## PERENCANAAN DRAINASE KAWASAN UNDANA MENGGUNAKAN PROGRAM AUTO CAD CIVIL 3D DAN GLOBAL MAPPER
John H. Frans 1 (johnhendrikfrans@gmail.com) Aret E. Nesimnasi 2 (aretnessy.an@gmail.com) Wilhelmus Bunganaen 3 (wilembunganaen@yahoo.co.id)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  merencanaan  sistem  drainase  Universitas  Nusa  Cendana  yang  baru dilakukan  dengan  melakukan  pengukuran  topografi  terlebuh  dahulu  untuk  menentukan  pola aliran  pada  kawasan  kampus.  Pengukuran  topografi  dengan  dua  cara  yaitu  menggunakan theodolit  serta  penggunaan  software  Global  Mapper  untuk  mendapatkan  data  sekunder  berupa peta topoggrafi yang kemudian digunakan sebagai dasar perencanaan sistem drainase yang baru. Bedasarkan  hasil  perencanaan  didapat  empat  zona  wilayah  dengan  pembuangan  akhir menggunakan kolam retensi dengan dimensi saluran primer rata – rata dari ke empat zona yaitu tinggi  0,45  meter  dan  lebar  0,35  meter  sedangkan  dimensi  saluran  sekunder  rata  –  rata  dari  ke empat zona yaitu tinggi 0,45 meter dan lebar 0,30 meter

## Kata Kunci: Drainase; Undana; Global Mapper; 3D

## ABSTRACT
This  study  aims  to  plan  the  new  Nusa  Cendana  University  drainage  system  by  measuring  the topography first to determine the flow patterns in the campus area. Topographic measurements in two ways, namely using theodolite and the use of Global Mapper software to obtain secondary data  in  the  form  of  topoggraphic  maps  which  are  then  used  as  a  basis  for  planning  a  new drainage  system.  Based  on  the  results  of  the  planning  obtained  four  zones  with  final  disposal areas  using  retention  ponds  with  primary  channel  dimensions  on  average  from  the  four  zones namely 0.45 meters high and 0.35 meters wide while the secondary channel dimensions average from four zones namely 0 , 45 meters high and 0.30 meters wide

## Key Words: Drainage; Undana; Global Mapper; 3D

## PENDAHULUAN
Kampus  Universitas  Nusa  Cendana  (UNDANA)  memiliki  luas  wilayah  yang  cukup  luas  ±  100 Ha  dan  bentuk  topografi  yang  miring,  sehingga  pada  waktu  musim  penghujan  air  hujan  yang jatuh tidak semuanya meresap kedalam tanah sebagian besar air akan menjadi aliran permukaan (Run  off).  Genangan  yang  terjadi  di  wilayah  Universitas  Nusa  Cendana  juga  terjadi  karena drainase  eksisting  yang  ada  tidak  direncanakan  dengan  baik  dan  mengalami  kerusakan  berat, sehingga  air  limpasan  tidak  sampai  pada  pembuangan  akhir  dan  menyebabkan  di  wilayah Universitas  Nusa  Cendana  dibeberapa  titik  terjadi  genangan.  Faktor  lain  yang  menyebabkan terjadinya  genangan  adalah  pembangunan  yang  terus  terjadi,  sehingga  menyebabkan  lahan terbuka  berubah  menjadi  bangunan  –  bangunan  yang  membuat  permukaan  tanah  menjadi tertutup.    Akibat  dari  berubahnya  tata  guna  lahan  tersebut  maka  akan  memperparah  genangan dan menimbulkan kerusakan bangunan yang berada di lokasi terjadinya genangan, mengganggu aktifitas  kampus  dan  kerusakan  badan  jalan.  Akibat  dari  genangan  air  yang  masih  terjadi  pada kawasan  Universitas  Nusa  Cendana,  maka  diperlukannya  perencanaan  sistem  drainase  yang baru. Perencanaan sistem drainase yang direncanakan adalah sistem drainase yang berkelanjutan dengan  menggunakan  kolam  retensi,  sehingga  dapat  membuang  kelebihan  air  dan
1 Prodi Teknik Sipil, FST Undana;
2 Prodi Teknik Sipil, FST Undana;
3 Prodi Teknik Sipil, FST Undana.
menampungannya  untuk  menanggulangi  genangan  yang  lebih  para  akibat  pembangunan  yang terus terjadi.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui  besar  debit  limpasan  yang  terjadi  pada  sistem  jaringan  drainase  Kampus Universitas Nusa Cendana.
2. Mengetahui  dimensi  atau  ukuran  saluran  drainase  yang  direncanakan  pada  kawasan Universitas Nusa Cendana.
3. Mengetahui dimensi kolam retensi pada saluran drainase.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Definisi Drainase
Dalam  lingkup  rekayasa  sipil,  drainase  diartikan  sebagai  serangkaian  bangunan  air  yang berfungsi  untuk  mengurangi  atau  membuang  kelebihan  air  dari  suatu  kawasan  atau  lahan, sehingga  lahan  dapat  difungsikan  secara  optimal  sesuai  dengan  kepentingan.Dalam tata  ruang, drainase  berperan  penting  untuk  mengatur  pasokan  air  demi  pencegahan  genangan  atau banjir. Drainase  juga  bagian  dari  usaha  untuk  mengontrol  kualitas air  tanah dalam  kaitannya  dengan salinitas. (Hasmar, 2011)

