktr PBB Malebur 136 128 PBB Psr Manente 137 174 Psr Manente Prm Dinasti 155 194 Prm Dinasti Perum 131 182 Perum Kolam 133 146 Kolam Manente Kota 163 185

## B. Perhitungan Jatuh Tegangan.
Untuk  mencari  besar  jatuh  tegangan  yang  terjadi
maka digunakan persamaan (4)
∆ (%) = ( ) ѕ² ∑ ᵢ. ᵢ [%]
1. Jatuh tegangan antara GI. Tahuna dan STM.
Diketahui:
a. Jenis Penghantar: AAAC 120 mm 2
b. Panjang Penghantar: 0,156 km
c. Beban (S): 71 kVA
d. Tegangan = 20 kV = 20.000 V
∆ (%)  = ( ) ѕ² ∑ Sᵢ. lᵢ [%] ∆ (%)  = (( , ×  , )  ( , ×  , )) ² × 71 × 0,156 ∆ (%) = 0,185 × 11,076 = 2,05% ∆ = 2,05 × .

## = 410 V
Dengan  perhitungan  yang  sama  maka  dapat  di peroleh hasil pada tabel VI.
Dengan  mengikuti  serupa  perhitungan  jatuh tegangan  pada  penyulang  Kota,  maka  untuk  jatuh tegangan pada penyulang Tona dan penyulang kolongan dapat di lihat pada tabel VII.

