## PERHITUNGAN OPTIMASI BAHAN BAKAR SOLAR PADA PEMAKAIAN GENERATOR SET DI BTS
Badaruddin 2 ,Ferdi Hardiansyah 1 ,
1,2 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Mercubuana, Jakarta, Indonesia Email: bsulle@gmail.com
Abstrak -  Di  suatu  tower  atau  BTS yang belum dapat suplai dari  PLN sangat di perhatikan khusus, dengan adanya tower di daerah-daerah tertentu   yang   belum   dapat   suplai PLN, untuk itu digunakannya generator  set    sebagai    suplai pengganti   PLN   di   suatu   tower, karena sangat berperan aktif di tower tersebut.
Suplai  energi  listrik  di suatu tower sangat  diperlukan, karena digunakan sebagai penguat  rectifier dan  transmisi  lainnya  yang  ada di tower  atau  BTS,  dan  kegunaannya sebagai   penyalur   sinyal       XL   di daerah  tersebut.  PT.  Graha  Sumber Prima  Elektronik    telah    mengambil PO project  CDC  rental  dari  XL, dimana telah dipercaya untuk menjalanankan project ini.
Dari  pemakaian  generator set di  suatu  tower  atau  BTS,  telah  di analisa  tentang perhitungan  bahan bakar  solar  yang dikonsumsi  oleh generator set  tersebut,  hasil  dari analisa  tersebut  dilakukan  di  2  site
berbeda  dan  mempunayi  beban  yang berbeda juga.  Dan  telah  didapat  hasil dari perhitungan  dalam  pemakaian genset running selama 12 jam .
Kata kunci : Generator,BTS , bahan bakar solar

## PENDAHULUAN
Saat  ini  untuk di  daerah  – daerah    yang  masih    jaringannya sangat  kurang  atau  memang  tidak ada  sama sekali,  untuk  itu  di adakannya  tower  di   beberapa  titik atau  tempat  yang  sangat  kurang adanya jaringan  atau signal ,  dari penempatanya  ditempat  di  daerah  – daerah  dan  kepulauan  yang  memang sangat  membutuhkan  jaringan  atau signal. Dari  adanya tower  ini  ada perangkat pendukungnya yaitu rectifier, RBS , dan genset, perangkat ini sebagai pendukung  adanya signal di berdirinya  tower  –  tower  yang sudah  ada.  Perangkat  Generator  set yang terpasang pada  site  (tower) dipergunakan  untuk power atau penyuplai  tegangan    yang  diberikan
Vol.6 No.2 Mei 2015 61
oleh   genset.  Penempatan  generator set  ini  karena tower  atau  area  yang belum masuk  PLN  dan sangat membutuhkan jaringan  atau signal , sehingga  memakai  genset untuk memberikan tegangan  agar perangkat di tower dapat bekerja dan memberikan signal bagi pengguna
handphone yang membutuhkan jaringan.
Dengan  adanya  project ini perlu lebih  teliti  dari  segi  pemakaian bahan  bakar  yang dibutuhkan  untuk genset  dan  battrey  sebagai  beckup genset, dari perangkat  genset tidak bekerja 24 jam hidup atau ON, untuk itu  ada perangkat rectifier CDC  yang didalamnya ada  battrey  sebagai beckup  genset, bila  genset sudah waktunya istirahat, yang akan berperan  aktif  battrey  yang sudah ditentukan dalam  waktu beckupnya. Dan dari  genset ini untuk pemakaian bahan  bakarnya  menggunakan  solar, dari  pengguanan  solarnya    dapat dilihat dari  daya  yg diperoleh  yang digunakan. Diketahui  dari kinerja genset  yang  sedang  aktif  pemakaian bahan  bakar  terus  berjalan, belum diketahui  untuk  pemakiaannya selama  aktif  genset,  untuk  itu  akan
diperhitungkan  pemakaian solar  yang telah digunakan dalam waktu 12 jam.

## Perumusan masalah
Daripenelitian  ini  terdapat  beberapa masalah dan diriumuskan sebagai berikut :
1.  Apakah  genset bekerja  dengan bekerja dengan  normal  dalam pemakaian solarnya.
2.  Perhitungan  bahan  bakar solar running genset selama 12 jam.
Tujuan penelitian
a)  Perhitungan pemakaian bahan bakar solar  pada  saat  genset    sedang running
b) untuk  mengoptimalkan  kinerja genset.

