## JEPCA
Journal of Electrical Power Control and Automation, 3(1), Juni 2020, 8-14 Program Studi Teknik Listrik Universitas Batanghari
ISSN 2621-556X (Online) DOI 10.33087/jepca.v3i1.33

## Sistem Pengujian Tegangan Boost Converter Pada Pembangkit ListrikTenaga Air (PLTH) Picohydro Kapasitas Rendah
M. Suyanto 1 , Subandi 2 , Syafriyudin 3 , Isa Mubarok 4
1,2,3,4 Jurusan Teknik Elektro, Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta Jl.Kalisahak No 28 Komplek Balapan Jogjakarta (0274) 563029, Fax. (0274)563847 e-mail: myanto@akprind.ac.id 1 , dien@akprind.ac.id 2 , isamubarok70@gmail.com 4
Abstrak. Pengujian tegangan, pada pembangkit listrik tenaga hybrid (PLTH), menggunakan dua sumber yaitu pembangkit tenaga surya/matahari dan pembangkit tenaga kincir air.  Komponen penunjang untuk menghasilkan konversi energi listrik salah satunya adalah boostconverter yang  menjadi  pokok  bahasan  utama.Oleh  karena  itu  penulis  tertarik  untuk  membuat  dan  menguji tegangan,pada boost converter dengan tujuan untuk memaksimalkan kinerja dari genertator DC sebagai pensupplay batterai/accu pada PLTH pico hydro .Sumber tegangan dc dari konverter DC-DC dapat diperoleh dari generator, atau sumber tegangan ac yang disearahkan  AC  to  DC.  Sedangkan Dc-dc  converter merupakan  rangkaian  elektronika  daya,  untuk  mengubah  suatu  masukan tegangan  dc  to  dc  menjadi  tegangan  keluaran  dengan  nilai  lebih  besar.  Hasil  pengujian  tegangan  dari  data  dilapangan  dapat disimpulkan sebagai berikut.Hasil pengujian tegangan boost converter, pada Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Pico Hydro dapat menghasilkan tegangan sebesar 13 volt dari output Generator DC sebesr 8,39 volt. Tegangan keluaran yang dihasilkan oleh boost converter sebesar 13,4 volt, dapat stabil walaupun tegangan keluaran dari generator berubah-ubah.Dengan penambahan alat boost converter pada PLTH pico hydro, dapat membantu pengisian baterai/accu untuk mengisi tegangan yang dibutuhkan baterai yaitu 12 volt, dari boos convevter 13,4 volt lama waktu pengisian accu 5,3 jam.

## Kata kunci: Boost konventer, Generator DC, PLTMh, Accu
Abstract.  Voltage  testing,  on  hybrid  power  plants  (PLTH),  uses  two  sources  that  are  solar/solar  power  plants  and  waterwheel power  plants.  Supporting  components  to  produce  electric  energy  conversion  one  of  them  is  boostconverter  which  is  the  main subject. Therefore the author is interested in making and testing the voltage, on the boost converter with the aim to maximize the performance of the DC Genertator as a pensupplay Batterai/accu on PLTH Pico Hydro. The DC-voltage source of the DC-DC converter can be obtained from a generator, or an AC voltage source that is air-conditioned to DC. While Dc-DC converter is a power electronic circuit, to convert a DC to DC voltage input into the output voltage with a greater value. The test results of the voltage from the field data can be concluded as follows. The voltage boost converter test results, on the Pico Hydro Hybrid power plant  can  produce  a  voltage  of  13  volts  from  the  output  DC  Generator  8.39  Volt.  The  output  voltage  generated  by  the  boost converter is 13.4 volts, can be stable although the output voltage of the generator is variable. With the addition of the tool boost converter on PLTH Pico Hydro, can help battery charging/ACCU to charge the required voltage of the battery is 12 volts, from the boos convevter 13.4 volt long time charging ACCU 5.3 hours.