## C. Pehitungan Besar Kapasitas Kapasitor.Daya.
Untuk perhitungan besar kapasitas kapasitor yang akan dipasang kita menggunakan persamaan (5)
Q C = .(% )
1. Perhitungan besar kapasitas kapasitor daya pada penyulang Kota
Besar kapasitas kapasitor pada  Sawang sampai BPU
Diketahui:
%.VR  = 27,61 V = 12,48
X L = 0,75 Q C = .(% ) Q C = .( , ) ,
, = , 75
Qc
= 57411 kVAr
Dengan  perhitungan  yang  sama  maka  dapat  di peroleh hasil pada table VI.
Dengan  mengikuti  serupa  perhitungan  jatuh tegangan  pada  penyulang  Kota,  maka  untuk  jatuh tegangan pada penyulang Tona dan penyulang kolongan dapat di lihat pada tabel VIII.
1. Pehitungan Besar Jatuh Tegangan Setelah Pemasangan Kapasitor Daya.
Setelah  dilakukan  pemasangan  kapasitor  kita  dapat menghitung seberapa besar pengaruh kapasitor terhadap jatuh  tegangan  pada  masing  penyulang  dengan mengunakan pesamaan (6)
∆ (% ) sesudah = [%V(sebelum)] – (%VR)
Dimana : ∆ (% ) sesudah : Tegangan sesudah pemasang kapasitor [%V(sebelum)] : Tegangan sebelum pemasang kapasitor
(%.VR) : Prosentase kenaikan yang di inginkan
1. Perhitungan besar jatuh tegangan setelah pemasangan kapasitor pada penyulang KOLONGAN
Besar  jatuh  tegangan  setelah  pemasangan  kapasitor pada G.I TAHUNA sampai STM.
Diketahui:
Q C = 39016 kVAr V = 12,57 X L = 1,10 (%V) = . . (%V) = . , . ,
(%V) =
(%V) = 27,15 %
∆V(% ) = 37,15 - 27,15 ∆V(% ) = 10%
∆V = 10 × . ∆V
= 2000 V
Dengan  perhitungan  yang  sama  maka  dapat  di peroleh  hasil  perhitungan  jatuh  tegangan  setelah pemasangan  kapsitor  pada  penyulang  kolongan  pada tabel IX.
Dengan  mengikuti  serupa  perhitungan  jatuh tegangan setelah pemasangan kapasitor pada penyulang Kolongan,  maka  untuk  jatuh  tegangan  pada  penyulang Tona dan penyulang Kota dapat di lihat pada tabel X.
Richard B Laginda– Perbaikan Kualitas Tegangan Pada Jaringan Distribusi Primer 20 kV Di Kota Tahuna.
TABEL  V.  HASIL  PERHITUNGAN  PERAMALAN  BEBAN
PADA  PENYULANG  KOTA,  TONA  DAN KOLONGAN.
TABEL  VI.  HASIL PERHITUNGAN  JATUH TEGANGAN  PADA PENYULANG KOLONGAN.
TABEL  VI.  HASIL PERHITUNGAN  JATUH TEGANGAN  PADA
PENYULANG KOTA, TONA, DAN KOLONGAN
TABELVII.  HASIL  PERHITUNGAN  BESAR  KAPASITAS KAPASITOR  DAYA  PADA  PPENYULANG KOTA, TONA, DAN KOLONGAN. Penyula ng Tahun 2017 2032 Beban (kVA) Jumlah pelangga ng Beban (kVA) Jumlah pelanggang KOTA 1653 1847 3852 4037 TONA 1335 1435 2797 3177 KOLON GAN 445 668 1191 1763 Penyulang Panjan
g (km) Tahun 2032 Awal Akhir ∆ (%) ∆ (Vol t) GI. Tahuna Stm 1,39 17,32 3464 Stm Lelepu 1,56 19,56 3912 Stm Ktr Lurah malebur 1,563 8,85 1771 Ktr Lurah malebur Mala Pintu 1,647 11,45 2290 Mala Pintu Pensu 2,76 3,88 776 Pensu Pananeken g 0,8 18,95 3791 Pananeken g Kanaka 2,975 18,69 3738 Kanaka Mitung 2,645 12,98 2596 Mitung Tlkmsl Mitung 1,912 16,72 3344 Tlkmsl Mitung SMP Mitung 0,908 7,38 1476 SMP Mitung Dinasti 1,921 21,39 4278 Dinasti Beha 1,339 7,71 1542 Beha Akembawi. 1 1,072 15,54 3108 Akembawi. 1 Akembawi. 2 1,348 14,80 2960 TOTAL 23,84 30,77 6153
Penyulang Panjang (km) Tahun 2032 ∆ (%) ∆ (Volt) KOTA 8,6 13,15 2630 TONA 7,5 13,15 2630 KOLONGAN 23,84 30,77 6153
Penyulang Panjang (km) Tahun 2032 Awal Akhir ∆ (%) ∆ (V olt) Qc (kVA r) GI. Tahuna Stm 1,39 17,32 3464 39016 Stm Lelepu 1,56 19,56 3912 34655 Stm Ktr Lurah malebur 1,563 8,85 1771 29398 Ktr Lurah malebur Mala Pintu 1,647 11,45 2290 22580 Mala Pintu Pensu 2,76 3,88 776 14730 Pensu Pananeke ng 0,8 18,95 3791 31051 Pananek eng Kanaka 2,975 18,69 3738 18357 Kanaka Mitung 2,645 12,98 2596 18691 Mitung Tlkmsl Mitung 1,912 16,72 3344 25256 Tlkmsl Mitung SMP Mitung 0,908 7,38 1476 38437 SMP Mitung Dinasti 1,921 21,39 4278 15828 Dinasti Beha 1,339 7,71 1542 36316 Beha Akembaw i.1 1,072 15,54 3108 28987 Akemba wi.1 Akembaw i.2 1,348 14,80 2960 28459 TOTAL 23,84 30,77 6153 381759

## TABELVIII. HASIL PERHITUNGAN BESAR KAPASITAS
KAPASITOR DAYA PADA PPENYULANG KOTA, TONA, DAN KOLONGAN .
TABEL IX. HASIL PERHITUNGAN JATUH TEGANGAN SETELAH PEMASANGAN KAPASITOR PADA PPENYULANG KOTA, TONA, DAN KOLONGAN
TABEL X. HASIL PERHITUNGAN JATUH TEGANGAN SETELAH PEMASANGAN KAPASITOR PADA PPENYULANG KOTA, TONA, DAN KOLONGAN .

