Abstrak—Kecamatan  Bergas,  khususnya  Kelurahan  Pagersari merupakan salah satu area pengembangan Sistem Pengolahan Air  Limbah  Domestik  Terpusat  (SPALD-T).  Menurut  SSK Semarang tahun 2017, Kelurahan Pagersari adalah daerah yang memiliki  tingkat  resiko  tinggi  dengan  penyebab  utama  resiko ialah  air  limbah.  Masyarakat  masih  menyalurkan  greywater pada  selokan  atau  saluran  drainase  yang  mengakibatkan pencemaran.  Sehingga  daerah  ini  membutuhkan  perencanaan sistem pengolahan air limbah terpusat. Perencanaan sistem ini terdiri  atas  Perencanaan  Sistem  Penyaluran  Air  Limbah  dan Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk greywater. Perencanaan dimulai  dengan  pengumpulan  data  primer  dan  sekunder, selanjutnya  melakukan  analisis  hasil  survei,  analisis  kualitas dan kuantitas air limbah, perencanaan  sistem penyaluran dan IPAL,  serta  penyusunan  rencana  anggaran  biaya.  Sistem penyaluran  air  limbah  menggunakan  sistem  konvensional, dengan pipa PVC diameter 76 mm hingga 216 mm. Sedangkan IPAL  menggunakan  unit  sumur  pengumpul  yang  dilengkapi barscreen,  anaerobic  baffled  reactor  (ABR),  aerobic  biofilter (ABF)  serta  desinfeksi.  Kualitas  efluen  yang  dapat  dicapai dengan  unit  pengolahan  tersebut  adalah  TSS  8,36  mg/l,  BOD 4,92 mg/L, COD 18,12 mg/L, minyak lemak 2,8 mg/L, Amonia 1,08 mg/L NH 3 -N, dan Total coliform 2,4 x 10 7 mg/L. Luas lahan IPAL yang dibutuhkan ialah 138,25 m 2 . Sedangkan total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan sebesar Rp 1.445.350.450.
Kata Kunci—ABF, ABR, IPAL, Kelurahan Pagersari, SPALD- T.

## I. PENDAHULUAN
ECAMATAN  Bergas  merupakan  salah  satu  wilayah dengan  pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi  serta memiliki  berbagai  masalah  lingkungan.  Meskipun  tingkat open defecation free (ODF) sudah mencapai 100% di wilayah ini, tetapi penduduk masih membuang atau mengalirkan grey water menuju saluran drainase di depan rumah, lalu saluran tersebut  bermuara  ke  sungai  tanpa  adanya  pengolahan terlebih dahulu, sehingga menyebabkan adanya pencemaran. Sedangkan  rencana  sistem  pembuangan  setempat  ( on-site ), serta penerapan sistem komunal pada wilayah-wilayah padat penduduk  diwajibkan.  Sehingga  perencanaan  pengolahan grey water dibutuhkan.
Wilayah  perencanaan  ialah  Kelurahan  Pagersari,  yang memiliki  tingkat  resiko  pencemaran  tinggi,  dan  salah  satu area  pengembangan  Sistem  Pengelolaan  Air  Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), serta merupakan salah satu dari  tiga  wilayah  dengan  pelayanan  penduduk  terbesar diantara wilayah dengan tingkat resiko tinggi lainnya (SSK, 2017).
Efluen  air  limbah  tentunya  akan  berguna  apabila  dapat digunakan  kembali  untuk  kegiatan  masyarakat.  Masyarakat diharapkan  dapat  menghemat  penggunaan  air  bersih.
Kebutuhan  air  bersih  semakin  tahun  akan  meningkat, sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Disisi lain, lahan pertanian Kelurahan Pagersari sangat luas dan membutuhkan air untuk sistem irigasi. Sehingga kebutuhan air di wilayah ini sangat tinggi.
Pengolahan air limbah yang digunakan terdiri dari sumur pengumpul  yang  dilengkapi barscreen , Anaerobic  Baffled Reactor (ABR), Aerobic  Biofilter (ABF),  serta  desinfeksi. Sumur  pengumpul  berfungsi  untuk  mengumpulkan  air limbah,  sedangkan barscreen berfungsi  menyaring  sampah yang terbawa air limbah. ABR sebagai pengolahan biologis tersuspensi,  memiliki  keuntungan  biaya  yang  dibutuhkan sedikit, serta efisiensi penyisihan cukup baik [1]. Sedangkan ABF merupakan pengolahan bilogis dengan media terlekat.

