## INFOMATEK
Volume 21 Nomor 1 Juni 2019

## PENYISIHAN TOTAL COLIFORM DALAM AIR HUJAN MENGGUNAKAN MEDIA FILTER ZEOLITE TERMODIFIKASI, KARBON AKTIF, DAN MELT BLOWN FILTER CARTRIDGE
Lili Mulyatna, Astri Hasbiah *) , Widia Rahmawati Pahilda
Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik – Universitas Pasundan
Abstrak :  Indonesia  dengan  curah  hujan  sebesar  2.000-3.000  mm  per  tahun  dapat  memanfaatkan  air  hujan sebagai  salah  satu  sumber  air  minum.  Akan  tetapi,  sebelumdapat  dimanfaatkan  air  hujan  harus  diolah  terlebih dahulu  karena  air  hujan  yang  di  panen  dari  atap  rumah  biasanya  terkontaminasi  pencemar  mikrobiologi. Organisme  yang  merupakan  indikator  pencemar  mikrobiologi  adalah coliform. Penelitian  ini  bertujuan  untuk menyisihkan  total coliform yang  terdapat  dalam  air  hujan.Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  filtrasi media berbutir. Media filter yang digunakan yaitu Zeolite termodifikasi (TNZ) tipe RC.32 dan RC.42, karbon aktif, dan melt blown filter cartridge dengan ukuran 3 dan 1 mikrometer. Filtrasi dilakukan dengan menggunakan dua buah  reaktor  berukuran  10  dan  20  inch.Penelitian  dilakukan  dengan  tiga  variasi  susunan  media  filter  untuk mendapat  susunan  media  filter  yang  paling  optimal  dalam  menyisihkan  total  coliform.  Filtrasi  menggunakan susunan  media  TNZ  RC.32- Cartridge  granural karbon  aktif- Melt  blown  flter  cartridge 3  mikron  dengan  ukuran reaktor  20  inch  merupakan  susunan  variasi  media  filter  terbaik  karena  dapat  menyisihkan  100%  total coliform dari air hujan.
Kata kunci: Air Hujan, Filtrasi, Karbon Aktif, Melt Blown Filter Cartridge, Zeolite termodifikasi

## I. PENDAHULUAN 1
Indonesia  dengan  curah  hujan  tahunan  yang cuku  tinggi  sebesar  2.000-3.000  mm  dapat memanfaatkan  Air  hujan  sebagai  salah  satu sumber  air  baku  air  minum.  Salah  satu  cara yang dapat digunakan adalah dengan pemanenan  air  hujan  (Julius  [1]).  Akan  tetapi, sebelum  dapat  dimanfaatkan  air  hujan  harus diolah terlebih dahulu karena air hujan yang di
*) astrihasbiah@unpas.ac.id
Pertama diterima : 14 Januari 2019 Direvisi : 16 Mei 2019 Disetujui untuk publikasi: 20 Mei 2019
panen
dari
atap rumah biasanya terkontaminasi  pencemar  mikrobiologi  yang berasal  dari  hewan  atau  akibat  terbawa  oleh angin  (Sari  dkk.  [2]).  Organisme  yang merupakan  indikator  pencemar  mikrobiologi adalah coliform di mana jumlah koloni coliform memiliki  korelasi  positif  dengan  keberadaan bakteri  patogen.  Pemeriksaaan  terhadap keberadaan coliform sangat mudah dan relatif murahdibandingkan  dengan  mendeteksi  jenis bakteri  patogen  lainnya.  Oleh  karena  itu pemeriksaan  total  coliform  banyak  digunakan dalam pemeriksaan kualitas air.
Filtrasi  media  berbutir  merupakan  salah  satu metode  pengolahan  air  karena  mampu menyisihkan  87,86%  total coliform dari  air sumur  (Yulianti  [3]).  Media  filter  yang  banyak digunakan  adalah  zeolite,  karbon  aktif,  dan melt  blown  filter  cartridge .  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menyisihkan  total coliform dalam  air  hujan  menggunakan  filter  zeolite termodifikasi,  karbon  aktif,  dan melt  blown filter cartridge .

