## ANALISA DAYA TURBIN ARUS LINTANG AKIBAT PERUBAHAN POSISI TUBIN (RUMAH TURBIN)  DI KAMPUNG BUKISI KABUPATEN JAYAPURA
Jusuf Haurissa 1) , Junior Reinhardt 2)
Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri dan Kebumian Universitas Sains dan Teknologi Jayapura Email : jhaurissa@yahoo.com , jhaurissa65@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menganalisa  perubahan  letak  turbin  (rumah  turbin) terhadap daya yang dihasilkan.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pengujian  lapangan.  Penelitian dilakukan  di  Desa  Dukisi  Kabupaten  Jayapura.  Adapun  data  penelitian  yang  didapatkan  di lapangan adalah:  luas penampang (A), kecepatan aliran (v), Debit (Q), Tinggi Jatuh (H).
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa,  pemindahan  posisi  letak  turbin  (rumah  turbin)  ke posisi letak yang baru (direncanakan) dapat di lakukan, karen daya turbin untuk untuk posisi letak  turbin  (rumah  turbin)  awal  P  =  24,63  kW,  dan  posisi  letak  turbin  (rumah  turbin)  baru (direncanakan) P = 34,91 kW. Ada kenaikan daya turbin sebesar P = 10, 05 kW atau 28,8 %.
Kata Kunci : Daya Turbin, PLTPH, Kecepatan Aliran, Debit Air, Head, Luas Penampang.

## 1. PENDAHULUAN
Turbin  air  adalah  pembangkit  listrik  yang mengubah  potensi  air  menjadi  energy  listrik namun juga memiliki potensi air yang tinggi agar dapat menghasilkan daya yang besar pula.
Kampung  Bukisi  Kabupaten  Jayapura terdapat  potensi  air  yang  cukup  besar  yang dimanfaatkan  sebagai  pembangkit  listrik  tenaga pikohidro  atau  PLTPH  yang  menyuplai  listrik  ke masyarakat,  namun  listrik  yang  disuplai  oleh PLTPH  tidak  sesuai  dan  tidak  memenuhi kebutuhan masyarakat dikarenakan setiap kepala  keluarga  hanya  dapat  menggunakan daya  listrik  48  watt  atau  setiap  kepala  keluarga hanya dapat menggunakan 2 lampu 15 watt dan 1 lampu 18 watt jika melebihi dari daya tersebut, maka  terjadi  pemadaman  yang  dikarenakan lisrik  yang  disuplai  PLTPH  tidak  mampu mencukupi, sedangkan potensi air dan generator  yang digunakan berdaya cukup besar untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Pada PLTPH dikampung Bukisi, terdapat rumah turbin yang digunakan sebagai tempat diletakan turbin dan generator serta panel control yang berfungsi mengontrol  daya  listrik  dari  generator.  Rumah turbin  ini  direncanakan  akan  dipindahkan dengan  harapan  mendapat  daya  yang  sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Rumah  turbin  atau  rumah  pembangkit tenaga  listrik  merupakan  bangunan  tempat diletakannya  seluruh  perangkat konversi  energi, mulai dari turbin air lengkap dengan governornya,  sebagai  pengatur  tekanan  air system  transmisi  mekanik  (jika  diperlukan), generator,  dan  perangkat  pendukung  lain, seperti  :  panel  control,  panel  distribusi  daya, beban  komplemen,  dan  sebagainya.  Bangunan inilah  yang  melindungi  turbin,  generator,  dan peralatan pembangkit lainnya (Penche, 2004).
Dari  penjelasan  diatas  maka,  tujuan  dari penelitian adalah meganalisa daya turbin akitbat rencana pemindahan letak turbin (rumah turbin), di kampung Bukisi, Kabupaten Jayapura dengan harapan menghasilkan data yang lebih tinggi.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN.
Penelitian ini menggunakan metode pengujian lapangan, dengan pendekatan pengukuran  langsung  ditempat  penelitian.  Data- data  yang di perlukan dalam penelitin ini adalah kecepatan aliran (v), luas penampang (A), Head (m),debit aliran (Q).
Perlatan  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian ini  adalah  :  Current  Meter,  ( Global  Positioning System ) GPS, dan meter roll.
Penelitian  ini  di  laksanakan  di  Desa Maruway,  Kampung  Bukisi  Distrik  Yokari, Kabupaten  Jayapura.  Penelitian  ini  berlangsung kurang lebih enam bulan.
Pengambilan  data  dilakukan  di  kampung Bukisi  Kabupaten  Jayapura  yang  terletak  di distrik  yokari.  Perjalanan  ke  kampung  bukisi menggunakan  angkutan  laut    perahu  motor  dari pelabuhan motor laut  Depapre.
Penelitian  ini  dilakukan,    karena  rencana pemindahan  letak  posisi  turbin  (rumah  turbin) keposisi  ke  posisi  yang  lebih  jauh.  Pemindahan letak  posisi  turbin  (rumah  turbin)  dengan harapan  ada  peningkatan  daya  turbin.  Pada saat  ini  kampung  bukisi  memiliki  Pembangkit Listrik Tenaga Microhidro (PLTMH)  yang belum dapat  menyuplai  listrik  sesuai  kebutuhan masyarakat.
Gambar 1. Current Meter
Gambar  2.    Global  Positioning  System  (GPS Receiver)
Gambar 3. Rol Meter

