Terbit online pada laman web jurnal http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jtm

## J URNAL T eknik M esin
Vol. 16 No. 1 (2023) 30 - 36 ISSN Media Elektronik: 2655-5670

## Analisis Performa Sistem Pendingin Mesin Mini Water Chiller
Suryadimal 1 , Riza Muharni 2 , Agus Afrianda 3 , Kaidir 4 , Wenny Martiana 5 , Dytchia Septi Kesuma 6
145 Jurusan Teknik Mesin, fakultas Teknik, Universitas Bung Hatta
236 Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
1 suryadimal@bunghatta.ac.id, 2 rizamuharni12@gmail.com , 3 agus afrianda@gmail.com, 4 irkaidir@bunghatta.ac.id , 5 wenny.marthiana@bunghatta.ac.id, dytchia@gmail.com

## Abstract
Chiller is a refrigeration machine whose main function is to cool water on the evaporator side. The water then flows to the AHU (Air Handling Unit) to be cooled and blown into the room. Heat or heat removal starts in the evaporator. This machine has the advantage of being more energy efficient and is used to cool high-rise buildings. This study aims to design and build a  chiller  with  a  capacity  of  6  KW,  using  a  vapor  compression  system  with  the  main  components  being  a  compressor, condenser,  expansion  valve  and  evaporator.  For  this  machine,  the  compressor  used  is  a  Bristol  compressor,  round  tube condenser - continuous fin compact heat exchanger coiled tube evaporator, nominal diameter ¼ inch, TC-70 capillary tube as Expansion valve. Water is cooled from a temperature of 25 – 18 0 C by circulating water with a pump with a flow rate of 10 l/minute, and the working fluid used is R-404. The purpose of this study is to analyze how the effect of the cooling load on the  performance  of  the  cooling  system  engine,  including  refrigeration  capacity,  compression  power  and  how  much  is  the Coefficient  Of  Performance  (COP)  on  a  mini  Water  Chiller  machine.  The  COP  value  increased  a  round  3,58  where  the highost COP value was 3,60 and the lowest was 3,57. This is caused by an increase in heat absorption in the evaporator as the mass flow rate of water for heat absorption in the FCU increases.
Keywords: coefficient of performance; evaporator; chiller

## Abstrak
Chiller  adalah  mesin  refrigerasi  yang  fungsi  utamanya  mendinginkan  air  pada  sisi  evaporator.  Air  kemudian  dialirkan  ke AHU  ( Air  Handling  Unit) untuk  didinginkan  dan  dihembuskan  ke  dalam  ruangan.  Mesin  ini  memiliki  keunggulan  lebih hemat  energi  dan  digunakan  untuk  mendinginkan  gedung  bertingkat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merancang  dan membangun chiller berkapasitas 6 KW, menggunakan sistem kompresi uap dengan komponen utama kompresor, kondensor, katup ekspansi dan evaporator. Untuk mesin ini, kompresor yang digunakan adalah kompresor Bristol, round tube condenser - continuous  fin  compact  heat exchanger  coiled tube  evaporator ,  nominal  diameter  ¼  inch,  TC-70 capillary  tube sebagai Expansion valve.  Air  didinginkan  dari suhu 25 – 18 0 C  dengan mensirkulasikan air dengan pompa dengan  debit aliran 10 l/menit, dan fluida kerja yang digunakan adalah R-404. Tujuan dari penelitian ini adalah manganalisa bagaimana efek beban pendingin terhadap kinerja mesin sistem pendingin, meliputi kapasitas refrigerasi, daya kompresi serta berapa besar Coefisien Of Performance (COP) pada  mesin mini water . Hasil penelitian didapat  nilai COP  meningkat berkisar antara 3,58 dimana nilai COP tertinggi 3,60 dan terendah 3,57. Hal ini disebabkan oleh peningkatan penyerapan kalor pada evaporator seiring meningkatnya laju aliran massa air penyerapan kalor di FCU.
Kata kunci: coefficient of performance; evaporator; chiller