## II. METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  2  buah  filter reaktor, satu buah drum plastik penampung air bervolume  160  liter  dan  satu  pompa  celup  air bersih  dengan  daya  listrik  80  watt  dengan daya  motor  220  volt-50  Hz.  Media  zeolite termodifikasi  yang  digunakan  adalah  tipe RC.32  dan  RC.  42.  Karbon  aktif  yang digunakan dikemas dalam cartridge berukuran 10 dan 20 inch. Melt blown filter cartridge yang digunakan  berukuran  1  dan  3  mikrometer.  Air hujan  yang  dikumpulkan  merupakan  air  hujan setelah  10-20  menit  durasi  hujan,  hal  ini bertujuan untuk membilas atap bangunan dari pencemar.
Sebelum  menghitung  penyisihan  terlebih dahulu  dilakukan  perhitungan  debit inlet yaitu dengan  cara  membuka valve (katup)  pada reaktor,  kemudian  menampung  air  yang mengalir  dengan  gelas  kimia  1000  mL kemudian mencatat waktu yang dibutuhkan air
untuk  mengisi  penuh  gelas  kimia  tersebut. Kemudian dihitung dengan persamaan berikut: Q = V/t (1) Dimana: Q   = Debit aliran (Liter/detik) V = Volume wadah yang digunakan untuk menampung air (1000 mL = 1 Liter)
t = waktu yang dibutukan air untuk mengisi gelas kimia tepat di 1000 mL (detik)
Sedangkan  untuk  menentukan  kecepatan aliran  air  dalam  reaktor  dapat  diketahui dengan menggunakan persamaan berikut:
V = Q / A (2) Dimana: V   = Kecepatan air (m/detik) Q   = Debit aliran (m3/detik)
A = Luas penampang (¼ πD2)
D = Diameter pipa yang digunakan pada reaktor, yaitu 0,5 inch = 0,0127 m
Reaktor  yang  digunakan  pada  penelitian  ini dapat  dilihat  pada  Gambar  1  dan  2.  Adapun komponen pada masing-masing reaktor sebagai berikut:
Reaktor 1 terdiri dari:
 3 casing filter ukuran 10 inch
 3 buah penutup casing filter
 2 buah pipa outlet dengan panjang 26 cm dan berdiameter 0,5 inch
 1 buah katup ( valve )
Media Filter Zeolite Termodifikasi, Karbon Aktif, dan Melt Blown Filter Cartridge
 Stainless  steel sebagai  Rangka  reaktor dengan dimensi 84,5×50×50 cm
 4 buah keran
 6 buah water inlet valve AC 220-240 Volt
50/60 Hz
 1 buah pengatur arah aliran.
Reaktor 2 terdiri dari:
 3 casing filter ukuran 20 inch
 3 buah penutup casing filter
 2 buah pipa outlet dengan panjang 52 cm dan berdiameter 0,5 inch
 1 buah katup ( valve )
 Stainless  steel sebagai  Rangka  reaktor dengan dimensi 84,5×50×73 cm
 4 buah keran
 6 buah water inlet valve AC 220-240 Volt
50/60 Hz yang berfungsi sebagai
pemutus  aliran  air  ketika  arah  aliran
diganti.
 1 buah pengatur arah aliran
Gambar 1.
Reaktor 1
Gambar 2.
Reaktor 2
Detail  dari  casing  filter  dapat  dilihat  pada Gambar  3.  Casing  Filter  digunakan  sebagai wadah media filter dengan ukuran 20 inch dan 10 inch.
Gambar 3.

## Detail Casing Filter
Arah  aliran  dalam  kedua  reaktor  dapat  diatur menjadi  dua  variasi  arah  aliran  dengan pengatur  aliran. Arah  aliran  setiap  media  filter dalam  casing  filter  dapat  dilihat  pada  Gambar 4.

## Gambar 4.

## Arah Aliran Air dalam Casing Filter
Media  filter  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah:
1. Zeolite termodifikasi yang terdiri dari 2
jenis yaitu:
 TNZ  RC.32  merupakan  zeolit yang memiliki fungsi untuk
mengurangi  TDS,  TSS,  CO 2 ,  dan alkalinitas
 TNZ  RC.42  merupakan  zeolit
yang memiliki fungsi untuk mengurangi  kandungan  Fe,  Mn, bau, warna serta zat organik.
2. Cartridge granular karbon aktif ukuran
10 inch dan 20 inch, karbon aktif yang dikemas  dalam cartridge ini  memiliki fungsi untuk menghilangkan zat organik, bau, warna, dan rasa.