## Batasan Masalah
Karena sistem kerja gensetsebagai  power di  suatu tower yang   bertempat   di   daerah-daerah yang   belum   adanya   masuk   PLN, maka dari  penelitian  ini  untuk perhitungan pemakaian bahan bakar solar  perhari  yang digunakan  oleh genset

## LANDASAN TEORI

## CDC (CHARGE DISC CHARGE)
CDC  Rental  adalah  suatu proses charge disc  charge antara battery    dan    genset,    yang    telah
Vol.6 No.2 Mei 2015 62
ditempatkan di BTS (Base
Transcevier  Station) yang  belum mesuk  PLN di  suatu  daerah  tersebut. Dari penjelasan  CDC  ini membahas tentang pemakain  genset  dan battery pada saat bekerja. Dan sebagai power
di  BTS  tersebut  dan battery sebagai beack up powernya .
Dari  CDC  ini  akan memahami cara kerja dari genset dan battery yang  telah  berperan  aktif  di suatu  site  atau  BTS,  CDC  ini  telah teruji  dari  segi  teknisnya  yang dapat memberikan performa  yang sangat baik  dalam  bidang telkomunikasi Jaringan XL.

## CDC Rental
Suatu    tower    yang   berdiri yang terdapat  perangkat-perangkat yang  telah  terpasang /  terkoneksi, telah  terhubung suatu  jaringan  yang berfungsi untuk memberi sinyal kepada telphone  selular.  Dari  CDC rental  ini  suatu  tower  yang sifatnya masih belum mendapat  supalai dari PLN, dan  yang bekerja aktif di tower tersebut  adalah  genset  dan battery , dibantu  dengan rectifier CDC sebagai remort   dari genset   dan battery tersebut  untuk auto dan manual .
Gambar 2.1 Layout CDC Rental

## BTS (Base Transceiver Station)
BTS  adalah kependekan  dari Base  transcevier Station . Terminologi  ini  termasuk baru dan mulai  populer  di  era  booming selular saat  ini.  BTS berfungsi menjembatani perangkat  komunikasi pengguna dengan  jaringan  menuju jaringan lain.  Satu  cakupan pancaran BTS  dapat disebut cell . Komunikasi seluler  adalah  komunikasi  modren yang mendukung mobilitasyang tinggi.  Dari  beberapa  BTS  kemudian di  kontrol  oleh  satu Base  Station Controller  (BSC) yang  terhubungkan dengan koneksi  microwave  ataupun serat optik.
Meskipun  istilah  BTS dapat diterapkan  ke salah  satu  standart komunikasi  nirikbel,  biasanya dan umumnya terkait  dengan  teknologi komunikasi  mobile seperti  GSM  dan CDMA. Dalam hal ini, BTS merupakan  bagian  dari Base  Station
Vol.6 No.2 Mei 2015
Subsystem    (BSS) perkembangan untuk sistem  manajemen.  Ini  juga mungkin memiliki peralatan untuk mengenkripsi dan mendekripsi komunikasi, spektrum penyaringan alat ( band pass filter ), dll antena juga dapat dipertimbangkan sebagai komponen   dari   BTS   dalam   arti umum sebagai mereka  memfasilitasi fungsi  BTS.  Biasanya  BTS  akan memiliki transcevier beberapa (TRXs)  yang memungkinkan  untuk melayani  beberapa  frekuensi  yang berbeda  dan  berbagai  sektor sel (dalam  kasus    BTS  sectorised). Sebuah BTS dikendalikan oleh kontroler orangtua base station melalui  fungsi base station kontrol (BCF). BCF dilaksanakan sebgai unit diskrit  atua  bahkan  tergabung dalam TRX di  BTS  kompak.  Para  BCF menyediakan operasi dan pemeliharaan  (O  &  M) koneksi dengan sistem  manajemen  jaringan (NMS), dan mengelola kondisi operasi dari TRX masing-masing, serta   penanganan   perangkat   lunak dan koleksi alarm. Struktur dasar dan fungsi  dari  BTS  tetap  sama tanpa teknologi nirkabel.
Topologi BTS
BTS  dan  handphone  sama- sama disebut  transcevier karena sifatnya yang sama-sama bisa mengirim  informasi  dan menerima informasi.  Pada saat  BTS  mengirim informasi kepada handphone , saat  itu pula handphone juga bisa mengirim informasi kepada BTS secara bersama-sama  selayaknya  saat  kita mengobrol  via telepon  kita bisa berbicara bersamaan. Dalam topologinya  BTS  berfungsi untuk menyediakan jaringan (interface) berupa sinyal radio gelombang elektromagnetik untuk penggunanya dalam hal ini adalah handphone , modem, fax dll. Frekuensinya mengikuti alokasi yang telah diberikan  pemerintah  kepada operator  masing-masing,  ada  yang di band   450Mhz,   800Mhz,   900Mhz, 1800Mhz    maupun  frekuensi  diatas itu. Komunikasi  dari  arah  BTS  ke pengguna  disebut downlik, sedangkan jalur frekuensi yang digunakan mengirim informasi dari pengguna ke BTS disebut uplink.
Gambar 2.2  Topologi