## Analisis Frekuensi Data Hidrologi
Tujuan  Analisis  frekuensi  data  hidrologi  adalah  berkaitan  dengan  besaran  peristiwa-  peristiwa ekstrim yang berkaitan dengan frekuensi kejadiannya melalui penerapan distribusi kemungkinan. Data  hidrologi  yang  dianalisis  diasumsikan  tidak  bergantung  (independent)  dan  terdistribusi secara  acak  dan  bersifat  stokastik.  (Suripin,  2004).  Analisis  frekuensi  curah  hujan  rancangan dengan metode gumbel dan log pearson type III, yaitu :
1. Gumbel = ̅ + . (1)
Dimana:
X t : Curah hujan rencana dengan kala ulang T tahun
̅
: Nilai rata – rata aritmatik hujan kumulatif K T
: Faktor frekuensi
Sx : Standar deviasi yang merupakan fungsi dari n 2. Log Pearson Type III log = log ̅ + . (2)
Dimana :
Log X : Nilai logaritmik dari X dengan kala ulang T tahun
Log ̅ : Nilai rata – rata dari Log X
Sd : Standar deviasi G : Faktor frekuensi yang merupakan fungsi dari kala ulang koefisien kemencengan CS : Koefisien kemencengan

## Waktu Konsentrasi
Perhitungan  nilai  waktu  konsentrasi  menggunakan  dua  alternatif  untuk  mendapat  nilai  waktu konsentrasi (Suripin, 2004)
= +
(3)
= + (4)
to = ( 2 /3 x 3 ,2 8 x L ( n /v s )) to = ( 2 /3 x 3 ,2 8 x L ( n /v s )) td =  Ls /(60V ) td = Ls/(6 0V ) D ae rah  T a ng kap an  A ir 1 D a era h T an gka pa n A ir 2 S alu ra n 1 S alura n 2 (S alura n 1) (S aluran 2) (S a lu ra n 2 ) (S a lu ra n 1 ) S alu ra n 1 tc 1 = to +  td tc 2 = 0  (aw al sa lu ra n) tc =  dia m b il ya ng  m a ksim um a nta ra T c 1 da n T c 2
S a lu ran  2 tc 1 = to + td
tc 2 = tc 1 ( s a l u r a n   1 )  + td tc = d ia m bil yan g m aksim u m a ntara T c 1 d an  T c 2

## Gambar 1 Sketsa Perhitungan Waktu Konsentrasi (Tc)

## Analisi Intensitas Curah Hujan
Intensitas  curah hujan  adalah ketinggian curah hujan  yang terjadi pada kurun waktu dimana air tersebut  berkonsentrasi.  Intensitas  curah  hujan  dinotasikan  dengan  huruf  I  dengan  satuan (mm/jam),  yang  artinya  tinggi curah hujan  yang  terjadi sekian mm dalam kurun waktu per jam (Suripin,  2004).  Intensitas  curah  hujan  dapat  dihitung  dengan  beberapa  rumus,  salah  satunya seperti :
Rumus Mononobe :
I = ( ) (5) Dimana : I : Intensitas Hujan (mm/jam) R 24
: Curah hujan harian maksimum (mm) t c
: Waktu konsentrasi (jam)

## Koefisien pengaliran (run off)
Koefisien  pengaliran  (run  off)  dihitung  dengan  memperhatikan  faktor  iklim  dan  fisiografi  yaitu dengan menjumlahkan beberapa koefisien C (Suripin, 2004).
= ! " ! " # ! # "..." $ ! $ ! "! "! # "..."! $ (6) Dimana : C : Harga koefisien pengaliran C 1 , C 2 ,..., C n : Koefisien pengaliran yang sesuai dengan tipe kondisi permukaan
A 1 , A 2 ,..., A n : Luas daerah pengaliran yang sesuai dengan tipe kondisi permukaan batas.