3. Cartridge filter yang terdiri dari:
 Melt  blown  filter  cartridge 3 mikrometer 10 inch
 Melt  blown  filter  cartridge 1
mikrometer 10 inch
 Melt  blown  filter  cartridge 3 mikrometer 20 inch
 Melt  blown  filter  cartridge 1 mikrometer 20 inch
Cartridge filter  ini  memiliki  fungsi mengurangi  kandungan  lumpur,  pasir, yang merupakan penyebab kekeruhan. Pemilihan melt blown filter cartridge ukuran  3  mikrometer  dan  1
mikrometer
dikarenakan
ukuran tersebut  banyak  digunakan  dalam pengolahan air minum, misalnya untuk air minum isi ulang.
Variasi  susunan  media  filter  yang  digunakan adalah:
1.  TNZ RC.42- TNZ RC.32- Cartidge granular karbon aktif,
2.  TNZ  RC.32- Cartidge  granular karbon aktif- Melt  Blown  Fiter  Cartridge 3
mikrometer
3. Cartidge  granular karbon  aktif- Melt
Blown  Filter  Cartridge 3  mikrometer- Melt Blown Fiter Cartridge 1 mikrometer.
Metode  yang  digunakan  dalam  pemeriksaan coliform pada  penelitian  ini  adalah  metode penyaringan  membran.  Sampel  air  disaring dengan kertas membran filter 0,45 mikrometer dan  diberi  media Endo  Agar kemudian diinkubasi.  Koloni  yang  tumbuh  kemudian
Media Filter Zeolite Termodifikasi, Karbon Aktif, dan Melt Blown Filter Cartridge
dihitung jumlahnya menggunakan koloni counter .
Analisa
data yang dilakukan yaitu membandingkan  pengaruh  dari  tiap  variasi terhadap adanya peningkatan/ penurunan dari parameter  uji  (total coliform ).  Variasi  terpilih merupakan  variasi  yang  memiliki  efisiensi penurunan  terbesar.  Efisiensi  dapat  dihitung dengan  membandingkan influent dan effluent yang  dinyatakan  dalam  persen  (MetCalf  dkk. [4]).
E  =
(3)
Dimana:
E   = Efisiensi C   = Konsentrasi

## III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dari hasil pemeriksaan kualitas air hujan awal menunjukkan nilai total coliform melebihi baku mutu  Permenkes  RI  No.  492/Menkes/Per/ IV/2010.  Hasil  pengujian  kualitas  air  hujan awal dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Kualitas Air Hujan Awal No Parameter Satuan Baku Mutu* Hasil analisis 1 2 3 Rata-rata Fisika 1 Kekeruhan NTU 5 8,84** 8,80** 8,80** 8,81** 2 TDS mg/L 500 24 23 23 23,33 Kimia 3 pH - 6,5-8,5 6,10** 6,10** 5,58** 6,06** 4 Zat Organik mg/L 10 24,94** 24,21** 24,94** 24,70** Biologi 5 Total Coliform CFU/100 ml 0 98** 87** 91** 92,00**
Keterangan: *Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010 ** Melebihi baku mutu
Pada  penelitian  ini  debit  dan  kecepatan terbaik  ditentukan  dengan  susunan  media filter TNZ
RC.32-TNZ RC.42- Cartridge granular karbon  aktif  karena  berdasarkan penelitian  Mulyatna  dkk  (2017)  susunan  filter
ini  mampu  menurunkan  kekeruhan,  TDS,  dan zat  organik  dalam  air  hujan  (Mulyatna  dkk. [5]).  Pengukuran  dari  debit  dan  kecepatan yang didapatkan dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Nilai Debit Inlet dan Kecepatan Aliran No Perlakuan Waktu mengisi penuh gelas kimia 1000 ml (detik) Debit (Liter/detik) Kecepatan (m/detik) Reaktor 1 Reaktor 2 Reaktor 1 Reaktor 2 Reaktor 1 Reaktor 2 1 Katup dibuka penuh 7,9 7,2 0,1266 0,1389 0,9998 1,0970 2 Katup dibuka ½ 23,19 22,41 0,0431 0,0446 0,3406 0,3524 3 Katup dibuka ¼ 68,11 67,23 0,0147 0,0149 0,1160 0,1175
Semakin  kecil  nilai  debit  dan  kecepatan menyebabkan  semakin  tinggi  penyisihan parameter  uji.  Hal  ini  disebabkan  karena semakin kecil debit maka semakin lama waktu yang  dibutuhkan  untuk  proses  filtrasi.  Selain itu  semakin  besar  debit  dan  kecepatan semakin banyak partikel halus dari media filter ikut  terbawa  aliran  air.  Debit  dan  kecepatan yang  terlalu  besar  akan  menyebabkan  tidak berfungsinya  filter  secara  efisien.  Dengan adanya  aliran  yang  terlalu  cepat  dalam melewati  ruang  pori  di  antara  butiran  media akan  menyababkan  berkurangnya  waktu
kontak  antara  permukaan  butiran  media (Sasmitha  [6]).  Waktu  ideal  untuk  filtrasi menggunakan  media  TNZ  yaitu  3  menit  (180 detik).