## Gambar 2.3 Downlink dan Uplink
Ada    penyebab    dimana    frekuensi downlink dibuat   lebih   tinggi   dari pada    frekuensi uplink, hal    ini berhubungan   dengan   masalah   daya yang harus disediakan oleh perangkat pengguna    dalam    hal    ini    adalah batteryhandphone. Dalam ilmu sains semakin     tinggi     frekuensi     maka gangguan    ( Noise )    akan    semakin besar, sehingga diperlukan daya yang lebih   besar   agar   kualitasnya   lebih terjamin.    Kalau    frekuensi uplink menggunakan  frekuensi  yang  tinggi maka        konsekuesinya battery handphone bisa   lebih   boros   dan cepat    habis.    Makin    jarak    jauh penggina handphone ke   BTS   juga berpengaruh     terhadap     kebutuhan daya.      Hubungan      jarak      adalah berbanding  kebalik  dengan  kualitas sinyal,   makin   dekat   jarak   makin bagus   pula  kualitasnya.   Sebaliknya makin  jauh  jarak  makin  berkurang kualitasnya.   Efeknya   apa   ?   kalau
kualitas sinyal handphone yang diterima oleh  BTS  menurun  maka BTS akan  memerintahkan handphone untuk  menaikkan  daya pancarnya, tentu saja  pemakaian battery akan cepat habis.

## Komponen BTS
Tower  adalah  menara  yang terbuat  dari  rangkaian  besi  atau pipa segi  empat  atau  segi  tiga,  atau hanya berupa  pipa  panjang.  Yang  bertujuan untuk   menempatakan   antena   dan radio  pemancar maupun  penerima gelombang telekomunikasi dan informasi. Tower BTS ( Base Transceiver  System ) sebagai  saran komunikasi dan informatika, berbeda dengan    tower  SUTET    (Saluran Udara  Tegangan    Ekstra  Tinggi) listrik  PLN dalam  hal  konstruksi, maupun resiko yang ditanggu penduduk  di  bawahnya.  Tower  BTS komunikasi informatika memiliki derajat keamanan tinggi terhadap manusia dan  mahluk  hidup  di bawahnya,  karena memilik  radiasi yang sangat  kecil  sehingga  sangat aman bagi  masyarakat  di  bawah maupun sekitarnya
Gambar 2.4 komponon BTS Tipe  tower  jenis  ini  pada  umumnya ada 3 macam,
1) Tower  dengan  4  kaki,  atau tower pipa besar  (diameter pipa 30  cm keatas tiang)
Tower dengan   4   kaki   sangat jarang dijumpai  roboh,  karena memiliki  kekuatan tiangpancang serta sudah dipertimbangkan konstruksinya.  Tipe  ini  mahal biasanya    (650   juta   hingga   1 milyar  rupiah), namun  kuat  dan mampu  menampung  banyak antena dan  radio.  Tipe tower ini banyak dipakai  oleh perusahaan  – perusahaan bisnin komunikasi dan informatika    yang  bonafid (Indosat, telkom, XL, dll).
2) Tower segitiga  yang  dikokohkan dengan tali pancang.
Tower segitiga disarankan  untuk memakai  besi  dengan  diameter 2 cm  ke  atas.  Beberapa  kejadian robohnya tower jenis   ini   yang
direkomendasi  adalah  60 meter. Ketinggian maksimal tower jenis ini  disusun  atas  beberapa stage (potongan).  1 stage ada  yang 4 meter  namun  ada  yang  5  meter. Makin pendek stage makin kokoh, namun    biaya  pembuatannya makin tinggi, karena setiap stage membutuhkan  tali  pancang / spanner .  Jarak patok spanner dengan tower minimal 8  meter. Makin    panajng  makin    baik, karena  ikatannya  makin  kokoh, sehingga   tali   penguat   tersebut tidak makin meruncing di tower bagian atas.
3)  Pipa  besi  yang  dikuatkan  dengan tali pancang.
Tower jenis  ketiga    lebih cenderung untuk dipakai  secara personal.  Tinggi tower pipa ini sangat  disarankan  tidak  melebihi 20 meter  (lebih dari  itu  akan melengkung).teknis penguatannya dengan spanner . Kekuatan pipa sangat  bertumpu pada spanner. Sekalipun  masih  mampu menerima sinyal  koneksi,  namun towwer jenis ini tidak
direkomendasi untuk  penerima sinyal  informatika  yang stabil, karena jenis ini mudah bergoyang
dan    akan    mengganggu    sistem koneksi        datanya,        sehingga komputer    akan    mencari    data secara terus menerus ( searcing )
Tower ini   bisa   dibangun   pada areal   yang   dekat   dengan   pusat transmisi      /      NOC      ( Network Oporation   System )   maksimal   2 km,   dan   tidak   memiliki   angin kencang,       serta       benar-benar diproyeksikan      dalam      rangka emergency biaya.   Dari   berbagai fkata     dari     masyarakat,     yang disebabkan  isu  kesehatan (radiasi, anemia    dll),    isu    keselamatan bahwa     kekhawatiran     pertama (ancaman     kesehatan)     tidaklah terbukti.         Radiasinya         jauh diambang   batas   toleransi    yang ditetapakn WHO.
Tower BTS  terendah  (40 meter) memiliki  radiasi  1 watt/m2 (untuk pesawat    dengan    frekuensi    800 MHz) s/d  2 watt /m2  (untuk pesawat 1800  MHz).  Sedangkan standar  yang dikeluarkan  WHO maximal   radiasi   yang   bisa   di tolelir adalah 4,5 (800 MHz) s/d 9 watt /m2  (1800 MHz).  Sedangkan radiasi  dari  radio  informatika / internet (2,4  GHz) hanya  sekitar 3 watt /m2  saja.  Masih  sangat  jauh
dari  ambang batas  WHO 9 watt /m2.  Radiasi  ini  makin  lemah apabila tower makin  tinggi.  Rata- rata tower selular  yang  dibangun di   indonesi   memiliki   ketinggian 70 meter. Dengan demikian radiasinya jauh  lebih  kecil  lagi. Adapun mengenai isu mengancam keselamatan (misal robohnya tower ), dapat diatasi dengan penerapan stadart  material, dan konstruksinya  yang benar,  seta kewajiban perawatan tiap tahunnya.