## 1. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan,  secara astronomis  posisi  lintang  terletak  pada  koordinat  6°0 Lintang  Utara  sampai  110°  Lintang  Selatan,  dengan garis  bujur  950  BT  (Bujur  Timur)  -  1410  BT  (Bujur Timur)  sebagai  titik  referensi.  Di  antara  wilayah- wilayah  tersebut,  kecenderungan  peningkatan  suhu rata-rata  di  wilayah  Indonesia  disebabkan  oleh  terus meningkatnya  suhu  atmosfer,  efek  rumah  kaca,  dan
penipisan  lapisan  ozon.  Untuk  kenyamanan  termal orang  di  dalam  ruangan,  diperlukan  sistem  ACs, khususnya sistem refrigerasi [1].
Di era yang semakin berkembang ini, banyak industri besar, perkantoran, rumah dan kendaraan di Indonesia yang  dilengkapi  dengan Air  Conditioner (AC)  untuk menyejukkan  dan  menyegarkan  udara  di  dalam ruangan  [2].
Suryadimal 1 , Riza Muharni 2 , Agus Afrianda 3 , Kaidir 4 , Wenny Martiana 5 ,
Dytchia Septi Kesuma 6 Jurnal Teknik Mesin (JTM)  Vol . 16 No. 1 (2023) 30 – 36
Penggunaan AC split pada industri bervolume tinggi, gedung  dan  perkantoran  sangat  tidak  efisien  karena membutuhkan  AC  yang  banyak  dan  menggunakan listrik  yang banyak,  sehingga para ilmuwan mencoba membuat  udara  yang  dapat  mengkondisikan  ruangan salah  satunya  tinggi  volume chiller sistem  pendingin [3]. Chiller adalah  mesin  yang  menggunakan  air pendingin  sebagai  fungsi  utama  pada  sisi evaporato r [4].  Air  dingin  didistribusikan  ke  penukar  panas fan coil  unit (FCU).  C hiller yang  baik  adalah  mesin dengan nilai COP yang tinggi [5].
Tujuan  menghitung  COP  mesin  adalah  untuk mengevaluasi  seberapa  baik  mesin  bekerja  dalam memindahkan energi panas dari satu tempat ke tempat lainnya.  Secara  umum,  semakin  tinggi  nilai  COP, semakin  efisien  mesin  pendingin  atau  pemanas tersebut  dalam  melakukan  tugasnya.  Dalam  aplikasi praktis,  menghitung  COP  mesin  dapat  membantu dalam  mengoptimalkan  kinerja  mesin  untuk mengurangi konsumsi energi dan biaya operasional.
Penelitian  sebelumnya  tentang  pengaruh  air  dingin terhadap  kinerja chiller berpendingin  udara  didapat COP meningkat dari 2,55 menjadi 2,89  [6].
Dari  penelitian  sebelumnya  maka  dilakukan  analisa performa  sistem  pendingin  mesin  mini water  chiller pada labor prestasi mesin Universitas Bung Hatta.