## II. GAMBARAN UMUM WILAYAH PERENCANAAN
Kecamatan Bergas termasuk wilayah geografis Kabupaten Semarang  dengan  ketinggian  490  meter  diatas  permukaan laut.  Luas  wilayah  Kecamatan  Bergas  ialah  4.733,10  Ha, dengan jumlah kelurahan sebanyak 13 kelurahan. Kelurahan Pagersari  ialah  salah  satu  kelurahan  di  Kecamatan  Bergas. Kondisi eksisting masyarakat di Kelurahan Pagersari masih membuang greywater menuju selokan atau saluran drainase di  depan  rumahnya.  Saluran  tersebut  bermuara  ke  sungai sehingga  menyebabkan  pencemaran  seperti  yang  terlihat pada Gambar 1.

## III. METODE PERENCANAAN

## A. Pengumpulan Data
Perencanaan  dimulai  dari  pengumpulan  data  primer  dan data  sekunder.  Data  pimer  meliputi  obervasi  lapangan, pembagian kuesioner penggunaan air bersih pada masyarakat,  serta  sampling  air  limbah  domestik.  Observasi lapangan  digunakan  untuk  mengetahui  kondisi  eksisiting wilayah perencanaan, seperti kondisi jalan, kondisi eksisting pengelolaan air limbah, dan ketersediaan lahan untuk lokasi IPAL. Pembagian kuesioner penggunaan air bersih dilakukan untuk  mengetahui  kebutuhan  air  bersih  di  wilayah perencanaan. Berdasarkan data penggunaan air bersih, dapat diketahui  debit  air  limbah  yang  dihasilkan.  Sedangkan sampling  air  limbah  domestik  digunakan untuk  mengetahui karakteristik air limbah yang akan diolah pada IPAL.
Data  sekunder  yang  dibutuhkan  meliputi  baku  mutu  air limbah domestik dan baku mutu air bersih, dokumen RTRW Kabupaten  Semarang,  data  kependudukan  dan  sanitasi Kecamatan Bergas, HSPK Kota Semarang, serta data elevasi dan kontur. Baku mutu air limbah yang digunakan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, dan

## Pengelolaan Air Limbah Domestik Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang
Salsabyla Zakkhita Nurmala Devi dan Ipung Fitri Purwanti Departemen Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : purwanti@enviro.its.ac.id
K
baku  mutu  air  kelas  III  menurut  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  82  Tahun  2001  Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air. Dokumen  RTRW  Kabupaten  Semarang,  digunakan  sebagai salah satu acuan perencanaan. Data kependudukan digunakan untuk  mengetahui  jumlah  penduduk  dan  persebaran penduduk. Data sanitasi digunakan sebagai salah satu dasaran perencanaan.  HSPK  Kota  Semarang  digunakan  untuk mengetahui  biaya  yang  dibutuhkan  dalam  pembangunan. Sedangkan  data  elevasi  dan  kontur  digunakan  untuk merencanakan lokasi IPAL, perencanaan jaringan perpipaan serta bangunan pelengkapnya.

## B. Analisis Data dan Perencanaan
Tahapan perencanaan meliputi:
1. Analisis hasil survey masyarakat berupa penggunaan air bersih
2. Kualitas dan kuantitas air limbah
3. Perencanaan jaringan perpipaan air limbah
4. Perencanaan pengolahan air limbah
5. Penyusunan  Bill  Of  Quantity  (BOQ)  dan  RAB  dalam pembangunan sistem jaringan perpipaan dan pengolahan air limbah.