## 3.1  Variasi  1  dengan  susunan  media  TNZ
RC.42-TNZ RC.32- CartridgeGranular Karbon Aktif Hasil pemeriksaan
total coliform hasil pengolahan  oleh  reaktor  1  dengan  variasi  1 dapat  dilihat  pada  Tabel  3  sedangkan  hasil pada reaktor 2 dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 3. Efisiensi Penyisihan Total Coliform variasi 1 Pada Reaktor 1 No. Media Filter Total Coliform (CFU/100 mL) Rata-rata (CFU/100 mL) Efisiensi
Penyisihan (%) 1 Data Pengamatan: 25 Januari 2016 2 Data Pengamatan: 26 Januari 2017 3 Data Pengamatan: 27 Januari 2017 1 Air baku 22** 32** 22** 25,33** 2 TNZ RC.42 0 0 0 0,00 100,00 3 TNZ RC.32 0 0 0 0,00 100,00 4 Cartridgegranular karbon aktif 10 inch 0 0 0 0,00 100,00
Keterangan: **Melebihi Baku Mutu
Media Filter Zeolite Termodifikasi, Karbon Aktif, dan Melt Blown Filter Cartridge
Tabel 4. Efisiensi Penyisihan Total Coliform variasi 1 Pada Reaktor 2
No. Media Filter Total Coliform (CFU/100 mL) Rata-rata (CFU/100 mL) Efisiensi Penyisihan (%) 1 Data Pengamatan: 6 Februari 2017 2 Data Pengamatan: 8 Februari 2017 3 Data Pengamatan: 9 Februari 2017 1 Air baku 27** 39** 22** 29,33** 2 TNZ RC.42 0 0 0 0,00 100,00 3 TNZ RC.32 0 0 0 0,00 100,00 4 Cartridgegranular karbon aktif 20 inch 0 0 0 0,00 100,00 Keterangan:
**Melebihi Baku Mutu
Dari  hasil  pemeriksaan  total coliform dengan variasi  TNZ  RC.42-TNZ  RC.32- Cartridge granular karbon  aktif  baik  pada  reaktor  1 maupun  reaktor  2    menunjukkan  bahwa penyaringan  dengan  menggunakan  media filter TNZ RC.42 saja sudah dapat menyisihkan  total coliform dari  air  hujan sampai  dengan  100%.  Penyisihan  total coliform pada  TNZ  RC.42  ini  disebabkan  oleh ukuran  pori  media  TNZ  yang  berukuran  10 -7 - 10 -9 mm.  Sedangkan  bakteri coliform sendiri memiliki  ukuran  0,0005-0,003  mm.  Pada
dasarnya  bakteri  dapat  tersaring  jika  ukuran filter  jauh  lebih  kecil  dari  pada  ukuran  bakteri tersebut (Yuliawati [7]).