## Sistem AHU ( Air Handling Unit )
Sistem  tata  udara  sentral  atau Air  Handling    Unit (AHU)  dan Fan  Coil  Unit (FCU)  adalah  peralatan pengolah    udara  yang    di    dalamnya    terdapat    kipas dan    peralatan    untuk  sirkulasi,  penyaringan, pendinginan, pemanasan, dehumidifikasi, humidifikasi,  dan  pencampuran  udara. Peralatan  ini merupakan  salah    satu    yang  paling  banyak mengkonsumsi  energi  (listrik)  yaitu  sekitar  50%  [7]. Berbagai macam AC yang digunakan untuk sistem air conditioning salah satunya adalah sistem water chiller pada  Gambar  1  dimana mini  water  chiller sebagai state of the art merupakan alat mesin pendingin yang mampu  mendinginkan  ruangan  dengan  FCU  atau AHU. Mini water chiller terdiri dari dua siklus primer dan  sekunder.  Pada  siklus  primer  refigeran bersirkulasi  dengan  empat  komponen  utama kompresor, kondensor, katup ekspansi dan evaporator ,  pada  siklus refrigerant sekunder  oleh pompa air menuju AHU dan FCU.
Gambar 1. Water Chiller
Sistem FCU ( Fan Coil Unit) atau AHU (Air Handling Unit)    ada    yang    menggunakan    koil    air  dingin sebagai    pendingin,    namun    banyak    juga    yang menggunakan evaporator    sistem    refrigerasi    jenis ekspansi  langsung.  Sistem  ekspansi  langsung merupakan    salah    satu  sistem    pengkondisi    yang banyak    digunakan    terutama  dalam  bentuk unitary seperti window unit, split unit dan  mobil. Sistem  ini juga    digunakan    pada  sistem    tata    udara    sentral. Komponen  utama  sistem  ini terdiri dari evaporator, kompresor,  kondensor  dan  katup  ekspansi.  Pada Gambar 2  dapat  dilihat  bahwa  fungsi Fan  Coil  Unit merupakan  alat  yang  memiliki  fungsi  sebagai  alat yang  mensirkulasikan  udara  dingin,  udara  tersebut dialirkan  menggunakan fan atau blower melalui  coil pendingin di dalam Fan Coil Unit dimana  udara yang dikeluarkan  menjadi  dingin  ,  kemudian  udara  dingin yang  berasal  dari Fan  Coil  Unit disalurkan  menuju ruangan.

## Gambar 2. Fan Coil Unit
Penelitian  sebelumnya  [15]  tentang  debit  fluida  cair berpengaruh  terhadap  laju  aliran  pendinginan  mesin pendingin  sistem  chiller,  sehingga  penyerapan  kalor air  dapat  terjadi  secara  maksimal  (Qmax)  hal  ini apabila  pendekatan  perpindahan  kalor  antara  kedua fluida  air  dan  udara  mengunakan  koefisien perpindahan kalor NTU sebesar 1,88 mampu melepas kalor  5470  Watt.  Sehingga  dari  peneltian  awal tersebut  penyerapan  energi  water  C hiller  Fan  Coil Unit mempengaruhi laju perpindahan kalor maksimum  (Qmax)  dan Number Temperatur  Unit sistim.
Penelitian  lainnya  [16]  tentang  laju  aliran  volume (debit)  air  pendingin  berpengaruh  terhadap  NTU ( Number  of  Transfer  Unit )  dari  sistem  AC  water chiller. Semakin besar laju aliran volume  maka NTU juga  mengalami  peningkatan  dan  NTU  (Number  of Transfer  Unit)  terbesar  diperoleh  untuk  laju  aliran volume air pendingin 11 L/menit yaitu sebesar 2,01.
Penyerapan  kalor  di  sistem mini  chiller akan mempengaruhi  penambahan    temperatur  air  di  sisi keluar  bila  disetting temperature  evaporator rendah mendekati  -4 0 C  hingga  10 0 C  dapat  mengakibatkan terjadinya    perubahan performance mesin  pendingin chiller sekitar 33% .
Pada Gambar 3 terdapat gambaran analisa sistim mini water  chiller secara  umum  yaitu  terdiri  dari  sistem primer  Kompresor,  kondensor  pipa  kapiler  dan
Suryadimal 1 , Riza Muharni 2 , Agus Afrianda 3 , Kaidir 4 , Wenny Martiana 5 ,
Dytchia Septi Kesuma 6
evaporator serta sistim sekunder terdiri dari FCU dan pompa seperti pada Gambar 3 di bawah ini.