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN. 3.1.  HASIL PENGAMBILAN DATA
Hasil  pengambilan  data  yang  didapatkan yaitu  data  pengukuran  debit  menggunakan current  meter,  mengukur  head  ketinggian  jatuh air  dengan  menggunakan  ( Global  Positioning System ) GPS, dan untuk mendapatkan panjang pipa  penstock  dan  jarak  rumah  turbin  yang direncanakan menggunakan meter roll.
Data-data  hasil  pengukuran  di  tunjukan pada tabel 1.

## Tabel. 1. Hasil Pengambilan Data
No  Pengambilan Data Alat yang di Gunakan Hasil Pengukura n 1 Lebar Sungai Meter Roll 0.70 (m) 2 Kedalaman Sungai Tongkat Ukur 1.29 (m) 3 Kecepatan Aliran Pimpong Dan Stopwacth 0.16 (m/detik) 4 Tinggi Jatuh Air GPS / Meter Roll 26 (m) 5 Jarak Titik Awal Ke Titik Yang Direncanakan Meter Roll 60 (m) Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh
Soleman  Wanma  2008,  untuk  letak  posisi  awal turbin.  Hasil  yang  di  dapat  dari  potensi  sungai bukisi  adalah  :    Debit  air  (Q)  0,2064  m 3 /detik, tinggi  jatuh  efektif  (H)  12,28  meter,  luas penampang  sungai  (A)  1,29  m 2 dan,  kecepatan aliran (V) 0,16 m/detik dan, Daya (P) 24,86 kW
a. PENGEOLAHAN DATA
a. Luas Penampang
Gambar 4.Sketsa Lebar dan Kedalaman Sungai
Luas Penampang Sungai :
A = P ( leba sungai)  x L (dalam sungai)
= 0,70 m x 1,29 m
= 0,903 m 2

## b.  Kecepatan Aliran Sungai
Besar  kecepatan  aliran  yang  di  ukur  dengan Current Meter adalah sebesar v=0.20 m/detik.