## Keywords: Boost konventer, DC Generator, PLTMh, ACCU

## PENDAHULUAN
Potensi  sumber  energi  terbarukan  di  Indonesia meliputi  4,8  KWh/ 𝑚 2 /hari  energi  surya,  458  GW biomassa,  3-6  m/s  tenaga  angin,  dan  3  GW  nuklir (cadangan  uranium).  Selain  itu  Indonesia  juga  memiliki sumber  energi  hidro  yang  besar  dengan  total  potensial diperkirakan  75.67  GW.  Akan  tetapi  potensi  besarnya tidak diimbangi dari energi terbarukan seperti biomassa, panas  bumi,  energi  surya,  energi  air,  energi  angin,  dan energi  lautan  relative  tinggi,  namun  tidak  digunakan secara signifikan.
Sistem  energi  hibrida  adalah  salah  satu  energi terbarukan  yang  menjadi  popular  sebagai  sistem  tenaga listrik  yang  dapat  berdiri  sendiri  untuk  menyediakan listrik.  Sistem  tenaga  hibrida,  secara  umumnya  terdiri dari  dua  atau  lebih  sumber  energi  terbarukan  yang digunakan  bersama  untuk  menyediakan  peningkatan efisiensi  sistem  serta  keseimbangan  yang  lebih  besar dalam  pasokan  energi.  Dalampengujian  tegangansystem
pembangkit listrik tenaga hybrid (PLTH), menggunakan dua sumber tenaga pembangkit yaitu pembangkit tenaga surya/matahari  dan  pembangkit  dari  tenaga  kincir  air. Pada pembangkit tenaga surya/matahari dan pembangkit tenaga kincir air terdapat beberapa komponen penunjang untuk  menghasilkan  konversi  energi  listrik  yang  layak untuk  digunakan  salah  satu  nya  adalah boostconverter yang  menjadi  pokok  bahasan  utamadimana  fungsinya adalah  untuk  mengubah  suatu  masukan  tegangan  DC menjadi  tegangan  DC  keluaran  dengan  nilai  yang  lebih besar tegangan masukan.
Penggunaan  jumping  water  pada  pltmh  irigasi dengan  menggunakan  kincir  air  jenis  breastshot  dapat meningkatkan  putaran  kincir  seiring  dengan  meningkat nya sudut jumping water [14]
Oleh  karena  itu  penulis  tertarik  untuk  membuat dan  mengujitegangan  suatu  alat  boost  converter  pada penerapan  Pembangkit  Listrik  Tenaga Hybrid (PLTH) pico  hydro dengan  tujuan  untuk  memaksimalkan  kinerja
M.  Suyanto  et  al,  Sistem  Pengujian  Tegangan  Boost  Converter  Pada  Pembangkit  ListrikTenaga  Air  (PLTH)  Picohydro

## Kapasitas Rendah
dari  genertator  DC  menuju  batterai/accu  pada  PLTH pico hydro .

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian,  terdiri dari,  melakukan  studi  kepustakaan  sebagai  referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.Mengkaji  relevan  yang  bersesuaian  dengan perancangan boost  converter pada  PLTH pico hydro .Perancangan boost  converter pada  PLTH pico hydro dengan membuat sistem blok diagram.  Melakukan pengujian  dengan  mensimulasi  perancangan  boost converter  sebagai  penaik  tegangan  pada  PLTH pico hydro .Dalam  perancangan tahap  pertama adalah membuat  diagram  blok  rangkaian,  kemudianmemilih rangkaian  komponen  yang  akan  digunakan  dan disimulasikan  sesuai  dengan  kebutuhan.  Blok  diagram Gambar 1. Flowchart perancangan alat.

## Gambar 1. Flowchart perancangan alat
Sistem hybrid atau Pembangkit
Listrik Tenaga Hybrid (PLTH)  merupakan  salah  satu  alternatif sistem pembangkit yang tepat diaplikasikan pada daerah- daerah  yang  sukar  dijangkau  oleh  sistem  pembangkit besar  seperti  jaringan  PLN  atau  PLTD,  PLTH  ini memanfaatkan renewable  Energy sebagai  sumber  utama (primer)  yang  dikombinasi  dengan solar  cell sebagai sumber energi cadangan (sekunder). Pada
PLTH, renewable Energy yang digunakan, untuk penelitian  menggunakan  aliran  selokan  sawah  sebagai
sumber  energi  air,  yang  dikombinasikan  dengan  energi matahari  sehingga akan menjadi  suatu pembangkit  yang lebih efisien, efektif dan handal.