## Gambar 3. Sistem mini water chiller
Siklus  kompresi  uap  ialah  siklus  yang  banyak digunakan  dalam  sistem  pengkondisian  udara. Dimana  refrigeran  dikompresikan  dan  mengalami kondensasi  menjadi  wujud  cair.  Selanjutnya  cairan tersebut  diuapkan  kembali  pada  temperatur  rendah. uap yang dikompresikan dapat berada dalam fase uap kering atau kompresi kering dan dalam fase campuran uap-cair  atau  kompresi  basah.  Kompresi  basah umumnya dihindari karena bersifat merugikan.
Dilihat  dari  perbanding  panjang  pipa  kapiler  antara kisaran  80-12  cm  pada mini  chiller  perpormance mesin  akan  mencapai  nilai  COP  berbanding  terbaik sebesar 4,05 pada panjang pipa 80 cm [8].
Menurut  hukum  satu  termodinamika  jumlah  energi kalor yang dilepas oleh fluida panas sebanding dengan fluida  dingin.  Begitu  juga  pada chiller harus dipertimbangkan  dalam  design  konstruksi  tipe penukar  kalor  tipe shell dengan  jumlah tube 248, panjang 2000 mm, dan jumlah 6 baffle dengan media pendingin adalah air. Air terlebih  dahulu didinginkan oleh  unit chiller [9].  Kemudian  membandingkan pengaruh  transfer  panas  dengan  variasi  jumlah baffle 2, 3 dan 4 buah [10].
Gambar 4. Heat Exchanger
Salah  satu  usaha  untuk  meningkatkan  efisiensi penggunaan  energi  pada  sistem  AC water  chiller adalah  meningkatkan  konduktifitas  termal  fluida
kerja,  dalam  hal  ini  adalah chilled  water . Konduktifitas  termal  dari  fluida  penghantar  kalor merupakan  salah  satu  unsur  terpenting  dalam pengembangan efisiensi energi  dalam sistem AC.
Siklus  refrigerasi  kompresi  uap  merupakan  semacam mesin  pendingin  yang  paling  sering  digunakan  saat ini. Mesin pendingin ini terdiri dari empat komponen utama,  yaitu  kompresor  khusus,  kondensor,  katup ekstensi, dan evaporator [11].

## 2. Metodologi Penelitian
Pada  Gambar  5  dapat  dilihat  sistematika  penelitian yang digambarkan dalam diagram alir berikut :
Gambar 5. Diagram Alir Penelitian
Gambar 6. Mesin mini water chiller
Suryadimal 1 , Riza Muharni 2 , Agus Afrianda 3 , Kaidir 4 , Wenny Martiana 5 ,
Dytchia Septi Kesuma 6
Jurnal Teknik Mesin (JTM)  Vol . 16 No. 1 (2023) 30 – 36

## Gambar 7. Skema alat uji
Tahapan Persiapan Pengujian:
1. Pengecekan alat pengujian
2. Tahap Pengujian
Tahapan  hasil  pengujian  dapat  diperinci  sebagai berikut: a. Menghidupkan mesin.
b. Pastikan  tingkat  keadaan  sistem  bekerja  secara normal  dan  biarkan  kondisi  sistem steady  state ±15 menit.
c. Mencatat  data-data  sistem  primer  pada  mesin chiller ,  datanya  berupa  kecepatan  air,  tekanan pada  evaporator,  kecepatan  udara,  tegangan  dan arus listrik. Data diambil sebanyak 10 kali dengan variasi kecepatan 40 m/s 5 kali dan 60 m/s 5 kali.
d. Mencatat  data-data  sistem  sekunder  pada  mesin chiller ,  datanya  berupa  kecepatan  air  dan  suhu pada water  evaporator ,  udara  FCU, water FCU,
Air HR.  Kemudian  data  tekanan  pada water evaporator dan water FCU.  Data  diambil sebanyak 10 kali dengan variasi kecepatan 40 m/s
5 kali dan 60 m/s 5 kali.
e. Setelah  itu  diambil  juga  data  entalphi  dan entrophi pada  mesin chiller sebanyak  10  kali pengambilan.
f. Hasil  data  diambil  dikelompokan  kedalam  tabel- tabel agar mudah dianalisa.
3. Langkah  terakhir  adalah  mematikan  mesin  dan merapikan  peralatan-peralatan  yang  digunakan selama proses pengambilan data pengujian.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pengambilan data penelitian melalui pengujian mesin mini water chiller yang dirancang  pada laboratorium prestasi mesin FTI Universitas Bung Hatta. Data yang diambil terdiri dari variabel; kecepatan udara, tekanan dan temperatur pada evaporator /kondensor, kecepatan udara, tegangan dan arus listrik di kompresor.
Tabel 1. Data Sistem Primer Tabel 2. Data Sistem Sekunder Tabel 3. Data Pengujian Alat Tabel 4. Entalpi dan Entropi
Dari  data-data  tabel  1,2,3  dan  4  dapat  kita  hitung besaran-besaran sebagai berikut:
1. Daya kompresor
Daya  aktual  dibutuhkan  oleh  kompresor  untuk melakukan  kerja  kompresi  dapat  dihitung  dengan rumus [7] yakni :
Suryadimal 1 , Riza Muharni 2 , Agus Afrianda 3 , Kaidir 4 , Wenny Martiana 5 ,
Dytchia Septi Kesuma 6 Jurnal Teknik Mesin (JTM)  Vol . 16 No. 1 (2023) 30 – 36
𝑃 = 𝑉 × 𝐼 × cos ∅ ( 𝑊𝑎𝑡𝑡 ) (1)
Dimana : P = daya kompresor ( Watt )
V =  tegangan ( Volt ) = 220 V
I =  kuat arus ( ampere ) = 5,8 A
cos ∅ = 1 (asumsi power faktor motor dianggap
baik)
𝑃 = 𝑉 × 𝐼 × cos ∅ = 220 x 5,8 x 1 = 1,27 Watt