## C. Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan perencanaan yang  telah  dilakukan.  Kesimpulan  berguna  untuk  menarik sebuah  inti  dari  data  yang  telah  diolah  dalam  bentuk perencanaan.

## IV. HASIL PERENCANAAN

## A. Analisis Hasil Survei Masyarakat
Analisis  dilakukan  setelah  melakukan  penyebaran kuesioner  kepada  masyarakat  di  wilayah  perencanaan. Tujuan penyebaran kuesioner adalah mengetahui kebutuhan
atau  penggunaan  air  bersih  di  wilayah  perencanaan.  Data kebutuhan  air  bersih  yang  diperoleh,  digunakan  untuk menghitung  debit  air  limbah  yang  dihasilkan.  Berdasarkan hasil  survei  didapatkan  data  penggunaan  air  bersih masyarakat ialah 136,04 L/orang.hari.

## B. Kualitas dan Kuantitas Air Limbah
Kualitas air limbah didapatkan melalui uji karakteristik air limbah di Kecamatan Bergas. Sampel air diambil pada efluen saluran  air  limbah  rumah  tangga  yang  menuju  ke  drainase atau  selokan  di  depan  setiap  rumah  dan  dianalisis  di Laboratorium  Manajemen  Kualitas  Lingkungan  Teknik Lingkungan ITS. Karakteristik air limbah dapat dilihat pada Tabel  1.  Kuantitas  atau  debit  air  limbah  dihitung  dari  80% penggunaan  air  bersih.  Hasil  perhitungan  debit  air  limbah yaitu 109 L/orang.hari.

## C. Perencanaan Sistem Penyaluran Air Limbah
Sistem  pengelolaan  air  limbah  domestik  terpusat  di Kecamatan  Bergas  melayani  100%  penduduk  pada  wilayah perencanaan.  Sistem  penyaluran  yang  digunakan  pada perencanan  ini  adalah  sistem  konvensional.  Ruang  lingkup perencanaan  ini  adalah  perencanaan  pipa  primer  dan  pipa sekunder.

## 1) Proyeksi Penduduk
Periode  perencanaan  sistem  pengelolaan  air  limbah domestik  Kecamatan  Bergas  ialah  10  tahun,  dimulai  dari tahun  2021-2031.  Penentuan  proyeksi  penduduk  sesuai dengan  periode  perencanaan  untuk  mengetahui  jumlah penduduk pada akhir periode. Metode yang digunakan dalam perhitungan  proyeksi  penduduk  adalah  metode  geometrik. Proyeksi penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.
2) Perencanaan Sistem Penyaluran Air Limbah
Perencanaan  diawali  dengan  pembagian  blok  yang didasarkan  pada  kondisi  geografis  wilayah  perencanaan. Gambar  2    menunjukkan  pembagian  blok  pada  Kelurahan
Gambar 1. Kondisi eksisting wilayah perencanaan.
Tabel 1. Karakteristik air limbah Parameter Satuan Baku Mutu Air Limbah pH - 5 - 9 6,6 BOD mg/L O 2 6 170 COD mg/L O 2 50 320 TSS mg/L 30 324 Minyak Lemak mg/L 5 28 Amonia mg/L NH 3 -N 10 5,42 Total Coliform MPN/100 mL 3000 2,4 x 10 8 Tabel 2. Jumlah penduduk hasil proyeksi Tahun Jumlah Penduduk 2020 25.265 2021 25.439 2022 25.613 2023 25.788 2024 25.965 2025 26.143 2026 26.321 2027 26.502 2028 26.683 2029 26.866 2030 27.049 2031 27.235
Pagersari.
Kelurahan Pagersari terbagi menjadi 6 blok wilayah yang menuju 1 IPAL. Pipa yang digunakan ialah pipa PVC dengan diameter antara 76 mm hingga 216 mm. Terdapat bangunan pelengkap di sepanjang perpipaan, yaitu manhole dan grease trap. Jumlah manhole ialah 63 buah. Manhole direncanakan tipikal dengan panjang 1,2 m dan lebar 0,9 m. Lubang masuk manhole berukuran 60 cm x 60 cm (Gambar 3). Sedangkan grease  trap  direncanakan  tipikal  dengan  debit  yang  diolah ialah 50 m 3 /hari. Dimensi grease trap ialah panjang 1,6 m dan lebar 0,8 m (Gambar 4). Pemompaan tidak digunakan karena penanaman maksimal pipa hanya mencapai 4,15 m.