3.2  Variasi  2  dengan  susunan  media  TNZ RC.32 – Cartridge  Granular Karbon  Aktif –
Melt Blown Filter Cartridge 3 mikrometer
Hasil pemeriksaan total coliform hasil pengolahan  oleh  reaktor  1  dengan  variasi  2 dapat  dilihat  pada  Tabel  5  sedangkan  hasil pada reaktor 2 dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 5. Efisiensi Penyisihan Total Coliform variasi 2 Pada Reaktor 1
No. Media Filter Total Coliform (CFU/100 mL) Rata-rata (CFU/100 mL) Efisiensi Penyisihan (%) 1 Data Pengamatan: 10 Februari 2017 2 Data Pengamatan: 11 Februari 2017 3 Data Pengamatan: 15 Februari 2017 1 Air Baku 113** 11** 29** 51,00** 2 TNZ RC.32 0 0 0 0,00 100,00 3 Cartridge granular karbon aktif 10 inch 0 0 0 0,00 100,00 4 Melt blown filter cartridge 3 mikrometer 10 inch 0 0 0 0,00 100,00
Keterangan: **Melebihi Baku Mutu
Tabel 6. Efisiensi Penyisihan Total Coliform variasi 2 Pada Reaktor 2 No. Media Filter Total Coliform (CFU/100 mL) Rata-rata (CFU/100 mL) Efisiensi Penyisihan (%) 1 Data Pengamatan: 23 Februari 2017 2 Data Pengamatan: 2 Maret 2017 3 Data Pengamatan: 3 Maret 2017 1 Air Baku 68** 64** 23** 51,67** 2 TNZ RC.32 0 0 0 0,00 100,00 3 Cartridge granular karbon aktif 20 inch 0 0 0 0,00 100,00 4 Melt blown filter cartridge 3 mikrometer 20 inch 0 0 0 0,00 100,00 Keterangan:
**Melebihi Baku Mutu
Dari  hasil  pemeriksaan  total coliform dengan variasi  TNZ  RC.32- Cartridge  granular karbon aktif- Melt  blown  filter  cartridge 3  mikrometer baik  pada  reaktor  1  maupun  reaktor  2 menunjukkan bahwa penyaringan pada media TNZ  RC.  32  saja  sudah  dapat  menyisihkan kandungan  bakteri coliform dari  air  hujan sebesar  100%.  Hasil  ini  sama  dengan  variasi dengan  media  TNZ  RC.32-TNZ  RC.42- Cartridge  granular karbon  aktif.  Tidak  ada peningkatan total coliform yang terjadi walaupun  hanya  digunakan  1  tipe  media  TNZ saja.  Dapat  dilihat  pada  media  karbon  aktif
hasil pemeriksaan total coliform juga menunjukkan  hasil  negatif,  begitu  pula  pada melt blown filter cartridge 3 mikrometer.
3.3 Variasi 3 dengan susunan media Cartridge G ranural Karbon Aktif – Melt Blown  Filter  Cartridge 3  mikrometer – Melt Blown Filter Cartridge 1 mikrometer Hasil pemeriksaan
total coliform hasil pengolahan  dari  variasi  3  dengan  filtrasi  oleh reaktor  1  dapat  dilihat  pada  Tabel  7 sedangkan  hasil  reaktor  2  dapat  dilihat  pada Tabel 8.
Tabel 7. Efisiensi Penyisihan Total Coliform variasi 3 Pada Reaktor 1
No. Media Filter Total Coliform (CFU/100 mL) Rata-rata (CFU/100 mL) Efisiensi Penyisihan (%) 1 Data Pengamatan: 8 Maret 2017 2 Data Pengamatan: 9 Maret 2017 3 Data Pengamatan: 12 Maret 2017 1 Air Baku 108** 20** 34** 53,89** 2 Cartridge  granular karbon aktif 10 inch 29** 10** 8** 15,67** 70,93 3 Melt  blown  filter  cartridge 3 mikrometer 10 inch 5** 2** 3** 3,33** 78,72 4 Melt  blown  filter  cartridge 1 mikrometer 10 inch 2** 0 0 0,67** 80,00
Keterangan: **Melebihi Baku Mutu
Media Filter Zeolite Termodifikasi, Karbon Aktif, dan Melt Blown Filter Cartridge
Dari  hasil  pemeriksaan  total coliform dengan
variasi Cartridge granular karbon aktif- Melt blown  filter  cartridge 3  mikrometer- Melt  blown filter  cartridge 1  mikrometer  pada  reaktor  1 didapatkan  penyisihan  total coliform sebesar 70,93%  pada  media  karbon  aktif.  Pada  media karbon  aktif  total coliform yang  semula berjumlah  53,89  CFU/  100  mL  dapat  disisihkan menjadi 15,67 CFU/ 100 mL, hal ini disebabkan karena proses  adsorpsi  fisik  oleh  media  karbon aktif  dimana  bakteri  terikat  dengan  lemah  pada permukaan  adsorben  (Selamet,  [8]).  Terikat lemah  karena  ketika  kesetimbangan  adsorpsi telah  tercapai  namun  proses  adsorpsi  masih berlangsung, adsorben menjadi jenuh dan akan melepaskan kembali sejumlah sel bakteri ke air.