## 2. Kerja kompresi
Kerja kompresi dapat dihitung berdasarkan selisih enthalpi  uap  dari  refrigeran  yang  keluar kompresor  dengan enthalpi uap refrigeran masuk ke kompresor pada proses (1 – 2)
𝑊𝑘 = m(ℎ 2 − ℎ 1 ) 𝑘𝑗 / 𝑘𝑔 (2)
Dimana : Wk  = Daya Kompresor (KW) m = Laju Aliran Fluida (Kg/s) h 1 = entalpi di evaporator ( kJ/kg)
h 2 = entalpi di kompresor  ( kJ/kg)

## 3. Efek refrigerasi
Efek refrigerasi merupakan efek  yang  berguna dan diinginkan dari sebuah mesin  refrigerasi. Besarnya efek pendingin dapat dihitung sebagai berikut:
𝐸𝑅 = m(ℎ 1 − ℎ 4 ) 𝑘𝑗 / 𝑘𝑔 (3)
Dimana :
ER   =  Efek Refrigerasi ( kJ/kg) m = Laju Aliran Fluida (Kg/s) h 3 = entalpi di kondensor ( kJ/kg) h 4 = entalpi di katup ekspansi  ( kJ/kg)
4. Coeficient of Performance (COP)
Performance mesin pendingin adalah perbandingan antara  kapasitas  refrigerasi  (KR)  dengan  adanya daya  yang  dibutuhkan  untuk  menggerakkan kompresor.
(4)
Dari  pengolahan  data  di  atas  selanjutnya  dapat dianalisa data-data tersebut melalui grafik perbandingan pada Gambar 8 ini :
Dari  tabel  4  didapat  pengaruh  laju  aliran  massa  air terhadap  daya  kompresor  seperti  gambar  8  di  bawah ini.

## Gambar 8.  Grafik pengaruh laju aliran massa air terhadap daya kompresor
Pada  Gambar  8  menunjukkan  bahwa  peningkatan dalam  daya  kompresor  yang  terjadi  karena  adanya kenaikan jumlah penyerapan masa air di FCU. Hal ini menyebabkan  beban  evaporator  meningkat.  Nilai terkecil  yang  dicapai  kompresor  sekitar  45  W  dan nilai  tertinggi  sebesar  46,8  W  pada  saat  laju  aliran masa air sebesar 0,247 kg/s.
Pada  Tabel  2  menunjukkan  bahwa  laju  aliran  massa air mempengaruhi efek refrigerasi mesin pendingin.