## Analisa Debit Air Hujan
Debit  air  hujan  atau  debit  limpasan  adalah  apabila  intensitas  hujan  yang  jatuhdi  suatu  Daerah Tangkapan  Air  melebihi  kapasitas  infiltrasi,  setelah  laju  infiltrasi  terpenuhi  air  akan  mengisi cekungan  –  cekungan  pada  permukaan  tanah.  Setelah  cekungan  –  cekungan  tersebut  penuh, selanjutnya air akan mengalir diatas permukaan tanah. Debit air hujan ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : (Suripin, 2004)
Rumus Debit Limpasan :
Q = 0,002778 .C. I. A (7)
Dimana :
Q : Debit aliran air limpasan (m 3 /detik) C : Koefisen run off (berdasarkan standar baku) I : Intensitas hujan (mm/jam) A : Luas daerah pengaliran (Ha)

## Perhitungan Dimensi Saluran Drainase
Perhitungan  dimensi  saluran  menggunakan  persamaan  pengaliran  dan  persamaan  Robert Manning : (Suripin, 2004)
Q  = V x A (8)
V   = % × ' / × / (9)
Dimana :
Q  = Debit rencana (m 3 /dtk) A  = Luas penampang saluran (m 2 ) V  = Kecepatan aliran (m/dtk)
n = Angka kekasaran saluran (manning)
R  = Jari – jari hidrolis (m)
P = Keliling basah saluran (m)
S = Kemiringan Saluran (%) b h w
Gambar 2. Saluran Bentuk Persegi Luas penampang basah di hitung dengan menggunakan rumus :
A  = b x h (10) Dimana : A  : Luas penampang basah saluran (m 2 )
b : Lebar saluran (m)
h : Tinggi muka ai rencana (m)
Keliling basah saluran di hitung dengan menggunakan rumus :
P = b + 2.h (11)
Dimana :
P : Keliling basah saluran (m)
b : Lebar saluran (m)
h : Tinggi muka ai rencana (m)
Jari – jari hidrolis di hitung dengan menggunakan rumus :
R  = ! ) (12)
Dimana :
R  : Jari – jari hidrolis (m) A  : Luas penampang basah saluran (m 2 ) P : Keliling basah saluran (m)

## Perhitungan Dimensi Gorong – Gorong
Gorong – gorong yang digunakan pada perencanaan kali ini berbentuk persegi yang terbuat dari beton  atau  box  culvert.  Gorong  -  gorong  yang  digunakan  dalam  perencanaan  ini  berbentuk persegi, sehingga gorong - gorong menjadi ekonomis maka nilai lebar saluran (b) harus dua kali lebih besar dari tinggi saluran (h). (Suripin, 2004)
h w b

## Gambar 3 Gorong - gorong Bentuk Persegi

## Perhitungan Dimensi Bak Penampungan
Bak penampungan merupakan bangunan pelengkap pada pertemuan dua atau lebih saluran. Bak penampungan  memiliki  fungsi  sebagai  bak  yang  menangkap  sedimentasi  yang  dimensinya dibuat lebih besar dan lebih dalam, maka agar saluran menjadi ekonomis nilai b = 0,8h. (Suripin, 2004)

## Gambar 4 Bak Penampungan Bentuk Persegi

## Inlet  Saluran
Kapasitas tergantung dari bentuk saluran, sifat aliran dan sesuai dengandaerah  atau bagian yang rendah  setempat  /  lokal.  Selain  bentuk  saluran  beberapa  hal  yang  juga  berpengaruh  seperti kemiringan  jalan  baik  arah  panjang  atau  melintang,  kedalaman  saluran,  kekasaran  permukaan saluran, kecepatan aliran, kapasitas inlet ditentukan dengan rumus (Suripin, 2004) :
* =  0,36  × /  × 0 × 1
(13)
b = 0,8 h
Dimana :
Q
: Kapasitas inlet (m 3 /dtk) g : Percepatan gravitasi (m/dtk 2 ) d
: Tinggi inlet (m)
L
: Lebar inlet (m)

## Kolam Retensi
Dimensi  kolam  retensi  dapat  dihitung  berdasarkan  debit  saluran  utama  yang  dihitung sebelumnya.
2 3 =   2 4567%8 ≥ 2 :% (14) Dimana : V r = Volume rencanakolam retensi (m 3 ) V Tampung = Volume tampungan kolam retensi (m 3 ) V in
= Volume yang masuk kolam retensi (m 3 )