## Generator DC
Generator merupakan salah satu mesin listrik yang bekerja berdasarkan energi gerak/mekanik yang kemudian  merubahnya  menjadi  energi  listrik.  Pada generator  DC  arah  arus  saat  tegangan  negatif  dibalik dengan  mekanisme  cincin-belah,  sehingga  siklusnya berubah  menjadi:  positif  –  nol  –  positif  -  nol  (tegangan DC).[1].Tegangan  induksi  generator  dapat  diketahui dengan persamaan:
𝐸𝑟𝑚𝑠 = 4,44 𝑥𝑁𝑥𝑓𝑥∅𝑚𝑎𝑥 X 𝑁 𝑠 𝑁 𝑝ℎ (1)
dimana: Erms : Tegangan efektif induksi generator (V) N : jumlah lilitan f : frekuensi (Hz) ∅𝑚𝑎𝑥 : fluks maksimum (Wb) Ns : jumlah kumparan Nph : jumlah fasa Generator dc yang digunakan didalam perancangan  adalah  generator  kincir  air  dc  magnet permanen, seperti gambar 2.
Gambar 2. Generator kincir dc magnet permanen
Dan memiliki spesifikasi sebagai berikut:
 Generator permanen magnet.
 DC 12V-18V 30W 800 RPM.
 Daya: 30W (Max).
 Dimensi :
 Aplikasi: Kincir air, kincir angin.

## Accu/baterai
Baterai atau accu adalah sebuah sel listrik dimana di  dalamnya  berlangsung  proses  elektrokimia  yang reversibel  (dapat  berbalikan)  dengan  efisiensinya  yang tinggi. Sedangkan tegangan accu ditentukan oleh jumlah daripada  sel  baterai,  dimana  satu  sel  baterai  biasanya dapat menghasilkan tegangan kira kira 2 sampai 2,1 volt. Tegangan  listrik  yang  terbentuk  sama  dengan  jumlah tegangan  listrik  tiap-tiap  sel.  Jika  baterai  mempunyai enam sel, maka tegangan baterai standar tersebut adalah
Tidak Ya Mulai Literatur Hipotesis Perancangan Alat Pengambilan Data Analisis Data Selesai Kesimpulan
M.  Suyanto  et  al,  Sistem  Pengujian  Tegangan  Boost  Converter  Pada  Pembangkit  ListrikTenaga  Air  (PLTH)  Picohydro

## Kapasitas Rendah
12 volt sampai 12,6 volt. seperti diperlihatkan  gambar 3. Accu 12 V DC.[2].
Gambar 3. Accu motor 12V