Pada penelitian ini sampel air hasil penyaringan diambil  seketika  saat  proses  filtrasi  dalam reaktor  selesai  (mengisi  ketiga  filter)  jadi mungkin  saja  karbon  aktif  masih  belum  jenuh, sehingga terjadi penyisihan.
Pada  penyaringan  dengan melt  blown  filter cartridge 3  dan  1  mikrometer  juga  terjadi penurunan  total coliform ,  hal  ini  dikarenakan media filter yang berukuran 3 dan 1 mikrometer. Diketahui bakteri coliform memiliki ukuran 0,5-3 mikrometer.  Pada melt  blown  filter  cartridge mungkin  saja coliform menempel  pada  lapisan serat  filter. Cartridge  filter ini  terbuat  dari polypropylene (Kanade [9]).
Tabel 8. Efisiensi Penyisihan Total Coliform variasi 3 Pada Reaktor 2
No.  Media Filter Total Coliform (CFU/100 mL) Rata-rata (CFU/100 mL) Efisiensi Penyisihan (%) 1 Data Pengamatan: 14 Maret 2017 2 Data Pengamatan: 15 Maret 2017 3 Data Pengamatan: 17 Maret 2017 1 Air Baku 108** 27** 43** 59,53 2 Cartridge granular karbon aktif 20 inch 10** 6 8 8,00 86,52 3 Melt blown filter cartridge 3 mikrometer 20 inch 0 0 0 0,00 100,00 4 Melt blown filter cartridge 1 mikrometer 20 inch 0 0 0 0,00 100,00
Dari  hasil  pemeriksaan  total coliform dengan variasi Cartridge  granular karbon  aktif- Melt blown  filter  cartridge 3  mikrometer- Melt  blown
filter  cartridge 1  mikrometer  pada  reaktor  2 didapatkan  penyisihan  total coliform sebesar 86,52%  pada  media  karbon  aktif.  Total
coliform yang  semula  59,53  CFU/  100  mL tersisihkan  menjadi  8  CFU/  100  mL  oleh media  karbon  aktif.  Penurunan  total coliform yang  terjadi  lebih  besar  jika  dibandingkan dengan  penyisihan  total coliform oleh  media karbon  aktif  pada  reaktor  1,  hal  ini  dapat disebabkan  karena  media  karbon  aktif  yang lebih  tebal,  di  mana  permukaan  adsorben (karbon  aktif)  tempat  bakteri  menempel menjadi  lebih  luas.  Sama  halnya  pada penyaringan dengan melt blown filter cartridge
3  mikrometer  pada  reaktor  2,  karena melt blown  filter  cartridge lebih  tebal  sehingga penyisihan bakteri lebih besar  yaitu menjadi 0 CFU/ mL
Dari hasil penelitian menunjukkan karbon aktif belum  mampu  menyisihkan  total coliform sampai dengan 0 (nol) seperti pada penyaringan  menggunakan  media  zeolit.  Hal ini dikarenakan jenis pori-pori dari karbon aktif yang  lebih  besar  dari  zeolit.  Karbon  aktif tergolong  dalam  makropori  (>  50  nanometer atau >0,05 mikrometer) (Nugroho dkk [10]).

## V. KESIMPULAN
Setelah dilakukan penelitian tentang pengolahan  air  hujan  menggunakan  reaktor dengan  media  filter Treated  Natural  Zeolite , karbon  aktif,  dan melt  blown  filter  cartridge
maka didapatkan kesimpulkan sebagai berikut:
1.  Semakin  kecil  debit  dan  kecepatan maka semakin besar penyisihan kekeruhan,  TDS,  zat  organik,  total coliform ,  dan  perbaikan  pH  yang terjadi.
2.  Susunan  media  filter  TNZ  RC.32- Melt blown  filter  cartridge 3  mikrometer-
Melt blown filter cartridge 1 mikrometer  pada  reaktor  dengan casing filter 20 inch merupakan variasi yang  menyisihkan  kekeruhan  dan TDS  terbesar  yaitu  99,75%  untuk kekeruhan dan 22,22% untuk TDS.