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan.
Setelah  melakukan  pehitungan  serta  perbaikan jatuh tegangan pada jaringan distribusi primer 20 KV di Kota Tahuna khususnya pada penyulang Kota, Tona dan Kolongan, dapat di simpulkan bahwa:
1) Beban  15  tahun  kedepan  yaitu  tahun  2032  pada penyulang  Kota  yaitu  sebesar  3852  kV  dengan jumlah pelanggan 4037 sedangkan untuk penyulang  Tona  yaitu  sebesar  2796  kV  dengan jumlah  pelanggan  31177  dan  untuk  penyulang Kolongan  yaitu  sebesar  1191  kV  dengan  jumlah pelanggan 1763.
2) rata  –  rata  Jatuh  tegangan  yang  terjadi  pada  15 tahun  kedepan  yaitu  2032  pada  penyulang  Kota yaitu  sebesar  13%  atau  2630  V,  untuk  penyulang Tona  yaitu  sebesar  15%  atau  3073  V  dan  untuk penyulang Kolongan yaitu sebesar 30% atau 6153.
3) jumlah  kapasitas  kapasitor  daya  yang  dipasang untuk  memenuhi  beban  pada  15  tahun  kedepan yaitu  2032  pada  penyulang  Kota  yaitu  sebesar 387.104 kVAr sehingga rata – rata jatuh tegangan menjadi  6,936  %  atau,  1389  V  untuk  penyulang Tona yaitu sebesar 599.434 kVAr sehingga rata – rata  jatuh  tegangan  menjadi  9,06  %  atau  1857  V dan  untuk  penyulang  Kolongan  yaitu  sebesar 381.759 kVAr sehingga rata – rata jatuh tegangan menjadi 10 % atau 2000 V.
4) Dari  kesimpulan  1,  2  dan  3  jatuh  tegangan  untuk penyulang  Kota  dan  Kolongan  samapi  15  tahun kedepan  yaitu  tahun  2032  sudah  memenuhi standart  yang  ditentukan  oleh  SPLN  (Standar Perusahaan  Umum  Listrik  Negara)  yaitu  jatuh tegangan  tidak  boleh  lebih  dari  10%  dikarenakan
Penyulang
Panjang (km) Tahun 2032 ∆ (%) ∆ (Volt) Qc (kVAr) KOTA 8,6 13,15 2630 387104 TONA 7,5 13,15 2630 599434 KOLONGAN 23,84 30,77 6153 381759
Penyulang Tahun 2032 Sebelum pemasangan kapasitor Sesudah pemasangan kapasitor Awal Akhir ∆ (%) ∆ (Volt) ∆ (%) ∆ (Vol t) Qc (kVAr ) GI. Tahuna Stm 17,3 2 3464 10 2000 39016 Stm Lelepu 19,5 6 3912 10 2000 34655 Stm Ktr Lurah malebur 8,85 1771 10 2000 29398 Ktr Lurah malebur Mala Pintu 11,4 5 2290 10 2000 22580 Mala Pintu Pensu 3,88 776 10 2000 14730 Pensu Pananeken g 18,9 5 3791 10 2000 31051 Pananeken g Kanaka 18,6 9 3738 10 2000 18357 Kanaka Mitung 12,9 8 2596 10 2000 18691 Mitung Tlkmsl Mitung 16,7 2 3344 10 2000 25256 Tlkmsl Mitung SMP Mitung 7,38 1476 10 2000 38437 SMP Mitung Dinasti 21,3 9 4278 10 2000 15828 Dinasti Beha 7,71 1542 10 2000 36316 Beha Akembawi 1 15,5 4 3108 10 2000 28987 Akembawi 1 Akembawi 2 14,8 0 2960 10 2000 28459 TOTAL 13,9 5 2789 10 2000 38175 9
Penyulang Tahun 2017 Sebelum pemasangan kapasitor Sesudah pemasangan kapasitor ∆ (%) ∆ (Volt) ∆ (%) ∆ (Volt) Qc (kVAr) KOTA 13,9 5 2789 10 2000 38175 9 TONA 12,91 2581 6,94 1389 387104 KOLONGAN 15,36 3073 8,78 1857 599434

## Richard B Laginda– Perbaikan Kualitas Tegangan Pada Jaringan Distribusi
Primer 20 kV Di Kota Tahuna.
sudah  diperbaiki  dengan  melakukan  pemasangan kapasitor daya pada masing - masing penyulang.