## Dc-dc Converter
Tegangan  searah  (DC)  pada  system  tenaga  listrik saat ini sangat dibutuhkan. Konverter DC-DC merupakan  salah  satu  jenis  rangkaian  elektronika  daya yang  berfungsi  untuk  mengkonversi  tegangan  masukan searah  konstan  menjadi  tegangan  keluaran  searah  yang dapat  divariasikan  berdasarkan  perubahan duty  cycle rangkaian  kontrolnya.  Sumber  tegangan  dc  dari konverter  DC-DC  dapat  diperoleh  dari  baterai,  atau dengan  menyearahkan  sumber  tegangan  ac  yang kemudian  dihaluskan  dengan  filter  kapasitor  untuk mengurangi  riak  ( ripple).Dc-dc  converter merupakan rangkaian  elektronika  power  untuk  mengubah  suatu masukan  tegangan  dc  menjadi  tegangan  dc  keluaran dengan  nilai  yang  lebih  besar  atau  kecil  dari  tegangan masukan.[3]  Pada  perancangan  ini,  rangkaian dc-dc converter yang  akan  dibahas  merupakan switched-mode dc-dc  converter ,  atau  biasa  disebut  dengan switching power  supply .  Tegangan  dc  masukan  dari  proses dc-dc converter tersebut  adalah  berasal  dari  sumber  tegangan dc  yang  biasanya  memiliki  tegangan  masukan  yang tetap.  Pada  dasarnya,  tegangan  keluaran  dc  yang  ingin dicapai  adalah  dengan  cara  pengaturan  lamanya  waktu perhubungan antara sisi keluaran dan sisi masukan pada rangkaian  yangsama.  Seperti  diperlihatkan  pada  gambar 4.
Gambar 4. Dc-dc converter .
Dasar dari switching power supply terdiri dari tiga topologi  yaitu buck  (step-down),  boost  (step-up) dan buckboost  (step-up/down) .  Ketiga  rangkaian  dasar
switching power supply ini merupakan nonisolated dc-dc converter di  mana  masukan  dan  keluaran  dengan grounding yang sama. Pada dasarnya ada dua cara untuk meregulasi tegangan pada switching power supply , yaitu dengan Pulse  Width  Modulation (PWM)  dan Pulse Frequency Modulation (PFM).

## Pulse Width Modulation (PWM)
Merupakan  suatu  metode  pengaturan  tegangan dengan mengubah atau mengatur periode ON (Ton) pada tegangan  berfrekuensi  dengan  periode  frekuensi  yang tetap  atau  sama.  Siklus  kerja  ini  didapatkan  dari perbandingan  antara  lamanya  tegangan  pada  nilai maksimum  (Ton)  dengan  lamanya  tegangan  pada  nilai minimum  atau  nol  (Toff)  dan  biasa  disebut duty  cycle (D).  Untuk  menentukan  besarnya duty  cycle digunakan persamaan 2.
duty cycle(D) = 𝑇𝑜𝑛 𝑇𝑜𝑛+𝑇𝑜𝑓𝑓 = 𝑇𝑜𝑛 𝑇 = 𝑇𝑜𝑛. 𝐹 (2)
Gambar 5. Pulse Width Modulation (PWM)

## Pulse Frequency Modulation (PFM)
Merupakan  suatu  metode  pengaturan  tegangan dengan  menjaga  Ton  tetap  konstan  dan  periode switching  (T)  dibuat  variable  terlihat  seperti  pada Gambar  6.  Kelemahan  menggunakan  metode  ini  salah satunya  adalah  sulitnya  untuk  mendesain  LC  filter  yang tepat.[4].
Gambar 6. Pulse Frequency Modulation (PFM)