## Gambar 9. Grafik pengaruh laju aliran massa air terhadap efek refrigerasi mesin pendingin
Pada  Gambar  9  dapat  dilihat  bahwa  efek  refrigerasi memiliki  grafik  yang  menurun  seiring  dengan peningkatan  kecepatan  aliran  masa  air.  Pada kecepatan  aliran  masa  0,178,  efek  refrigerasi
Suryadimal 1 , Riza Muharni 2 , Agus Afrianda 3 , Kaidir 4 , Wenny Martiana 5 ,
Dytchia Septi Kesuma 6
menunjukkan  nilai  terendah  sebesar  161,55  kj/kg kemudian naik sebesar 166,25 kj/kg dan turun ke nilai 163,43 kj/kg. Kemudian, efek refrigerasi naik kembali dan  mencapai  166,25  kj/kg.  Hal  ini  diperkirakan disebabkan  karena  peningkatan  penyerapan  energi  di FCU.
Tabel 3 menunjukkan bagaimana laju aliran massa air mempengaruhi  COP  mesin  pendingin,  seperti  yang ditunjukkan pada Gambar 10.

## Gambar 10. Grafik pengaruh laju aliran massa air terhadap COP mesin pendingin
Pada  gambar  10  menunjukkan  nilai  COP  baik  dan adanya peningkatan penyerapan kalor pada evaporator seiring  dengan  peningkatan  laju  masa  air penyerap  kalor  di  FCU.  Rata-rata  nilai  COP  berkisar 3,58 dengan nilai tertinggi  sebesar 3,60  dan  terendah sebesar  3,57.  Sementara  itu,  pada  Tabel  4 menunjukkan bahwa perbandingan perubahan kecepatan  udara  mempengaruhi  daya  kompresor, seperti yang terlihat pada Gambar 11.

## Gambar 11. Grafik pengaruh perbandingan perubahan kecepatan udara terhadap daya kompresor
Pada  Gambar  11  terjadi  perubahan  kecepatan  udara mempengaruhi  daya  kompresor  dengan  cukup signifikan.  Pada  kecepatan  udara  pertama,  daya kompresor  bergerak dari 45 Watt  hingga 45,78 Watt.
Pada  kecepatan  udara  dua  dan  ketiga  stabil  diangka 45,78  Watt,  kemudian  naik  lagi  sampai  46,57  Watt. Semakin  lambat  udara  bergerak,  semakin  banyak kalor  yang  bisa  diambil  oleh  air  pendingin  sehingga menyebabkan  daya  kompresor  menjadi  rendah. Namun,  jika  kecepatan  udara  semakin  besar,  maka semakin sedikit energi yang terserap oleh FCU.

## 4. Kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan aliran air  pendingin  dari evaporator mempengaruhi  kerja kompresor,  dengan  adanya  peningkatan  pada  laju  air yang  diserap  oleh  FCU  sebesar  0,178  menyebabkan kenaikan  daya  pada  kompresor.  Berikut  kesimpulan yang  didapat  dari  analisis  performa  sistem  pendingin mesin mini water chiller :
1. Grafik  efek  refrigerasi  menunjukkan  peningkatan seiring dengan meningkatnya laju aliran masa air. Pada  laju  aliran  masa  0,178,  nilai  terendah  efek refrigerasi  adalah  161,25  kJ/kg.  Pada  laju  aliran masa  air  0,218,  mengalami  penurunan,  kemudian naik  lagi  menjadi  166,25  kJ/kg.  Ini  disebabkan oleh peningkatan penyerapan energi di FCU.
2. Nilai COP meningkat berkisar antara 3,58 dimana nilai COP tertinggi 3,60 dan terendah 3,57. Hal ini disebabkan  oleh  peningkatan  penyerapan  kalor pada evaporator seiring  meningkatnya  laju  aliran massa air penyerapan kalor di FCU.