3.  Susunan  media  filter  TNZ  RC.32-TNZ
RC.42- Cartridge  granular karbon  aktif pada  reaktor  dengan  casing  filter  20 inch merupakan variasi yang menyisihkan zat organik terbesar yaitu 68,30%.
4.  Semua susunan media filter baik pada reaktor dengan casing filter 10 maupun  20  inch  dapat  digunakan dalam penyisihan total coliform karena efisiensi total coliform yang tersisihkan sebesar 98,14%-100%.
5.  Susunan  media  filter  TNZ  RC.32-
Cartridge  granural karbon  aktif- Melt blown flter cartridge 3 mikron menggunakan  reaktor  dengan  casing
Media Filter Zeolite Termodifikasi, Karbon Aktif, dan Melt Blown Filter Cartridge
filter  20  inch  menjadi  variasi  yang
terpilih karena memiliki efisiensi penurunan kekeruhan dan TDS terbesar  serta  mampu  menyisihkan 59,95%  zat  organik  dan  100%  total coliform dari air hujan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Julius,  R  J.,  Prabhavathy,  A.,  Ravikumar G.. “Rainwater Harvesting (RHW)-A Review ”. The  International  Journal  of Innovative  Research  and  Development ,
vol. 2, issue 5, pp. 925-937, 2013.
[2]  Sari,  I  P. “Uji  Bakteriologis  Air  Olahan Rainwater  Harvesting  System  di  SDN
Pejagalan  01  dan  02,  Jakarta  Utara ” .
Damianus Journal of Medicine , vol. 14, no.
1, pp. 19-27. 2015
[3]  Yulianti, D., Muflihah. A., Tien. Y . “Pengaruh  Umur  Pemakaian  Zeolit  Alam dan  Arang  dalam  Penyaringan  Air  Sumur
Sistem Adsorpsi Terhadap
Kualitas
Bakteriologis  Air ”. Jurnal  Prodi  Biologi ,  vol
2, No 2, pp. 1-6. 2016
[4]  Metcalf dan Eddy. Wastewater Engineering Treatment:  Disposal  and  Reuse.  3 rd
Edition.  New  York:  McGraw-Hill  Publisher, 1991.
[5]  Mulyatna,  L.,  Yustiani,  Y.M.,  Hasbiah,  A., Yopita,  W. “Rainwater  Treatment  Using
Treated  Natural  Zeolite  and  Activated Carbon  Filter ”. Proceeding  The  1st  IBSC:
Towards  The  Extended  Use  Of  Basic Science For Enhancing Health, Environment,  Energy  And  Biotechnology , pp. 279-281, 2017.
[6]  Sasmitha, D. Pemanfaatan Sampah Plastik Polyethylene  Terephthalate  (PET)  Sebagai Media Pada Unit Pre-Filter . Skripsi. Surabaya:  Jurusan  Teknik  Lingkungan
Institut  Teknologi  Sepuluh  September.
2017
[7]  Yuliawati,  R.,  Zarkowi  Ahmad. “Sistem
Operasional  Damiu  Dan    Kualitas  Bakteri Coliform Air Minum Isi Ulang di Perumahan Bumi  Sempaja  Wilayah  Kerja  Puskesmas Sempaja  Tahun  2011 ”. Artikel  Ilmiah.
Stikes Muda Samarinda , 2011.
[8]  Selamet.  R.,  Filosofi,  R.,  Tristantini,  D. “Disinfeksi Bakteri E.Coli
Secara
Fotokatalitik dengan Katalis Komposit Tio2- Karbon  Aktif  Berpenyangga  Batu  Apung ”.
Artikel  Ilmiah  Departemen  Teknik  Kimia, Fakultas  Teknik,  Universitas  Indonesia,
Jakarta . 2009
[9]  Kanade, P.S. “Disposable Filters-A
Review ” . International Journal Of Innovation Research in Science,
Engineering  and  Technology ,  vol.  2,  issue 10, pp. 5774-5779, 2013.
[10]  Nugroho,  W.,  Purwoto,  S. “Removal
Klorida,  TDS  dan    Besi  Pada  Air  Payau
Melalui Penukar Ion dan Filtrasi Campuran Zeolit  Aktif  Dengan  Karbon  Aktif ”. Jurnal
Teknik  Waktu ,  vol.  11,  nomor  01,  pp.  47-
59. 2013.