## Boost Converter
Boost-converter adalah konverter penaik tegangan DC  ke  level  yang  lebih  tinggi.Ia  merupakan  bentuk power-supply yang  diperlukan  ketika  tegangan  yang dibutuhkan  oleh  suatu  perangkat  atau  rangkaian elektronik  lebih  tinggi  dari  tegangan  suplai  yang
M.  Suyanto  et  al,  Sistem  Pengujian  Tegangan  Boost  Converter  Pada  Pembangkit  ListrikTenaga  Air  (PLTH)  Picohydro Kapasitas Rendah
tersedia.  Sebagaimana buck-converter,  boost-converter juga  menerapkan  sistem  SMPS,  maka  ia  adalah  bagian dari jenis power-supply SMPS juga.
Boost  converter ( step-up  converter )  adalah konverter  daya  DC-to-DC  yang  meningkatkan  tegangan (saat mengundurkan arus) dari input (pasokan) ke output (beban).  Ini  adalah  kelas  catu  daya  sakelar-mode (SMPS) yang mengandung setidaknya dua semikonduktor (dioda dan transistor) dan setidaknya satu elemen  penyimpanan  energi:  kapasitor,  induktor,  atau keduanya  dalam  kombinasi.  Untuk  mengurangi  riak tegangan,  filter  yang  terbuat  dari  kapasitor  (kadang- kadang  dikombinasikan  dengan  induktor)  biasanya ditambahkan  ke  output  konverter  (filter  sisi  beban)  dan input (filter sisi pasokan).[5][6}.
Dalam  hal  ini  akan  dibahasprinsip  kerja boost converter DC  ke  DC.  Rangkaian  dasar boost  converter ini  hanya  menggunakan  satu  dioda,  induktor  dan kapasitor. Switch akan menjadi  transistor MOSFET dan untuk membuat sinyal PWM akan menggunakan IC LM 2577.  Pada  rangkaian boost  converter pada  gambar dibawah  berikut  dapat  dilihat  sakelar,  induktor,  dan kapasitor dan tentu beban ke output. [7][8].
Gambar 7. Rangkaian dasar boost converter
Untuk  mendapatkan  bahwa  output  tergantung pada  siklus  tugas  yang  tidak  proporsional.  Jadi  semakin besar duty cycle , semakin tinggi outputnya. Siklus tugas PWM  dapat  memiliki  nilai  antara  0  dan  1.  Jadi,  satu- satunya  output  yang  mungkin  akan  sama  atau  lebih tinggi  dari  input.  Itu  sebabnya  konfigurasi  ini  disebut step  up  converter .Dengan  komponen Boost  converter sirkuit  LM2577-ADJ,  memiliki  rangkaian  umpan  balik yang tetap sama dalam beban yang berbeda. [9][10].
Input  bisa  hingga  12  volt.  Jangan  berikan tegangan  yang  lebih  tinggi  yang  dapat  membakar komponen LM2577-ADJ. Dalam hal ini tidak memerlukan  saklar  eksternal  karena  LM2577-ADJ sudah  memilikinya  di  dalamnya.  Dengan  pin  umpan balik  yang  terhubung  ke  pembagi  tegangan  output, LM2577-ADJ  akan  mengubah  lebar  pulsa  tergantung dari  output  agar  tetap  konstan.  Dalam  hal  ini  gunakan diode  Schottky  Barrier  Rectifier  karena  memiliki tegangan  maju  rendah.  Dioda  ini  akan  menghidupkan arus saat sakelar terbuka.
Untuk  menentukan  tegangan  keluaran  dari boost converter dengan menggunakan persamaan 3 dan 4.
𝑉 𝑜𝑢𝑡 𝑉 𝑖𝑛 (1 + 𝑡 𝑜𝑛 𝑡 𝑜𝑓𝑓 ) (3)
𝑉 𝑜𝑢𝑡 𝑉 𝑖𝑛 1 − 𝐷 (4)
Pengujian  tegangan  pada Boost  converter yang dilakuakan  penulis  menggunakan  komponen  utama  IC LM2577  dengan  osilator  52Hz  sebagai  frekuensi pensaklaran. Boost converter , bertujuan untuk mendapatkan output dc  terkontrol  dari  input  dc  yang tidak  diatur  dengan  menyesuaikan duty  cycle.Boost converter terhubung  dengan  generator  dc  dan  beban Accu 12V. Siklus konverter  yang didapat sesuai dengan persamaan (5).
𝑑𝑢𝑡𝑦 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 𝐷 = 1 − 𝑉 𝑖𝑛 𝑉 𝑜𝑢𝑡 (5)

## Perancangan Alat
Pada  Ssistem  Pengujian  tegangan  boost  converter pada pembangkit listrik tenaga air (PLTH) picohydro, dibutuhkan beberapa sistem rangkaian diantaranya  generator  dc  magnet  permanen,  accu, inverter dan beban. Serta rangkaian PLTH dan rangkaian boost  converter .Berikut  adalah  gambar  tata  letak komponen dan layout atau jalur pengawatan yang dibuat menggunakan eagle:
M.  Suyanto  et  al,  Sistem  Pengujian  Tegangan  Boost  Converter  Pada  Pembangkit  ListrikTenaga  Air  (PLTH)  Picohydro