## D. Perencanaan IPAL
IPAL direncanakan melayani 100% wilayah perencanaan. Jenis IPAL yang direncanakan ialah IPAL skala permukiman. Debit  yang  diolah  pada  IPAL  ini  ialah  516,44  m 3 /hari. Teknologi  yang  digunakan  ialah  sumur  pengumpul, barscreen ,  ABR,  ABF,  dan  desinfeksi.  Unit  ABR  dipilih karena  secara  teknis  tidak  membutuhkan  operator  khusus serta  tidak  membutuhkan  tambahan  energi  lisrik  sehingga dapat menghemat biaya operasional [1].
1) Sumur Pengumpul dan Barscreen
Sumur  pengumpul  direncanakan  berjumlah  1  bak  yang dilengkapi  dengan barscreen di  dalamnya.  Td  pada  sumur pengumpul  kurang  dari  10  menit.  Direncanakan  kedalaman sumur pengumpul ialah 2 m. berdasarkan debit puncak 0,022 m 3 /detik,  dan  rasio  panjang  :  lebar  ialah  2:1  didapatkan dimensi sumur pengumpul yaitu panjang 2,5 m dan lebar 1,5 m (Gambar 5).
Sedangkan barscreen direncanakan  dengan  sistem pembersihan  manual.  Lebar  bar  sama  dengan  lebar  sumur pengumpul  yaitu  1,5  m.  Sudut  kemiringan barscreen
direncanakan 60˚, sesuai dengan kriteria desain 60˚-80˚ [2]. Pompa  pada  sumur  pengumpul  menggunakan  pompa  celup dengan  merek  Grunfos  tipe  SL1.80.100.15.4.50E.C.  Head pompa ialah 3,92 m. Pembersihan pada barscreen dilakukan setiap bulan dan setiap kali ada sampah yang menyumbat. 2) Anaerobic Baffled Reactor
a) Tangki Pengendap
Tangki pengendap direncanakan 1 bak dengan HRT 6 jam. Berdasarkan  HRT  didapatkan  efisiensi  penyisihan  TSS  dan BOD sebesar 70% dan 43%. Sedangkan efisiensi penyisihan COD  berdasarkan  pada  rasio  ss/cod.  Didapatkan  efisiensi COD  sebesar  30%.  Sehingga  efluen  dari  tangki  pengendap ABR yang masuk menuju kompartemen ABR ialah TSS 97,2 mg/L, BOD 96,9 mg/L, COD 224 mg/L.
Periode pengurasan pada tangki pengendap direncanakan 1 tahun sekali. Sehingga produksi lumpur TSS yang terbentuk ialah 8550,4 kg/tahun dengan stabilisasi lumpur sebesar 80%. Volume  lumpur  yang  terbentuk  ialah  7,89  m 3 /tahun. Sedangkan  dimensi  tangki  pengendap,  direncanakan kedalaman  tangki  4  m.  bedasarkan  kedalaman  tersebut didapatkan panjang dan lebar tangki ialah 6 m dan 5 m. b) Kompartemen ABR Pada  kompartemen  ABR  ( Anaerobic  Baffled  Reactor ) yang direncanakan Vup kurang dari 2 m/jam, yaitu 1,5 m/jam. Sedangkan  HRT  direncanakan  10  jam  [3].  Faktor  BOD loading didapatkan  berdasarkan  perbandingan  BOD  yang masuk  dengan  volume  total  pada  ABR.  Didapatkan  BOD loading sebesar 0,23 kg/m 3 .hari. Berdasarkan HRT dan Vup yang  telah  direncanakan,  maka  didapatkan  volume kompartemen  sebesar  48  m 3 .  Jumlah  kompartemen  yang direncanakan  sebanyak  4  kompartemen  dengan  dimensi panjang, lebar, serta kedalaman tiap kompartemen adalah 2,4
Gambar 2. Pembagian blok kelurahan pagersari.
m, 5 m, dan 4 m. Panjang total ABR setelah d itambah dengan panjang tangki pengendap ialah 16,5 m (Gambar 6).
Efisiensi penyisihan pada TSS sebesar 57%, BOD sebesar 69,3%,  dan  COD  sebesar  62,4  %.  Efisiensi  ini  didapatkan berdasarkan  faktor  BOD  loading,  faktor BOD  removal  to strength ,  faktor BOD  removal  to  temperature ,  faktor BOD removal  to  number  chamber ,  serta  faktor BOD  removal  to HRT .   Produksi lumpur yang dihasilkan  merupakan  lumpur TSS  dan  lumpur  BOD.  Total  lumpur  yang  dihasilkan  pada kompartemen  ialah  30,9 kg/hari.  Efluen pada kompartemen ABR  yaitu  BOD  29,7  mg/L,  COD  84,2  mg/L,  TSS  41,7 mg/L.    Sedangkan  produksi  biogas  pada  ABR  dihitung berdasarkan  COD  yang  masuk  dan  keluar,  serta  debit  yang diolah. Produksi biogas pada ABR ialah 37,8 m 3 /hari.
3) Aerobic Biofilter (ABF)
Efisiensi penyisihan tiap parameter pada ABF ialah BOD 90%,  COD  90%,  TSS  94%,  NH 3 94%  [4].    Sehingga direncanakan  efisiensi  penyisihan  pada  BOD  85%,  COD 80%,  TSS  80%,  NH 3 80%.    Didapatkan  efluen  ABF  yaitu BOD  4,92  mg/L,  COD  18,12  mg/L,  TSS  8,36  mg/L,  serta NH 3 1,08  mg/L.  SRT  pada  ABF  yaitu  1,14  hari.  SRT digunakan  untuk  menghitung  laju  nitrifikasi  untuk memastikan  Td  pada  ABF  mencukupi  untuk  proses nitrifikasi.  Produksi  lumpur  pada  ABF  yaitu  7,86  kg/hari. Dimensi  ABF  dihitung  berdasarkan  DO.  DO  direncanakan pada  ABF  ialah  4  mg/L  agar  tetap  pada  kondisi  aerobik. Adapun kedalaman dan lebar reaktor direncanakan 3 m dan 3 m.  didapatkan  panjang  reaktor  ialah  16  m.  jumlah kompartemen  direncanakan  terdapat  4  kompartemen, sehingga panjang tiap kompartemen ialah 4 m, dengan Td 7 jam. Panjang media direncanakan 3,2 m, serta lebar media 4 m. sehingga kedalaman media adalah 1,8 m (Gambar 7).
Media yang digunakan pada ABF ialah media plastik PVC sarang tawon. Media sarang tawon memiliki ketebalan 0,15 – 0,23  mm,  dengan  luas  kontak  spesifik  150-226  m 2 /m 3 . Diameter tiap lubang ialah 2 cm. dengan berat spesifik yaitu 30-35 kg/m 3 . Media ini memiliki porositas 98% [5].
Kebutuhan udara pada ABF untuk proses aerasi ialah 909,4 m 3 /hari.  Peralatan  aerasi  yang  digunakan  ialah  diffuser dengan tipe fine bubble disk diffuser dan blower udara.  Untuk diffuser  menggunakan  merek  Suzler  tipe  ABS  KKI  215 dengan  jumlah  13  buah.  Diffuser  diletakkan  pada  bagian bawah  reaktor  agar  proses  aerasi  lebih  merata  di  seluruh reaktor.  Sedangkan  blower  udara  menggunakan  merek Hiblow tipe HP-200 dengan jumlah 3 buah.