## Antena Sektoral
Antena didefinisikan  sebagai suatu  struktur  yang berfungsi  sebagai pelepas energi gelombang elektromagnetik  di  udara dan  juga bisa sebgai  penerima  atau  penangkap energi  gelombang  elektromagnetik diudara.  Karena merupakan perangkat  perantara  antara saluran transmisi  dan  udara,  maka  antena harus  mempunyai  sifat  yang sesuai dengan pencatunya.
Antena  adalah  alat yang digunakan untuk mengubah sinyal listirk
menjadi  sinyal elektromagentik  lalu meradiasikannya.  Antena sektoral merupakan            antena            yang
memancarkan  dan  menerima sinyal sesuai  dengan    sudut  pancar sektornya.  Antena  yang digunakan adalah  antena 3  sektor dengan kombinasi
Distributed
Control
System.
Gambar 2.5 Antena Sektoral

## Antena Microwave
Microwawve system adalah sebuah sitem pemancar dan penerima gelombang mikro  yang  berfrekuensi sanga tinggi. Microwave system digunakan untuk komunikasi  antar BTS  atau  BTS-BSC. Microwave system yang digunakan  merupakan sistem indoor. Namun antena microwave tetap terpasang menara.
Pada  antean microwave
(MW)  radio,  yang bentuknya  seperti rebana  genderang, itu termasuk jenis high  performance antena.  Biasanya ada 2  brand,  yaitu Andrew  and  RFS.
Ciri khas dari antena high performance ini  adalah  bentuknya yang  seperti  gendang,  dan  terdapat
penutupnya,  yang disebut radome. Fungsi radome antara  lain  untuk melindungi komponen antena tersebut.

## Gambar 2.6 Antena Microwave Penangkal Petir
Penangkal  petir  itu  semacam rangkian    jalur    yang    difungsikan sebagai  jalan  bagi  petir  menuju  ke permukaan    bumi,    tanpa    merusak benda-benda yang dilewatinya.

## Lampu
Lampu adalah peralatan  yang dapat  mengubah  energi  listrik menjadi energi cahaya. Lampu digunakan  untuk  penerangan  di sekitar lingkungan BTS.