## c. Debit aliran
Besar debit aliran : m
= 0,903 m 2 x 0,20 m/detik
= 0,1806 m 3 /detik
d. Panjang Penstock
Berdasarkan persamaan matema-tika segitiga  siku-siku  tidak  sama  kaki  seperti  yang ditunjukan pada gambar dibawah ini :
Gambar 4. Sketsa Segitiga Siku - Siku dimana :
Dengan  demikian            =  22 0 ,  sehingga memenuhi  hukum  segitiga  siku-siku  besar sudutnya  180 0 ,  jadi  panjang  penstock  (L)  dapat ditentukan sebagai berikut :
L     =
L      =
L      = 70.27  m
e.  Diameter Penstock
D = 2.69 x
D  = 2.69 x
D  = 0.26821495 m

## f.  Kerugiaan Tinggi Jatuh (Hf)
= 10.3 x
Hf = 10.3 x
Hf  = 10.3 x
Hf    = 1.37 m
g. Tinggi Jatuh Efektif (Hef) Hef  = Hs – Hf Hef  = 26 – 1.37 Hef  = 24.6 m
h. Daya Turbin
P =
P = 9.81 x 1000 x 0.14448 x 24.6
P = 34914.26935 Watt = 34.914 kW
Hasil  perhitungan  yang  telah  dilakukan ditunjukan  pada  tabel  2.  Letak  turbin  awal  dan letak  turbin  yang  direncanakan  terdapat  tinggi jatuh  air  yang  berbeda.  Dari  Hasil  perhitungan data  awal  dan  yang  direncanakan,  dapatkan ditujukan pada tabel 2.
Tabel 2. Data Hasil Perhitungan
N0 Posisi Turbin Head (m) Daya (kW) 1 Awal 22 24,864 2 Direncanakan 26 34,914
Gambar  5.  Grafik  head  (m)  dan  daya  (kW) antara  letak  awal  dan  letak  yang direncanakan.
Dari  grafik  batang  diatas  dapat  dilihat bahwa  letak  turbin  yang  direncanakan  memiliki potensi  listrik  yang  sangat  baik  dengan  daya
yang dihasilkan. Letak turbin
yang direncanakan  menghasilkan  daya  34.914  kW dan letak turbin  posisi awal menghasilkan daya sebesar  24.864  kW.    Ada  peningkatan  daya sebesar 10,050 kW atau 28,8 %.

## 5. KESIMPULAN.
Berdasarkan hasil analisa dan perhitungan, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1.  Pemindahan posisi letak turbin awal ke posisi letak  yang  baru  (direncanakan)  dapat  di lakukan.
2.  Daya  Turbin  untuk  untuk  posisi  letak  turbin awal  P  =  24,63  kW,  dan  posisi  letak  turbin baru  (direncanakan)  P  =  34,91  kW.  Ada kenaikan daya turbin sebesar P = 10, 05 kW atau 28,8 %.

## 6.  DAFTAR PUSTAKA.
Bambang  Triatmodjo.  2006.  Buku  Hidraulika Beta Offset. Yogyakarta.
Fritz  deietzel,  1980,  Buku  Turbin,  Pompa  Dan
Kompressor Penerbit Erlangga. Jakarta. Kristanto,  H.,  2007,  Pelatihan  Pembangunan Mikrohidro Berbasis
Masyarakat,
PPLH Seloliman, Mojokerto.
Muhammad  Nur  Jaya,  2013,  Analisa  Kinerja Turbin  Arus  Lintang  Menggunakan Guide  Passage  dan  Gate  Vane untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air Di Desa Bukisi
Purnomo,Efrita  Arfah  Z,  Edi  Suryanto  (2013). Analisa  Ketinggihan  Dan  Debit  Air Pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Pada Daerah Terpencil
Rizal Firmansyah Ir. Teguh Utomo, MT, Ir. Hery Purnomo,  MT  (2008).  Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Gunung Sawur Unit 3 Lumajang
Soleman Wanma, 2013, Analisa Potensi Sungai Bukisi  Sebagai  Pembangkit  Listrik Tenaga  Micro  Hydro  (PLTMH)  Desa Bukisi Kabupaten Jayapura Very  Dwiyanto,  (2016).  Analisa  Pembangkit Listrik  Tenaga  Mikro  Hidro  (PLTMH) Studi  Kasus  Sungai  Air  Anak  (Hulu Sungai Way Besai).