## METODE PENELITIAN

## Teknik Analisis Data
Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisa  dan  diolah  menggunakan  software  dan  data  yang  lain dihitung menggunakan rumus rasional untuk mendapatkan debit banjir kemudian merencanakan dimensi saluran drainase dengan debit banjir yang ada. Teknik analisa data melalui tahap – tahap sebagai berikut :
1. Analisa hidrologi
a. Menghitung curah hujan rata – rata dengan metode rerata aljabar
b. Menghitung  curah  hujan  rencana  dengan  menggunakan  Metode  Gumbel,  Metode  Log Pearson Type III.
c. Menghitung koefisien pengaliran
2. Menghitung debit rencana Menghitung debit air hujan atau debit limpasan (Q) dengan menggunakan rumus rasional
3. Menghitung dimensi saluran drainase dan kolam retensi
a. Menghitung  kapasitas  saluran  pengaliran,  panjang  saluran,  intesitas  curah  hujan  dan koefisien pengaliran.
b. Menghitung dimensi saluran dan debit aliran inlet modifikasi rumus manning.
c. Merencanakan dimensi kolam retensi
4. Mendesain saluran drainase dan kolam retensi dengan model 3D
Setelah melakukan perhitungan dan mendapatkan dimensi saluran drainase dan dimensi kolam retensi maka dilakukan pemodelan dalam bentuk 3 dimensi menggunakan progam AutoCAD Civil 3D

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Pembuatan Peta Daerah Tangkapan Air (DTA) dengan Progam Global Mapper
Berdasarkan  peta  Daerah  Tangkapan  Air  (DTA)  maka  zona  pola  aliran  dibagi  menjadi  4  zona pola aliran pembuangan. Arah pembuangan zona 1 ke  gerbang depan UNDANA, untuk zona  2 akan  dibuang  ke  arah  kolam  retensi  yang  akan  direncanakan  pada  lahan  kosong  yang  berada pada  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat.  Zona  3  mempunyai  arah  aliran  pembuangan  ke  Fakultas Kedokteran Hewan dan zona 4 akan dibuang ke arah jalan Prof. Dr. Herman Johanes. Pembagian zona pola aliran air dapat dilihat pada Gambar 4

## M u la i
P e m b u ata n  P e ta  T o p o g rafi
S u r v e i L a n g su n g
S u r ve i T id a k  L a n g s u n g ( m e n g g u n a k a n   S o ftw a re ) M e n g h itu n g  C u ra h  H u ja n  R e ra ta M e n g h itu n g  In te n s ita s  C u r a h  H u ja n M e n gh itu n g  K o e fis ie n  P e n g alira n M en g h itu n g  D e b it H as il D an  P e m b a h a sa n D ata  P rim er -  L e b a r Ja la n -  K o n d isi D ae ra h  P e n g a lira n -  K o n d is i D ra in a se E k sistin g D a ta  S e k u n d e r - D a ta  H u a jn - D a ta  T o p o g ra fi M e n g h itu n g  D im e n si S a lu ran D ra in a se M e n g h itu n g  D im e n s i K o la m R ete n si M e n d e sa in  S a lu r an  D ra in a se  d a n K o la m  R e ta n si d e n g a n   C iv il  3 D S ele sa i
Gambar 5. Diagram Alir
Gambar 4. Peta Zona Pola Aliran Rencana

## Analisa Curah Hujan Harian Maksimum Rencana Metode Gumbel
Frekuensi hujan adalah besarnya kemungkinan suatu besaran hujan disamai atau dilampaui. Kala ulang  (Retrun  Period)  adalah  waktu  hipotetik  dimana  hujan  dengan  besaran  tertentu  akan disamai  atau  dilampaui.  Analisa  frekuensi  curah  hujan  bertujuan  untuk  penentuan  debit  banjir rencana  yang  akan  terjadi  selama  periode  pengamatan  tertentu  berdasarkan  data  hujan  dari stasiun  hujan  El  Tari  dan  stasiun  hujan  Lasiana.  Waktu  pengamatan  digunakan  pada  penelitian ini berdurasi 10 tahun, yaitu dimulai dari tahun 2006 – 2015.