## Daftar Rujukan
[1] D. H. Kurnia Adam Laksana,  Nur Fatowil  Aulia, “Evaluasi Kinerja  Air-Cooled  Water  Chiller  Dengan  Kapasitas  594 kW,” Eksergi , vol. 17, no. 3, pp. 191–200, 2021.
[2] R. Muharni and D. S. K. , Fajar Nur Fadhli Fajar Nur Fadhli, Muchlisinalahuddin,  “Analisa  Kebutuhan  Beban  Pendingin Untuk  Aula  Kampus  III  UM  Beban  Pendingin  Untuk  Aula Kampus III UM Sumatera Barat,” J. Tek. Mesin , vol. 15, no. 1, pp. 55–60, 2022.
[3] N. Firdaus, “Komparasi Metode Estimas Debit Air Chiller,” PowerPlant , vol. 6, no. 2, pp. 93–98, 2018.
[4] F.  M.  Dewadi,  “Analisis  Efektivitas  Liquid  Section  Heat Exchanger,” Mechanical  Xplore ,  vol.  2,  no.  1,  pp.  28–36, 2021.
[5]  S.  A.  Syahputra et  al. ,  “Perbandingan  Coefficient  Of Performance  (  Cop  )  Chiler  Water  Coolled  Dengan  Air Cooled,” Atds Saintech Journal Of Engineering, vol. 2, no. 1, pp. 1–8, 2021.
[6] Phan Thi Thu Huong et al, “ The effect of the chilled water temperature  on  the  perfomance  of  an  experimental  air cooled chiller’’ , Vietnam journal of mechanics ( VAST ) vol 43 no. 1 ( 2021 ), pp. 1 - 11 .
[7]        I.  G.  Wiratmaja,  K.  R.  Dantes,  and  E.  A.  J.  Artha, “Peningkatan  Laju  Pendinginan  Ruangan  Dengan  Media Pendingin Kombinasi Udara Dan Air Disisi Kondensor Pada Mesin Pendingin Tipe Split Air Conditioning,” J.  Pendidik. Tek.  Mesin  Undiksha ,  vol.  9,  no.  1,  pp.  50–58,  2021,  doi: 10.23887/jptm.v9i1.33220.
[8] M. Sucipta,  I.  B.  Oka Jeve, and  K. Astawa,  “ Water-Cooled Chiller  Terintegrasi  Heat  Recovery  System pada  Industri
Suryadimal 1 , Riza Muharni 2 , Agus Afrianda 3 , Kaidir 4 , Wenny Martiana 5 ,
Dytchia Septi Kesuma 6
Perhotelan di Bali,” J . Energi Dan Manufaktur, vol. 13, no. 2, p. 59, 2020, doi: 10.24843/jem.2020.v13.i02.p03.
[9] T.  B.  Sitorus,  “Kajian  Eksperimental  Mesin  Pendingin Adsorpsi  Tenaga  Surya  dengan  Menggunakan  Adsorben Campuran,”  J.  Rekayasa  Mesin,  vol.  10,  no.  1,  pp.  45–52, 2019, doi: 10.21776/ub.jrm.2019.010.01.7.
[10]  A.  D.  Cappenberg,  “Analisis Chiller Dengan  Menggunaan R123  Dan  R134a  Pada  Kinerja  Pendinginan,” J.  Kaji.  Tek. Mesin,  vol.  5,  no.  1,  pp.  48–57,  2020,  doi: 10.52447/jktm.v5i1.3979.
[11]  R.  Safytri,  A.  Suryatman  Margana,  and  A.  P.  E.  Sukamto, “Analisis  Perbandingan  Kinerja  Mesin  Pendingin  (Chiller, Cooling  Tower,dan  Air  Handling  Unit)  Sebelum  dan Sesudah  Maintenancedi  Transmart  Buah  Batu,” Prosiding Industrial  Research  Workshop  and  National  Seminar, Bandung , pp. 361–367, 2020.
[12]  J.  Sinaga,  Y.  Witanto,  and  A.  Nuramal,  “Analisa  Koefisien Ujuk Kerja Mesin  Pendingin  ( Chiller )  Unit 1 Pada  Power House Performance Coefficient Analysis of Unit 1 Chiller in Power House,” Rekayasa Mekanika : Mechanical Engineering  Scientific  Journal, vol.  6,  no.  1,  pp.  31–37, 2022.