## Kapasitas Rendah

## Gambar 10.  Proses perakitan 3

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pengujian
tegangan pada boost converter dilakukan setelah semua sistem sudah terhubung, pengujian memiliki tujuan yaitu: Mengetahui referensi  atau  mencari  nilai  batas  yang  harus  diberikan pada boost  converter .Mengetahui  kesalahan-kesalahan atau  kekurangan  yang  ada  pada  sistem  dan  diharapkan segera  di  perbaiki.Mengetahui  apakah  rangkaian  yang dibuat  dapat  menampilkan  nilai  output  sesuai  yang diharapkan. Adapun pengujian peralatan seperti diperlihatkan  pada  gambar11.  Pembangkit  Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) pico hydro
Gambar 11. Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) pico hydro
Boost  converter digunakan  untuk  mengubah tegangan  DC  (V)  menjadi  keluaran  tegangan  DC  yang lebih  besar.  Didalam  rangkaian  ini  sebagai  saklar pengalihan  digunakan  komponen  IC  LM2577  dimana sinyal  PWM  sebagai  pengendalinya.  Jika  sakelar  ON induktor mendapatkan daya dari generator dc . Selain itu dioda  sebagai reverse  bias melepaskan  output  dari generator  PV  dan  tujuan  dipasangnya  kapasitor  untuk menyimpan  arus  yang  dihasilkan  ke  beban.  Meskipun demikian  jika  sakelar  OFF  maka  induktor  dalam keadaan discharge dan  dioda  yang  terhubung  pada output generator  PV  dalam  keadaan forward  bias . Tegangan  PV  dan  tegangan  pada  induktor  (dalam keadaan discharge )  berkontribusi  bersama  dalam  nilai tegangan  output  yang  dihasilkan.  Oleh  karena  itu tegangan  keluaran  lebih  besar  dari  pada  tegangan masukan yang diberikan.

## Pengujian dan analisisdata
Dari hasil pengukuran di lapangan penelitian yang sudah dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan pengujian  sekaligus  pengambilan  data  rangkaian boost converter pada  Pembangkit  Listrik  Tenaga Hybrid (PLTH) pico hydro. Ditunjukkan pada table 1.
Tabel 1. Data hasil pengujian No Ketinggian Air pada Kincir (m) Putaran Kincir (rpm) Putaran Generator (rpm) Tegangan Generator (volt) Tegangan Boost converter (volt) Arus ampere 1 10 cm 23 rpm 362 rpm 8.7 V 12,4 V 0.09 A 2 20 cm 29 rpm 464 rpm 8.8 V 12,4 V 0.09 A 3 30 cm 43 rpm 685 rpm 11.37 V 13,4 V 0.09 A
Dari  gambar  12.  Grafik  pengujian  tegangan  pada boos  conventer  dan  generator  DC  dapat  disimpulkan bahwa tiga perbedaan pengujian ketinggian air (H), tidak menunjukan perbedaan  yang signifikan pada  hasil maka dapat  disimpulkan  pengujian single kincir  ini  bekerja dengan baik.
Gambar 12. Grafik Pengujian tegangan pada boos Conventer dan generator DC
0 100 200 300 400
Rpm kincir Rpm generator V generator V boost converter I (arus) Ketinggian 25cm Ketinggian 27cm Ketinggian 29cm
M.  Suyanto  et  al,  Sistem  Pengujian  Tegangan  Boost  Converter  Pada  Pembangkit  ListrikTenaga  Air  (PLTH)  Picohydro Kapasitas Rendah

## Analisis Perhitungan Daya (Watt)
 Ketinggian  0,25  m,  Tegangan  (V)  =
13 volt, Arus (I)= 0,86 ampere P = V x I  = 13 x 0,86   = 11,18 watt
 Ketinggian  0,27  m,  Tegangan  (V)  = 13 volt, Arus (I) = 0,87 ampere
P = V x I   = 13 x 0,87   = 11,31 watt
 Ketinggian  0,29  m,  Tegangan  (V)  = 12 volt, Arus (I) = 0,81 ampere
P = V x I   = 12 x 0,81   = 9,72 watt