## Tabel 1 Hasil Perhitungan Curah Hujan Rencana Dengan Metode Gumbel
T (Tahun) Sx K Xt (mm) 2 101,155 42,741 -0,135 95,376 5 101,155 42,741 1,059 146,399 10 101,155 42,741 1,849 180,183 20 101,155 42,741 2,596 212,122 25 101,155 42,741 2,848 222,866 50 101,155 42,741 3,588 254,531
Analisa Curah Hujan Harian Maksimum Rencana Metode Log Pearson Tipe III
menghitung curah hujan maksimum rencana dengan Metode Log Pearson Tipe III adalah sebagai berikut :

## Tabel 2 Hasil Perhitungan Curah Hujan Rencana Dengan Metode Log Perarson Tipe III
T (Tahun) Log X G S Log x Xt(mm) 2 1,974 -0,047 0,172 94,112 5 1,974 0,827 0,172 94,262 ; < (mm)
T (Tahun) Log X G S Log x Xt(mm) 10 1,974 1,304 0,172 94,344 20 1,974 1,655 0,172 94,404 25 1,974 1,830 0,172 94,434 50 1,974 2,118 0,172 94,483

## Sistem Drainase Rencana
Perhitungan  analisa  debit  dihitung  berdasarkan  skem  jaringan  sistem  drainase  rencana  yang dibuat  berdasarkan  pola  aliran  dan  DTA  (Daerah  Tangkapan  Air)  hasil  desain  menggunakan program global mapper.  Contoh skema jaringan sistem drainase zona 1  yang dapat dilihat pada gambar  5,  dari  contoh  sistem  drainase  zona  1  menunjukan  aliran  air  pembuangan  berawal  dari saluran D4 Ka yang artinya saluran ke empat pada daerah D di bagian kanan jalan dan berakhir pada  saluran  O2  Ki  yaitu  saluran  ke  dua  pada  daerah  O  di  bagian  kiri  jalan  yang  selanjutnya diteruskan ke kolam retensi 1.
A = 6,993 Ha A = 0,111 Ha A = 0,394 Ha A = 0,371 Ha A = 0,795 Ha A = 0,333 Ha A = 1,159 Ha A = 2,086 Ha A = 1,026 Ha A = 0,311 Ha A = 3,233 Ha D 4 . K a N 1. Ki N 1 . K i M 3 . K a P 1 . K a N 2. Ka N 2. Ka O 2. Ki O 2 . K i O 4. Ka O 1. Ki O 1 . K i O 3. Ka O 3 . K a O 4. Ka P 4. Ki P 4. Ki O 5. Ki O 5. Ki BP1A BP3A BP2A BP4A D 4. Ka M 3. Ka P 1. Ka Keterangan :
Saluran primer kanan jalan Saluran primer kiri jalan Saluran sekunder kanan jalan Saluran sekunder kiri jalan

## Gambar 5. Skema Jaringan Drainase Zona 1

## Waktu Kosentrasi (t c )
Waktu  konsentrsi  adalah  waktu  yang  dibutuhkan  oleh  limpsan  untuk  melalui  jarak  terjauh  di daerah hujan  yaitu di suatu titik di hulu sampai ke titik tinjauan paling akhir. Hasil perhitungan waktu konsentrasi (t c ) zona 1 dapat dilihat pada Tabel 3
Tabel 3 Perhitungan nilai waktu konsentrasi (t c )
No Nama Saluran Ls (m) L (m) S (%) n V (m/dtk) to (menit) td (menit) tc1 (menit) tc2 (menit) tc desain (menit) 1 D4 44.000  15.260 2.425  0.014 1.500 0.300 0.489 0.789 0.489 0.789 2 M3 151.000  61.980 0.984  0.014 1.500 1.913 2.167 4.079 2.956 4.079 3 P1 348.000  69.627 0.201  0.014 1.500 4.753 6.033 10.787 10.901 10.901 4 N1 406.000  32.860 7.791  0.014 1.500 0.360 4.511 4.872 8.318 8.318 5 O2 177.000  29.579 0.440  0.014 1.500 1.366 6.478 7.844 17.896 17.896
6 N2 327.000  39.450  48.492  0.014 1.500 0.173 3.633 3.807 3.633 3.807 7 O1 138.000  28.772 0.556  0.014 1.500 1.181 3.067 4.248 3.067 4.248 8 O3 138.000  29.579 0.372  0.014 1.500 1.485 1.533 3.018 1.533 3.018 9 O4 53.500  32.573 2.057  0.014 1.500 0.695 3.661 4.356 10.927 10.927 10 O5 57.500  36.051 3.245  0.014 1.500 0.613 0.639 1.252 0.639 1.252 11 P4 57.000  55.530  31.046  0.014 1.500 0.305 0.633 0.938 0.633 0.938