## B. Saran.
1) Untuk jaringan distribusi primer yang ada di Kota Tahuna  khususnya  untuk  penyulang  Kota,  Tona dan Kolongan sudah tergolong jaringan yang lama, sehingga perlu adanya pemeliharaan dan pengawasan  yang  rutin  untuk  jaringan  ini khususnya untuk konduktor dan trafo yang tersebar pada tiap penyulang.
2) Pada  penyulang  khususnya  pada  titik  beban  yang menghasilkan jatuh tegangan  yang  besar  dan  rugi daya  yang  besar  perlu  adanya  penambahan  atau penggantian  trafo  dengan  ukuran  kapasitas  yang lebih besar agar dapat memperkecil jatuh tegangan dalam jangka panjang.
3) Untuk  PT  PLN  Cabang  Kota  Tahuna  selain  juga memperbaiki  jaringan  distribusi  yang  ada  harus juga  mengadakan  pembangkit  yang  lebih  baru dengan  kapasitas  yang  lebih  besar  karena pembangkit yang ad sekarang sudah terlalu rentan.

## KUTIPAN
[1] A.J. Pansini, Guide to electrical power distribution systems, sixth  edition  by  The  Fairmont  Press,  Inc.  All  rights reserved. 2005.
[2] M. Djiteng, Operasi Sistem Tenaga Listrik - edisi pertama- Yogyakarta. Penerbit Graha Ilmu, 2006.
[3] M.N  Nelwan,  “Analisis  Penyusutan  Energi  Listrik  Pada Penyulang  SU2  Jaringan  Distribusi  Minahasa  Utara,” Skripsi ST,  Teknik  Elektro  Fakultas  Teknik  Universitas
Sam Ratulangi Manado, 2015.
[4] PUIL (Persyaratan Umum Instalasi Listrik) 2000, 04-0225 2000 Badan Standardisasi Nasional, Jakarta.
[5] PT. PLN, SPLN Standar Perusahaan Umum Listrik Negara) 41- 8.1981 dan 72.1987 “Hantaran  Alumunium Campuran
(AAAC)”  dan  “Spesifikasi  Desain  Untuk  JTM  dan JTR.”,1981.
[6] PT.PLN( Persero) Area  Tahuna,  Data  Penyulang  Kota, Tona, dan Kolongan.
[7] R. Binilang, “Studi Analisa Rugi-Rugi Daya Pada Jaringan Distribusi  Primer  20kV  Di  Kota  Tahuna,”  Skripsi ST
Teknik Elektro Jurusan Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado, 2017.
[8] SPLN (Standar Persyaratan Umum Listrik Negara), 1981.
Richard  Brayen  Laginda  l ahir  02 Oktober 1992, pada tahun 2011 memulai pendidikan di Fakultas Teknik Universitas  Sam  Ratulangi  Manado  di Jurusan Teknik Elektro, dengan mengambil  konsentrasi  minat  Teknik Tenaga Listrik  pada  tahun 2013. Dalam menempuh  pendidikan  penulis  juga pernah  melaksanakan  Kerja  Praktek yang bertempat di PLTU 2 SULUT 2×25 MW  dari  Bulan  februari  2015  sampai bulan april 2015 dan selasai melaksanakan  pendidikan  di  Fakultas Teknik Elektro Universitas Sam Ratulangi Manado pada belan maret 2018, minat  penelitiannya adalah Perbaikan  Kualitas Tegangan Pada Jaringan Distribusi Primer 20kV Di Kota Tahuna.