## Shelter
Shelter BTS  adalah  suatu tempat  yang terdapat  perangkat- perangkat telekomunikasi. Untuk letaknya,  biasanya juga  tidak  akan jauh  dari  suatu tower atau  menara karena       adanya       ketergantungan
sebuah   fungsi   diantara   keduanya, yakni shelter BTS dan Tower .
1.   Komponen   yang   ada   pada shelter :
-  Pada        suatu shelter terdapat   RBS   3G   dan
RBS  2G,  1  RBS  terdapat
6    TRU    dan    1    TRU terdapat 2 TRx.
-  TRx     adalah     perangkat
yang memancarkan  dan menerima sinyal komunikasi dari / ke perangkat mobile . TRx
terdiri dari perangkat
Transmitter dan Receiver.
2. Transmisi
Perangkat  yang digunakan untuk  mengatur slot  trafik pada  BTS. Menghubungkan dari  TRx  ke  BOIA  adalah prosesor  BTS  (bentuk  sama dengan Basse  band, namun
memiliki port penghubung untuk maintenance ).
3. Rectifier Rectifier sebagai penyearah tegangan  dari  tegangan  AC
yang berasal dari PLN dikoversikan ke dalam tegangan searah untuk
dikonsumsi              perangkat
lainnya.terdapat  2   buah modul, tiap modulnya mensuplai 30 Ampere, tegangan   yg   digunakan   di BTS adalah -48 Vdc.
Ada 3  bagian  utama  dalam penyearah  gelombang pada suatu power supply yaitu, penurunu tegangan (transformer), penyearah gelombang /  rectifier  (diode) dan  filter  (kapasitor)  yang digambarkan dalam  diagram blok berikut.
Gambar 2.7  Diagram  blok  penyearah gelombang
Pada dasar  nya  konsep  penyearah gelombang   dibagi   dalam   2   jenis yaitu, penyearah setengah gelombang dan  penyearah  gelombang  penuh. Penyearah  setengah  gelombang  ( Half Wave Rectifier )
• Penyearah                    Setengah
Gelombang (Half Wave Rectifier) Vol.6 No.2 Mei 2015 69
Gambar    2.8    Penyearah    setengah gelombang ( Half Wave Rectifier )
Penyearah setengah gelombang ( Half Wave  Rectifier )  hanya  menggunakan 1 buah diode  sebagai komponen utama  dalam    menyearahkan gelobang AC.  Perinsip  kerja  dari penyearah  setengah  gelombang ini adalah  mengambil  sisi  posistif dari gelombang AC  maka  dioda  dalam keadaan  forward  bias  sehingga sisi positif dari  gelombang AC  tersebt dilewatkan dan pada saat transformator memberikan  sinyal  sisi negatif gelombang  AC tersebut ditahan  atau tidak dilewatkan seperti terlihat  pada  gambar sinyal  output penyearah setengah gelombang berikut.
Gambar 2.9  sinyal  output  penyearah gelombang Formulasi  yang digunakan  pada penyearah      setengah      gelombang s
Keterangan :
Vavg   :    Nilai    tegangan    rata-rata (Setengah gelombang)
Vm      : Tegangan maksimum Π : pi  (3.14 atau 22/7)
R         : Hambatan (Ohm)
• Penyearah   Gelombang   Penuh (Full Wave Rectifier)
Penyearah  gelombang  penuh dapat dibuat  dengan 2 macam  yaitu, menggunakan  4  diode  dan  2  diode. Untuk membeuat penyearah gelombang  penuh  dengan  4  diode menggunakan  transformator non-CT seperti terlihat pada gambar berikut.
Gambar 2.10  Rangkain  penyearah gelombang penuh ( Full Wave Rectifier ) Perinsip kerja dari penyearah
gelombang  penuh  dengan  4  diode diatas  dimulai  pada saat  output transformator memberikan level
tegangan  sisi  positif,  maka D1,  D4 pada posisi forward bias  dan  D2,  D3 pada posisi reverse bias  sehingga level tegangan sisi puncal positif tersebut  akan dilewatkan  melalui D1 ke  D4.  Kemudian  pada  saat  output transformator     memberikan      level
70
tegangan  sisi  puncak  negatif  maka D2,  D4 pada posisi forward bias  dan D1,  D2  pada posisi  reverse bias sehingga  level tegangan  sisi negatif tersebut dialirkan melalui D2, D4. Untuk lebih jelasnya  dapat dilihat grafik output berikut.
Gambar 2.11 Grafik Output Penyearah    gelombang    dengan    2 diode    menggunakan    transformator dengan  CT  ( CenterTop ).  Rangkaian penyearah  gelombang  penuh  dengan 2  diode dapat  dilihat  pada gambar berikut.
Gambar 2.12  Rangkaian  penyearah gelombang penuh 2 diode
Perinsip  kerja  rangkaian  penyearah gelombang penuh  dengan 2  diode ini dapat  bekerja karena  menggunakan
transformator
dengan
CT.
Transformator   dengan   CT   seperti pada    gambar  diatas    dapat memberikan   output   tegangan   AC pada kedua terminal output sekunder
terhadap  terminal  CT  dengan  level tegangan  yang berbeda  fasa  180°. Pada saat terminal output transformator  pada D1  memberikan sinyal  puncak  positif  maka terminal output  pada  D2  memberikan  sinyal puncak  negatif,  pada  kondisi  ini D1 pada posisi  forward  dan  D2  pada posisi  reverse.  Sehingga  sisi  puncak positif dilewatkan melalui D1.
Kemudian pada  saat terminal output transformator  pada D1  memberikan sinyal  puncak  negatif maka terminal output  pada  D2  memberikan  sinyal puncak  positif,  pada kondisi  ini  D1 posisi  reverse  dan  D2  pada posisi forward.  Sehingga sinyal  puncak positif dilewatkan  melalui  D2.  Untuk lebih jelasnya  dapat  dilihat    pada gambar output  penyearah  gelombang penuh berikut.
Gambar 2.13 Sinyal output penyearah gelombang penuh Formulasi pada          penyearah gelombang penuh sebagai berikut.
Keteerangan :
Vavg   :    Nilai    tegangan    rata-rata (Setengah gelombang) Vm      : Tegangan maksimum Π : pi  (3.14 atau 22/7)
R         : Hambatan (Ohm)
Penyearah dilengkapai  filter kapasitor  agar tegangan  penyerah gelombang    AC    lebih    rata  dan menjadi tegangan DC maka dipasang filter kapasitor pada bagian  output rangkaian  penyearah  seperti terlihat pada gambar berikut
Gambar     2.14     pemasangan     dan peletakan filter kapasitor Fungsi  kapasitor pada  rangkaian diatas untuk menekan  riple  yang terjadi dari proses penyearah gelombang AC.  Setalah  dipasang filter kapasitor  maka  output  dari rangkaian penyearah gelombang penuh ini akan menjadi tegangan DC
(Direct Current) yang dapat diformulasikan sebagai berikut : .
Keterangan :
Vdc      : Tegangan DC
Vmax  : Tegangan max
Kemudian  untuk  nilai  riple tegangan yang dapat dirumuskan sebagai berikut.
Keterangan :
Vriple  : Tegangan riple
Iload    : Ampere load
F          : frekuensi
C         : Nilai kapasitor
FUNGSI DASAR KERJA