## Analisis Lama Pengisian Baterai
Daya Baterai (Wh)
V = 12 V, A = 5 Ah, Wh = V x A  = 12 x 5   = 60 Wh  Ketinggian 0,25 m Daya Generator (Wh) menggunakan boost converter V = 13 V, A = 0,86 A Wh = V x A = 13 x 0,86  = 11,18 Wh
Lama pengisian = 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟
= 60
11,18
=  5,3 jam
 Ketinggian 0,27 m Daya Generator (Wh) menggunakan boost converter V = 13 V, A = 0,87 A Wh = V x A  = 13 x 0,87   = 11,31 Wh
Lama pengisian = 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 = 60
11 ,31
= 5,3 jam
 Ketinggian 0,29 m
Daya Generator (Wh) menggunakan boost converter V = 12 V,  A = 0,81 A Wh = V x A  = 12 x 0,81 = 9,72 Wh
Lama pengisian
= 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 = 60 9,72 = 6,1 jam
Tabel 2.  Pengambilan data hasil pengukuran di lapangan Pengukuran Ketinggian  level air (30 cm)
No Kec.Debit 𝑚 2 𝑠 ⁄ Putaran Kincir (rpm) Putaran Generator (rpm) Tegangan Generator (Volt) Arus Generator (A) Tegangan Boost Converter (Volt) Beban (Watt) Arus Beban (A) 1 0,571 38 608 8,7 0,78 11,4 45 0,28 2 0,571 38 610 8,7 0,78 11,4 40 0,20 3 0,571 38 611 8,8 0,79 11,5 35 0,22 4 0,571 38 612 8,9 0,81 11,6 30 0,21 5 0,571 38 614 8,9 0,82 12,4 25 0,11 6 0,571 38 614 9,4 0,84 12,4 20 0,18 7 0,571 39 624 10,8 0,86 12,4 15 0,09 8 0,571 39 626 10,9 0,87 12,8 10 0,19 9 0,571 43 685 11,37 0,89 13,4 5 0,09 10 0,571 43 685 11,37 0,89 13,4 0 0

## Gambar 13. Grafik Perbandingan Tegangan Generator dengan Boost Konverter

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dari pengujian tegangan dan  pengambilan  data  dilapangan  dapat  disimpulkan
tentang  pengujian boost  converter pada  PLTH  sebagai berikut.
1. Hasil  pengujian  tegangan boost  converter, pada Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Pico Hydro dapat menghasilkan  tegangan  sebesar  13  volt  dari  output Generator DC sebesr 8,39 volt.
2. Tegangan  keluaran  yang  dihasilkan  oleh boost converter sebesar 12,4-13,4 volt, dapat stabil walaupun  tegangan  keluaran  dari  generator  berubah- ubah.
3. Dengan penambahan alat boost converter pada PLTH pico  hydro, dapat  membantu  pengisian  baterai/accu untuk  mengisi  tegangan  yang  dibutuhkan  baterai yaitu  12  volt,  dari  boos  convevter  13,4  volt  lama waktu pengisian accu 5,3 jam.
4. Boost  converter dapat  sedikit  membantu  kinerja tegangan  generator  yang  digunakan,  karena  pada sungai (tempat pengujian) arus debit air menghasilkan  362rpm pada  ketinggian  10cm  dengan
8.7 8.7 8.8 8.9 8.9 9.4 10.8 10.9 11.3711.37 11.4 11.4 11.5 11.6 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 0 5 10 15 20 25 Tegangan Generator
Tegangan Boost Converter
M.  Suyanto  et  al,  Sistem  Pengujian  Tegangan  Boost  Converter  Pada  Pembangkit  ListrikTenaga  Air  (PLTH)  Picohydro

## Kapasitas Rendah
output  generator  8,7  volt,  464rpm  pada  ketinggian 20cm  dengan  output  8,8  volt  dan  685rpm  pada ketinggian  30cm  dengan  output  generator  11,37volt naik menjadi 13,4 volt pada boost converter .