## Analisa Intensitas Curah Hujan
Berdasarkan hasil peritungan curah hujan harian  maksimum dan waktu konsentrasi maka tahap selanjutnya  adalah  perhitungan  intensitas  hujan.  Nilai  intensitas  hujan  didapat  berdasarkan penyelidikan  Van  Breen,  dengan  jumlah  hujan  sebesar  22,5%.  Maka  nilai  intensitas  hujan rencana yang digunakan sebagai berikut :

## Tabel 4 Perhitungan intensitas hujan zona 1
Nama Saluran R24 (mm) Tc (jam) I (mm/jam) D4 32.940 0.013 204.991 M3 32.940 0.068 68.554 P1 32.940 0.182 35.598 N1 32.940 0.139 42.633 O2 32.940 0.298 25.581 N2 32.940 0.063 71.787 O1 32.940 0.071 66.728 O3 32.940 0.050 83.801 O4 32.940 0.182 35.542 O5 32.940 0.021 150.705 P4 32.940 0.016 182.593

## Perhitungan Koefisien Pengaliran (run off)
Hasil perhitungan nilai koefisien pengaliran (C) zona 1 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4

## Tabel 5 Perhitungan nilai koefisien pengaliran (C) zona 1
Nama Saluran C Lahan C Jalan C Gedung A Lahan (Ha) A Jalan (Ha) A Gedung (Ha) C D4 0,200 0,900 0,900 0.311 0.035 0.000 0.271 M3 0,200 0,900 0,900 1.026 0.156 0.000 0.292 P1 0,200 0,900 0,900 3.233 0.434 0.000 0.283 N1 0,200 0,900 0,900 2.086 0.586 0.446 0.432 O2 0,200 0,900 0,900 6.993 1.518 1.277 0.400 N2 0,200 0,900 0,900 1.159 0.262 0.385 0.451 O1 0,200 0,900 0,900 0.371 0.110 0.275 0.557 O3 0,200 0,900 0,900 0.333 0.110 0.275 0.575 O4 0,200 0,900 0,900 0.795 0.264 0.556 0.555 O5 0,200 0,900 0,900 0.111 0.046 0.000 0.405 P4 0,200 0,900 0,900 0.394 0.046 0.000 0.273

## Perhitungan Debit Air Hujan
Hasil perhitungan debit air hujan (Q) zona 1 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6
Tabel 6 Perhitungan debit air hujan (Q) zona 1
Nama Saluran C I (mm/Jam) A (Ha) Q (m 3 /dtk) D4 0.271 204.991 0.311 0.048 M3 0.292 68.554 1.026 0.057 P1 0.283 35.598 3.233 0.090 N1 0.432 42.633 2.086 0.107
Nama Saluran C I (mm/Jam) A (Ha) Q (m 3 /dtk) O2 0.400 25.581 6.993 0.199 N2 0.451 71.787 1.159 0.104 O1 0.557 66.728 0.371 0.038 O3 0.575 83.801 0.333 0.045 O4 0.555 35.542 0.795 0.044 O5 0.405 150.705 0.111 0.019 P4 0.273 182.593 0.394 0.054

## Perhitungan Dimensi Saluran
Saluran drainase yang digunakan adalah saluran U Ditch atau saluran beton pracetak yang mempunyai bentuk persegi.

## Tabel 7 Dimensi saluran primer dan sekunder zona 1
Nama Saluran Jenis Saluran Q Rencana (m3/dtk) Dimensi Saluran P (m) R (m) w (m) V saluran (m/dtk) A (m 2 ) h (m) b (m) D4 Primer 0.048 0.025 0.113 0.225 0.014 0.450 0.056 0.237 M3 0.057 0.024 0.109 0.217 0.014 0.434 0.054 0.233 P1 0.090 0.036 0.133 0.267 0.014 0.533 0.067 0.258 N1 0.107 0.037 0.136 0.271 0.014 0.542 0.068 0.260 O2 0.199 0.069 0.185 0.370 0.014 0.740 0.093 0.304 N2 Sekunder 0.104 0.048 0.155 0.310 0.014 0.621 0.078 0.279 O1 0.038 0.019 0.099 0.197 0.014 0.394 0.049 0.222 O3 0.045 0.022 0.104 0.208 0.014 0.416 0.052 0.228 O4 0.044 0.029 0.120 0.239 0.014 0.478 0.060 0.245 O5 0.019 0.053 0.163 0.326 0.014 0.652 0.082 0.286 P4 0.054 0.057 0.168 0.337 0.014 0.673 0.084 0.290

## Perhitungan Dimensi Gorong – Gorong
Gorong  -  gorong  yang  direncanakan  pada  kawasan  kampus  Undana  berbentuk  persegi  dan merupakan saluran beton pracetak atau box culvert. Hasil perhitungan dimensi gorong - gorong zona 1 selengkanya dapat dilihat pada Tabel 8.