## GENERATOR SET
Generator set Genset adalah sebuah perangkat yang berfungsi
menghasilakan  daya listrik.  Disebut sebagai  generator set  dikarenakan  ia adalah suatu set peralatan gabungan dari  dua perangkat  berbeda  yaitu mesin  dan  generator  atau  alternator. Mesin  ( Engine ) sebagai  perangkat pemutar sedangkan  genrator  atau alternator sebagai perangkat pembangkit  listrik. Engine dapat berupa perangkat mesin disel berbahan    bakar  solar,    mesin berbahan  bakar  bensin  ,  mesin  gas, maupun  mesin  turbin  ada bermacam macam mesin sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan generator atau Vol.6 No.2 Mei 2015 72
alternator  merupakan  kumparan  atau gulungan  tembaga  yang terdiri dari stator  (kumparan  statis)  dan  rotor (kumparan berputar).
Gambar 3.1 Generator set Pada hakikatnya, sebuah mesin digunakan untuk memutar sebuah generator pembangkit  yang  terbuat dari   sekumpulan   kawat   tembaga. Hasil  putaran tersebut  menghasilkan medan  magnet  yang  apabila  diputar terus menerus dalam suatu kecepatan yang konstan  dan  berkelanjutan  akan menghasilakan  arus listrik. Dalam ilmu  fisika  yang sederhana  dapat dijelaskkan  bahwa engine memutar rotor pada  generator sehingga  timbul medan  magnit  pada kumparan  stator generator, medan magnit yang timbul pada stator  dan  berinteraksi  dengan rotor yang berputar akan menghasilkan  arus listrik sesuai
hukum Lorentz .

## Fungsi Generator Set
Genset   biasanya   digunakan sebagai     sumberdaya     alat     listrik
seperti  peralatan  rumah  tangga, pabrik dan sebagainya,  dan pada umumnya digunakan sebagai pengganti  listrik dari  PLN  apabila terjadi pemadaman listrik  (sebagai beack  up ),  dan  sebagai  pembangkit daya  utama,  dan  paling utama  di tower    genset  sebaigai beack upPower.

## Mesin Diesel
Mesin diesel termasuk  mesin dengan pembakaran dalam atau disebut  dengan  motor  bakar,  ditinjau dari cara memperoleh energi termalnya  (energi  panas). Untuk membangkitkan listrik, sebuah mesin diesel  dihubungkan dengan generator dalam  satu poros  (poros  dari  mesin diesel dengan poros generator).
Gambar 3.3 Generator Keuntungan pemakaian  mesin diesel sebagai penggerak mula :
1.   Desain         dan         instalasi sederhana
2.   Auxilary                  equipment
(peralatan bantu) sederhana
3. waktu    pembebanan    relatif singkat
Kerugian pemakain  mesin diesel sebagai penggerak mula :
1. berat    mesin    sangat    berat karena  harus dapat  menahan getaran  serta kompresi  yang tinggi.
2. Starting awal  berat, karena kompresinya    tinggi    sekitar 200 bar.
3.  Semakin  besar  daya  maka mesin diesel tersebut dimensinya  semakin  besar pula, hal tersebut menyebabkan  kesulitan jika daya mesinnya sangat besar. 4. Konsumsi     bahan     bakar menggunakan bahan  bakar minyak  yang  relatif  lebih mahal dibandingkan  dengan pembangkit listrik yang menggunakan bahan  bakar jenis lainnya, seperti  gas  dan batubara.
AMF   (Automatic   Main   Failure) dan    ATS    (Automatic  Transfer