## DAFTAR PUSTAKA
[1].  J. Dudrik, M. Pastor, M. Lacko, R. Zatkovic, “Zero- Voltage and Zero-Current Switching PWM DC–DC Converter  Using  Controlled  Secondary  Rectifier with  One  Active  Switch  and  Nondissipative  Turn- Off  Snubber”,  IEEE  Transactions  on  Power Electronics, Vol. 33, No. 7, pp. 6012-6023, 2018.
[2].  Saodah  S,  Sri  Utami  S.,  2018.,”Perancangan Inverter  Menggunakan  Buck  Bost  Converter  Dua Level” Prosiding  Seminar  Nasional  Vokasi Indonesia, Vol 1, e.ISSN 2654-6493, pp.55-59.
[3].  Fahmi Umarella,  “Analisa  Induktor  Toroid Binokuler  Pada  Rangkaian  Boost  Converter”,
Laporan  Tugas  Akhir  Jurusan  Teknik  Elektro Universitas Indonesia Depok, Hal.1, 2014 [4].  Hendi Matalata,Leily W Johar, 2018, Analisa Buck
Converter Dan Boost Converter Pada  Perubahan Duty Cycle Pwm Dengan Membandingkan Frekuensi Pwm 1,7 Khz Dan 3,3Khz, Jurnal
Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.18, No.1
[5].  Venny  Y.,  2018”  Perancangan  Bosst  Konverter Sebagai  Penguat  Umpan  Balik  Charnger  Control Baterai  Pada  Panel  Surya”  Jurrnal  Civronlit
Universitas  Batanghari  Vol.3  N0.2.pp.98-103,
Oktober 2018. [6].  Venkateswra
Rao, Ch., S.S.Tulasiram, B.Brahmaiah,  2015,  “Digital  ControlLED  High Power  Synchronous  Boost  Converter  Based  Mppt Charge  Controller  For  Spv  System”,  International Journal  of  Innovations  in  Engineering  and Technology  (IJIET),  Vol.  5  No.  1,  pp.  104-110, April 2015.
[7].  T.NageswaraRao.,  V.C.  Veera  Reddy,  (2012)“A NovelEfficient  Soft  Switched  Two  Ports  Dc-Dc BoostConverter With Open Loop And Closed Loop Control”.Indian  Journal  of  Computer  Science andEngineering,Volume: 3 Issue: 3 PP: 394-400 [8].  Vikas  Shrivastava,  Seema  Deshmukh  “Analysis andStudy  Between  Two  Soft  Swiching  Techniques Used inBoost Converter Implementattion” InternatioalConference  onElectrical,  Electronics, Communication,Mechanical, Coputing (EECCME)-
2018, IEEE Madras.
[9].  M.Z.  Hossain,  N.A.  Rahim,  J.  Selvaraj,  “Recent Progress  and  Development  on  Power  DC-DC Converter Topology, Control, Design and Applications:  A  Review”,  Renewable  and Sustainable Energy Reviews, Vol. 81, pp. 205-230, 2018.
[10].K.I.  Wu,  B.T.  Hwang,  C.C.P.  Chen,  “Synchronous Double- Pumping Technique for Integrated Current-
Mode  PWM  DC–DC  Converters  Demand  on  Fast- Transient  Response”,  IEEE  Transactions  on  Power Electronics, Vol. 32, No. 1, pp. 849-865, 2017. [11].C.  Liu,  J.  Kan,  Y.  Zhi,  W.  Li,  J.  Sun,  G.  Cai,  J.
Wang,  Reliable  transformerless  battery  energy storage  systems  based  on  cascade  dual-boost/buck converters,  IET  Power  Electronics,  Vol.  8,  Iss.  9, pp. 1681–1689, 2015.
[12] Syafriyudin,  2018, Early  Analysis  Of  Jumping Water  Effect  On  Breastshot  Waterwheel  For Microhydro Power Plant , Journal of Physics: Conf. Series 1 9 2 53 ; 012039.