## Tabel 8 Dimensi gorong - gorong zona 1
Nama Gorong Q (m 3 /dtk)
Dimensi Gorong - gorong
n P (m) R (m) w (m) V gorong' (m/dtk) A (m 2 ) h (m) b (m) G1A 0.005 0.048 0.095 0.014 0.190 0.024 0.154 1.068 0.005 G2A 0.004 0.043 0.086 0.014 0.172 0.021 0.147 0.998 0.004 G3A 0.009 0.066 0.131 0.014 0.262 0.033 0.181 1.324 0.009 G4A 0.007 0.059 0.119 0.014 0.238 0.030 0.172 1.240 0.007 G5A 0.017 0.094 0.187 0.014 0.374 0.047 0.216 1.677 0.017 G6A 0.009 0.066 0.131 0.014 0.262 0.033 0.181 1.324 0.009 G7A 0.010 0.072 0.144 0.014 0.287 0.036 0.190 1.407 0.010

## Perhitungan Dimensi Bak Penampungan
Bak  penampungan  yang  direncanakan  pada  kawasan  kampus  Undana  berbentuk  persegi  yang dibuat  lebih  dalam  dan  lebih  lebar  dari  saluran  drainase  yang  direncanakan.  Dimensi  bak penampungan menjadi ekonomis jika lebar bak penampungan (b) adalah 0,8h.

## Tabel 9 Dimensi bak penampungan zona 1
Nama Bak Penampungan Q Rencana (m3/dtk) n S Dimensi Bak Penampungan P (m)  R (m) w (m) V Bak (m/dtk) A (m 2 ) h (m) b (m) BP1A 0.211 0.014 0.005 0.131 0.452 0.362 1.265 0.129 0.113 0.993
Nama Bak Penampungan Q Rencana (m3/dtk) n S Dimensi Bak Penampungan P (m)  R (m) w (m) V Bak (m/dtk) A (m 2 ) h (m) b (m) BP2A 0.088 0.014 0.005 0.068 0.326 0.261 0.913 0.093 0.081 0.799 BP3A 0.242 0.014 0.005 0.145 0.476 0.381 1.333 0.136 0.119 1.029 BP4A 0.272 0.014 0.005 0.158 0.497 0.398 1.392 0.142 0.124 1.059

## Perhitungan Inlet Saluran
Inlet  yang  dibuat  pada  trotoar  bertujuan  untuk  menyalurkan  limpasan  air  hujan  yang  berada disepanjang  jalan  menuju  kedalam  saluran.  Hasil  perhitungan  jumlah  lubang  inlet  yang  dibuat untuk menyalurkan air limpasan dari jalan ke saluran pada zona 1 dapat dilihat pada Tabel 10
Tabel 10 Perhitungan jarak inlet dan jumlah inlet zona 1 Nama Saluran Ls (m) W (m) S (%) D (m) N A (Ha) D4 44,000 8,000 2,000 49,497 1,000 0,019 M3 151,000 8,000 2,000 49,497 4,000 0,019 P1 348,000 8,000 2,000 49,497 8,000 0,019 N1 406,000 8,000 2,000 49,497 9,000 0,019 O2 177,000 8,000 2,000 49,497 4,000 0,019 N2 327,000 8,000 2,000 49,497 7,000 0,019 O1 138,000 8,000 2,000 49,497 3,000 0,019 O3 138,000 8,000 2,000 49,497 3,000 0,019 O4 53,500 8,000 2,000 49,497 2,000 0,019 O5 57,500 8,000 2,000 49,497 2,000 0,019 P4 57,000 8,000 2,000 49,497 2,000 0,019