## Switc)
AMF  merupakan  alat  yang  berfungsi menurunkan downtime dan meningkatkan keandalan  sistem  catu daya         listrik.        AMF        dapat
mengendalikan transfer circuiut breker (CB)  atau  alat  sejenis,  dari catu  daya  utama  (PLN)  ke  catu  daya cadangan  (genset)  dan  sebaliknya. Dan ATS  merupakan pelengkap dari AMF dan  bekerja  secara  bersama- sama
Baterai (battery dan accu)
Battery merupakan     suatu proses    pengubahan    energi    kimia menjadi  energi  listrik  yang  berupa sel  listrik.  Pada  dasarnya  sel  listrik terdiri    dari    dua    buah    logam    / konduktor  yang berbeda  dicelupakan ke dalam larutan maka akan bereaksi secara  kimia  dan  menghasilkan  gaya gerak listrik   antara kedua konduktor tersebut.   Proses   pengisian battery dilakukan     dengan     cara     dengan menaglirkan    arus    melalui    sel-sel dengan arah yang berlawanan dengan aliran        arus        dalam        proses pengosongan    sehingga    sel    akan dikembalikan dalam keadaan semula. Battery  yang  digunakan  pada  sistem otomatis   genset   berfungsi   sebagai sumber arus DC pada starting diesel. Daya    estimasi    konsumsi    bahan bakar generator bensin dan diesel
Beberapa  pabrikan  mencantukan konsumsi bahan bakar per jam untuk output daya   tertentu.   Misal   suatu
Vol.6 No.2 Mei 2015
generator   set   akan   mengkonsumsi 6.5  liter  solar  per  jam jika  bekerja pada daya  25  kva.  Tapi  beberapa
pabrikan  lainnya
tidak
mencantumkan pemakaian bahan
bakar pada spesifikasinya.
Membuat estimasi pemakaian bahan bakar berdasarkan pada kalkulasi  total  daya  beban dari peralatan  yang  digerakan  listrik, maka dapat  diestimasi  pemakaian pemakaian generator set. Dari perhitungan ini dapat dilihat pemakaian bahan bakar pada generator  yang digerakan motor bensin dibanding dengan yang digerakan motor diesel.
Specific Fuel Consumption (SFC)
Adalah konsumsi bahan bakar spesifik dari suatu generator, berdasarkan  pada jumlah  pemakaian bahan   bakar   yang   dibagi   dengan daya output motor  bergerak.  Dalam perhitungan  estimasi  yang dilakukan disini, daya output motor bergerak ( brake horsepower, flywheel
horsepower ) dianggap  sama dengan daya  yang dikonsumsi  (daya  beban), walau sebenarnya ada faktor effesiensi.
Jika tidak tercantum pada spesifikasi    yang    ditulis    pabrikan
generator,  secara umum  dapat  harga rata-rata dari  wikipedia  sebagaimana dibawah ini :
-     Otto  (gasoline)  engine  :  273- 227  g/kw/hr,  nilai  rata-rata  =
250 g/kw/hr
-  Diesel     engine     :     209-178 g/kw/hr,  nilai  rata-rata 194
g/kw/hr.

## Berat jenis bahan bakar
Berat jenis suatu bahan bakar bergantung pada  temperatur  dan kandungannya,  secara umum  dapat diambil    harga  rata-rata  dari wikipedia sebagaimana dibawah ini :
-     Bensin 0,745 kg/L -     Solar 0,832 kg/L
Dari segi  prhitungan bahan bakar  di genset adapun keterangannya K          =    0.2    (Faktor    ketetapan konsumsi solar per kilowatt per jam) P          =  Daya  genset  (KVA  =  Kilo Volt Ampere )
T           = Waktu (Jam)
S          = 0.2 x P x T

## ANALISA DAN PEMBAHASAN

## Analisa secara teroritis
Adapun konfigurasi pemakaian  genset  dan  battery secara keseluruhan adalah sebagai berikut :
Gambar  4.1  Konfigurasi  genset  dan recti di site