## 4) Desinfeksi
Desinfeksi  menggunakan  kaporit  sebagai  desinfektan. Dosis optimum yang digunakan dalam pembubuhan kaporit ialah 50 mg/L [6]. Berdasarkan debit air limbah yang masuk, didapatkan besaran volume kaporit yang dibutuhkan sebagai desinfektan  yaitu  11,5  L/hari.  Bak  pelarut  kaporit direncanakan untuk pelarutan kaporit sebelum kaporit masuk ke  bak  pembubuhan  untuk  proses  desinfeksi.  Sebagaimana dirancang bahwa bak pelarut memiliki dimensi panjang, lebar dan  kedalman  0,6  m,  0,6  m  dan  0,5  m.  Sedangkan  bak pembubuhan  memiliki  Td  10  menit,  dengan  panjang,  lebar dan  tinggi  ialah  2  m,  2  m,  dan  1  m  (Gambar  8).  Seperti ditunjukkan pada Gambar 8, yaitu bahwa desinfeksi ini dapat meremoval total coliform sebanyak 2,16 x 10 8 MPN/100 mL dari total semula.
Gambar 6. Denah dan potongan ABR.
Tabel 3. Kualitas efluen IPAL Parameter Satuan Baku Mutu Efluen Air Limbah pH - 5 - 9 6,6 BOD mg/L O 2 6 4,92 COD mg/L O 2 50 18,12 TSS mg/L 30 8,36 Minyak Lemak mg/L 5 2,8 Amonia mg/L NH 3 -N 10 1,08 Total Coliform MPN/100 mL 3000 2,4 x 10 7
Gambar 3. Denah dan potongan manhole.
Gambar 4. Denah dan potongan grease trap.
Gambar 5. Denah dan potongan sumur pengumpul.