[13]  H.  T.  F.  Fika  Veronika,  Seri  Anggi  Siregar,  “Rancang Bangun  Alat  Sirkulasi  Udara  Pada  Mesin  Chiller Menggunakan Arduino Uno Untuk Pemrosesan Pemeliharaan  Secara  Berkala,” Prosiding  Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP), pp. 89– 96, 2021.
[14]  E. K. Andri Reynaldi, “Analisis Efisiensi Kerja Chiller Pada Mesin  Ekstruder  Di  PT.  Arteria  Daya  Mulia  Cirebon,” Prosiding  Industrial  Research  Workshop  and  National Seminar , vol. 45418, no. 103, pp. 459–464, 2012.
[15]  M. D. Kayana, I. N. P. Nugraha, and K. R. Dantes, “Analisa Pengaruh Laju Aliran Fluida Air Pada Saluran Pipa Ahu (Air Handling  Unit)  Terhadap  Capaian  Suhu  Optimum  Mesin Pendingin  Mini  Water  Chiler,”  J.  Pendidik.  Tek.  Mesin Undiksha,  vol.  7,  no.  3,  pp.  129–134,  2019,  doi: 10.23887/jptm.v7i3.26517.
[16]  H. H. Hosamo, P. R. Svennevig, K. Svidt, D. Han, and H. K. Nielsen, “ A Digital Twin predictive maintenance framework of air handling units based on automatic fault detection and diagnostics ,” Energy  Build ,  vol.  261,  p.  111988, 2022, doi: 10.1016/j.enbuild.2022.111988.
[17]  I.  Nofrizal,  I.,  Suryadimal,  S.,  &  Iqbal,  “Perancangan Evaporator  Dan  Kondensor  Pembuat  Es  Balok  Dengan Menggunakan Mesin Pendingin Kompresi Uap,” Abstract Of Undergraduate Research, Faculty Of Industrial Technology , no. 14, p. 2, 2019.
[18]  P.  Deva  Supriana,  K.  R.  Dantes,  and  I.  N.  P.  Nugraha, “Pengaruh Variasi Fluida Pendingin Terhadap Capaian Suhu Optimal  Pada  Rancangan  Mesin  Pendingin  Mini  Water Chiller,” Jurnal Pendidikan Teknik Mesin Undiksha , vol.  7, no. 1, pp. 36–42, 2019, doi: 10.23887/jjtm.v7i1.18584.
[19]  M. A. Muzakkir, “Perbandingan  Koefisien  Prestasi ( COP  ) pada  Refrigerator  dengan  Refrigeran  CFC  R12  dan  HC R134a,” Jurnal Inovator, vol. 5, no. 1, pp. 30–39, 2013.
[20]  Aji Abdillah Kharisma, “ Perancangan Heat Exchanger Tipe Shell  dan  Tube Secara  Metoda  Matematis  dan  Simulasi Software,”  J.  Rekayasa  Mesin,  vol.  20,  no.  2,  pp.  27–34, 2021, doi: 10.36706/jrm.v20i2.66.
[21]  I. K. G. I. G. W. N. P. N. Arnawa, “ The Effect of Variations Temperature  in Expansion  Valve  on The (COP) Coefficient of Performance from An Air Conditioning Engine Prototype Mini  Water  Chiller ,” International  Journal  of  Mechanical Engineering  Technologies  and  Applications, no.  9,  pp.  62– 71, 2022.
[22]  Rahayu deny danar dan alvi furwanti Alwie, A. B. Prasetio, R. Andespa, P. N. Lhokseumawe, "Analisa Performa Sistem Refregerasi  Kompresi  Uap  Menggunakan  Dobel  Katup Disusun  Secara  Paralel  Dengan Refrigeran  Mc  134,"
International Journal of Mechanical Engineering Technologies and Applications , vol. 2, no. 1. 2020.
[23]  K.  Komarudin  and  I.  E.  M.  Manik,  “Analisis Water Balancing  Primary  Loop  Chiller System Terhadap  COP ( Coefficient Of Performance ),” Bina Teknika, vol. 14, no. 1, p. 1, 2018, doi: 10.54378/bt.v14i1.257.