## Analisa secara penerapan
Dalam  hal    ini  pemakaia genset  di  suatu  tower  atau  site  yang belum   adanya  masuk   PLN,   genset lah  yang sangat  berperan  aktif  dalam supplay powernya . Untuk itu penggunaan genset tersebut menggunakan  bahan  bakar solar. Adapun perhitungan  pemakain bahan bakar   tersebut   pada   saat   genset sedang running atau  sedang hidup.
Dapat  di  analisa di  suatu  site  yang sedang bekerja,  adapun  pemakiannya sebagai  beerikut  dari  beberapa site yang sudah dianalisa.
Pada penerapan  dilapangan ( sample diambil dari dua site berbeda yaitu   site   ringin   harjo   dan   kota tengah timur) dimana dari ke dua site tersebut mempunyai load yang berbeda.
Site Ringin harjo Gambar 4.2 Site ringin harjo penempatan  genset dan  perangkatnya Berdasarkan  gambar  tersebut  site ini dapat  di  analisa dalam  perhitungan solarnya    yang  telah    dikonsumsi dalam   waktu   1   hari.   Disite   ini terdapat  tangki    solar dengan kapasitas 1000 liter,  dari pemkaian solar  ini  dapat  dihitung sebagai berikut.
K          =    0.2    (Faktor    ketetapan konsumsi solar per kilowatt per jam) P          =  Daya  genset  (KVA  =  Kilo Volt Ampere )
T           = Waktu (Jam)
S          = 0.2 x P x T
Jawab
K         = 0.21 P          = 10 KVA
T          = 1 jam
S          = 0.2 x 10 x 1= 2 liter.
Diketahui  beban  di  site  ringin  harjo terdapat 17A
-  Diesel     engine     :     209-178 g/kw/hr,  nilai  rata-rata 194 g/kw/hr.
Untuk  generator  berpenggerak motor diesel Nilai rata-rata    = 194 g/kw/hr Beban                 = 17 A 194 x 17 x 12 = 39.576 g/hari =             39,576 kg/hari
Berat  jenis  bahan  bakar  solar  adalah 0.832  kg/l,  maka  dalam  satuan konsumsi bahan  bakar  dalam satuan liter adalah
39.576  kg/hari  /  0.832  kg/l  = 47.56 liter.
Jadi  dengan jumlah liter  yang telah  diperoleh,  dapat  diketahui genset bekerja selama 12 jam didapat 47.56 liter.
Site Kota Tengah Timur
Gambar 4.3  site kota tengah  timur penempatan  genset dan  perangkatnya Berdasarkan  gambar  tersebut  site ini dapat  di  analisa dalam  perhitungan solarnya    yang  telah    dikonsumsi dalam    waktu    1    hari.    Disite    ini
terdapat  tangki    solar  dengan kapasitas 1000 liter,  dari pemkaian solar  ini  dapat  dihitung sebagai berikut.
K          =    0.2    (Faktor    ketetapan konsumsi solar per kilowatt per jam) P          =  Daya  genset  (KVA  =  Kilo Volt Ampere )
T           = Waktu (Jam) S          = 0.2 x P x T Jawab
K         = 0.21
P          = 10 KVA
T          = 1 jam
S          = 0.2 x 10 x 1 = 2 liter.
Diketahui  beban  di  site  kota  tengah timur 15 A.
-  Diesel     engine     :     209-178 g/kw/hr,  nilai  rata-rata 194
g/kw/hr.
Untuk  generator  berpenggerak motor diesel
Nilai rata-rata    = 194 g/kw/hr Beban                 = 15 A Waktu                = 12 jam 194 x 15 x 12 = 34.920 g/hari
= 34,92 kg/hari Berat  jenis  bahan  bakar  solar  adalah 0.832  kg/l,  maka  dalam  satuan konsumsi bahan  bakar  dalam satuan liter adalah.
34,92  kg/hari  /  0.832  kg/l  = 41,97 liter.
Jadi  dengan jumlah liter  yang telah  diperoleh,  dapat  diketahui genset bekerja selama 12 jam didapat 41,97 liter.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil perhitungan solar di  bab  4,  telah  menjadi kesimpulan  dimana  dari  ke  2  site yang  berbeda  dan  mempunyai  beban yang berbeda  juga,  dalam  konsumsi solar selama 12 jam terdapat :
 Ringin  harjo  :  39.576  kg/hari
/ 0.832 kg/l = 47.56 liter.
 Kota tengah  timur :  34,92 kg/hari  /  0.832  kg/l  = 41,97 liter.
Untuk   itu   dari   2   site   yang berbeda    ini    telah    di    simpulkan adanya  perbedaan  untuk  pemakaian bahan  bakar solar di  suatu  BTS  non PLN.
Saran
1.   Agar  genset  berperan  aktif  di suatu  BTS  dalam pemakaian bahan  bakar solarnya,  dan tidak terjadi pemborosan
bahan  bakar solar,  perlu dilakukan maintenance yang cukup rutin, diantaranya :
 Pergantian filter solar
 Pergantian filter udara
 Pergantian filter oli
Dari sebagian kecil maintenance diatas perlu sekali dilakukan karena  akan  menyebabkan pengaruhnya  pemakaian  bahan  bakar solar tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
1. http://counterhp.wordpress.co m/2011/04/13/bagaimana-bts- bekerja-1/ [diakses tanggal 31
may 2014]
2. http://rangga- stemsi.blogspot.com/2012/08/ pengertian-dan-jenis-tower- bts.html [diakses    tanggal    31 may 2014]
3. http://www.wikimu.com/News/ displaynews.aspx?id=9473
[diakses tanggal 31 may 2014]
4.   PT. XL AXIATA TBK
5.   http://rusyiam.blogspot.com/2 011/03/sistem-pengisian-
generator-dc.html
6. http://library.gunadarma.ac.id/ repository/files/136280/10401 953/bab-i.htm
7.   http://highlander.co.id/troubles hooting.html/2014/05/31/Peng
ecekan generator [diakses tanggal 31 may 2014] 8.   http://blog.uns.ac.id/members/ ze14al/blogs/recent-posts
9.   //myvstain.blogspot.com/2011
/06/penerapan-i/nduksi-
elektromagnetik- pada.htmlhttp:
10. Wasito S. (2001). Vademekum
Elektronika. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.