## 5) Letak dan Efluen IPAL
IPAL  (Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah)  berlokasi  di Kantor  Kepala  Desa  Pagersari,  Segeni.  Luas  lahan  IPAL (Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah)  yang  dibutuhkan  ialah 138,25  m 2 (Gambar  9).  IPAL  (Instalasi  Pengolahan  Air Limbah) dilengkapi dengan pos jaga dan kantor serta tandon air  bersih  untuk  menampung  efluen  IPAL  (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Kualitas efluen IPAL dapat dilihat pada  Tabel  3.  Kualitas  efluen  tersebut  dapat  dimanfaatkan kembali  sebagai  air  kelas  III,  yaitu  air  untuk  keperluan pertanian dan perikanan.
6) Standar Operasional Prosedur IPAL
Pengoperasian  dan  pemeliharaan  IPAL  harus  mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) nya, yaitu:
a. Pada  saat  start  up  IPAL,  reaktor  ABR  dan  ABF  harus sudah terisi air.
b. Sampah  yang  terakumulasi  pada barscreen dapat dipisahkan  dan  dibuang  menuju  pengumpul  sampah. Pembersihan bar screen 1 kali dalam sebulan.
c. Pompa pada sumur pengumpul dan blower  dicek  secara berkala setiap 1 bulan sekali.
d. ABR,  mulai  dari  manhole,  inlet  dan  outlet  dicek  1  kali seminggu  untuk  memastikan  tidak  ada  sampah  atau kotoran yang mengganggu atau menyumbat.
e. Lumpur pada ABR disedot setiap 1 – 2 tahun sekali.
f. Unit  AB F  (manhole,  saluran  inlet  dan  saluran  outlet) dicek setiap 1 minggu sekali, untuk memastikan tidak ada penyumbatan padatan atau sampah.
g. Filter ABF dibersihkan setiap 1 tahun sekali dan diganti setiap 3 tahun sekali agar tidak terjadi penyumbatan.
h. Pelarutan kaporit pada bak pelarut dilakukan setiap hari.
i. Pemeriksaan  secara  berkala  pada  setiap  unit  dilakukan minimal 1 kali dalam sebulan