## Perhitungan Dimensi Kolam Retensi
Kolam retensi yang direncana pada kawasan kampus UNDANA sebanyak 4 buah kolam retensi. Kolam retensi yang direncanakan harus memiliki daya tampungang lebih besar dari volume yang dihasilkan oleh limpasan air hujan.
1. Kolam retansi 1 (zona 1) :
Hasil perhitungan kapasitas kolam retensi 1 menunjukan kolam retensi dengan dimensi  B =  15,000  m,  L=  20,000  m,  dan  H  =  2,500  m  mampu  menerima  volume  air  hujan  yang dihasilkan pada zona 1 sebesar 715,323 m 3 .
2. Kolam retansi 2 (zona 2) :
Hasil perhitungan kapasitas kolam retensi 2 menunjukan kolam retensi dengan dimensi  B =  10,000  m,  L=  20,000  m,  dan  H  =  2,000  m  mampu  menerima  volume  air  hujan  yang dihasilkan pada zona 2 sebesar 342,490 m 3 .
3. Kolam retansi 3 (zona 3) :
Hasil perhitungan kapasitas kolam retensi 3 menunjukan kolam retensi dengan dimensi  B =  8,000  m,  L=  15,000  m,  dan  H  =  2.000  m  mampu  menerima  volume  air  hujan  yang dihasilkan pada zona 3 sebesar 215,408 m 3 .
4. Kolam retansi 4 (zona 4) :
Hasil perhitungan kapasitas kolam retensi 4 menunjukan kolam retensi dengan dimensi  B =  8,000  m,  L=  15,000  m,  dan  H  =  2.000  m  mampu  menerima  volume  air  hujan  yang dihasilkan pada zona 4 sebesar 2115,267 m 3 .

## Pembahasan
Jenis saluran yang digunakan pada perencaan drainase ini adalah saluran beton precat dan untuk gorong – gorong digunakan boxbox. Hasil perhitungan dimensi saluran dapat dilihat pada Tabel 4.15  dan  Lampiran  22,  dari  semua  dimensi  saluran  untuk  zona  1,  zona  2,  zona  3  da  zona  4
diambil yang maksimum, sehingga saluran dimensi saluran yang digunakan untuk saluran primer dan sekunder dapat dilihat pada Tabel 11.

## Tabel 11 Dimensi Saluran Rencana
Nama Saluiran Jenis saluran Dimensi Saluran b (m) h (m) Zona 1 Primer 0,40 0,50 Sekunder 0,35 0,50 Zona 2 Primer 0,35 0,50 Sekunder 0,35 0,45 Zona 3 Primer 0,30 0,45 Sekunder 0,30 0,45 Zona 4 Primer 0,25 0,35 Sekunder 0,20 0,35

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat didimpulka bahwa :
1. Besarnya  debit  limpasan  yang  masuk  pada  kolam  retensi  zona  1  sebesar  0,199  m 3 /dtk, untuk zona 2 besarnya debit limpasan 0,095 m 3 /dtk, untuk zona 3 besarnya debit limpasan 0,060 m 3 /dtk, dan untuk zona 4 besarnya debit limpasan 0,060 m 3 /dtk.
2. Berdasarkan hasil perhitungan dimensi saluran  yang digunakan pada zona 1  yaitu saluran primer memiliki tinggi 0,50 m dan lebar 0,40 m sedangkan untuk dimensi saluran sekunder yaitu tinggi 0,50 m dan lebar 0,35 m. Dimensi saluran  yang digunakan pada zona 2  yaitu saluran primer memiliki tinggi 0,50 m dan lebar 0,35 m sedangkan untuk dimensi saluran sekunder yaitu tinggi 0,35 m dan lebar 0,45 m. Dimensi saluran yang digunakan pada zona 3 yaitu saluran primer memiliki tinggi 0,45 m dan lebar 0,30 m sedangkan untuk dimensi saluran  sekunder  yaitu  tinggi  0,45  m  dan  lebar  0,30  m.  Dimensi  saluran  yang  digunakan pada zona 4 yaitu saluran primer memiliki tinggi 0,35 m dan lebar 0,25 m sedangkan untuk dimensi saluran sekunder yaitu tinggi 0,35 m dan lebar 0,20 m
3. Berdasarkan  hasil  perhitungan  dimensi  kolam  retensi  pada  zona  1  yaitu  lebar  10,00  m, panjang 20,00 m dan tinggi 2,00 m, untuk zona 2 yaitu lebar 10,00 m, panjang 20,00 m dan tinggi  2,00  m,  untuk  zona  3  yaitu  lebar  8,00  m,  panjang  15,00  m  dan  tinggi  2,00  m,  dan untuk zona 4 yaitu lebar 8,00 m, panjang 15,00 m dan tinggi 2,00 m.

## SARAN
1. Berdasarkan  hasil  pengamatan  di  wilayah  kampus  Universitas  Nusa  Cendana  didapat kondisi sistem drainase yang sudah rusak dan tidak terkoneksi dengan baik, sehingga perlu dilakukannya perencanaan sistem drainase yang baru.
2. Dapat  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  untuk  sistem  drainase  dengan  pembuangan  akhir sumur resapan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hasmar. H. A. H, 2011, Drainase Terapan, UII Press, Yogyakarta.
Suripin, 2004, Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan, Andi, Yogyakarta.