## E. Rencana Anggaran Biaya
Penyusunan  rencana  anggaran  biaya  untuk  sistem pengelolaan  air  limbah  domesstik  terpusat  Kelurahan Pagersari  Kecamatan  Bergas  disusun  berdasarkan  HSPK Kota  Semarang  Tahun  2017.  Total  biaya  yang  diperlukan untuk  pembangunan  sistem  penyalurannya  ialah  Rp 740.357.200,  biaya  untuk  bangunan  pelengkap  ialah  Rp 259.463.450, dan biaya untuk pembangunan IPAL ialah Rp 445.529.800.  Sehingga  total  biaya  untuk  pembangunan sistem  pengolahan  air  limbah  Kelurahan  Pagersari Kecamatan Bergas ialah Rp 1.445.350.450.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  yang  telah dilakukan,  perencanaan  sistem  pengelolaan  air  limbah domestik  terpusat  Kelurahan  Pagersari  Kecamatan  Bergas
Gambar 7. Denah dan potongan ABF.
Gambar 8. Denah dan potongan desinfeksi
Gambar 9. Layout IPAL.
terdiri atas: (1)  Pengelolaan  air  limbah  domestik  Kelurahan Pagersari  Kecamatan  Bergas  mampu  melayani  100% penduduk (1272 KK) yang terbagi dalam 6 blok; (2) Sistem penyaluran  yang  digunakan  di  Kelurahan  Pagersari Kecamatan  Bergas  ialah  sistem  konvensional  dengan diameter pipa berkisar antara 76 mm hingga 216 mm. Dimana pipa  yang  digunakan  adalah  pipa  jenis  PVC;  (3)  Instalasi pengolahan  air  limbah  yang  digunakan  di  Kelurahan Pagersari Kecamatan Bergas meliputi unit sumur pengumpul sebanyak  1  unit.  ABR  sebanyak  1  unit  dan  memiliki  4 kompartemen.  Unit  ABF  sejumlah  1  unit  dan  terdiri  dari  4 kompartemen. Desinfeksi sejumlah 1 unit. Luas lahan IPAL yang  dibutuhkan  ialah  138,25  m 2 ;  (4) Total  biaya  untuk pembangunan sistem pengolaan air limbah domestik terpusat Kelurahan Pagersari Kecamatan Bergas ialah Rp 1.445.350.450.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  P. Willistania, P. I. Poetranto, M. Kaavessina, and M. Margono, “Fase deaktivasi fermentasi bioethanol dari sorgum dengan beads biokatalis ko-immobilisasi  yeast  dan  enzim  glukoamilase  menggunakan Anaerobic  Baffled  Reactor  (ABR),” Pros.  Semin.  Nas.  Tek.  Kim. “Kejuangan,” p. F3 1-6, 2016.
[2]  R. Q. S, Design Standarr For Municipal Wastewater Treatment Plants , 2nd ed. Japan: Japan Sewage Works Association, 2013.
[3]  G.  B.,  S.  L.,  P.  T.,  and  R.  T., Decentralised  Wastewater  Treatment Systems  (DEWATS)  and  Sanitation  in  Developing  Countries ,  1st  ed.
United  Kingdom:  Water,  Engineering  and  Development  Centre (WEDC), 2009.
[4]  I. Ikbal, “Peningkatan kinerja IPAL lumpur aktif dengan penambahan unit  biofilter  (Studi  kasus  IPAL  Pasaraya  blok  M,  kapasitas  420 M3/hari),” J. Air Indones. , vol. 9, no. 1, 2016.
[5]  N.  I.  Said,  “Teknologi  biofilter  anaerob-aerob  untuk  pengolahan  air limbah domestik,” Pros. Semin. Nas. dan Konsult. Teknol. Lingkung. , pp. 99–108, 2018.
[6]  P.  S.  Komala,  “Inaktivasi  bakteri  escherichia  coli  air  sumur menggunakan disinfektan kaporit,” J. Dampak , vol. 11, no. 1, pp. 34– 47, 2014.