Jurnal Ilmiah Foristek
Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.108 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 11, No. 2, Oktober 2021

## SISTEM MONITORING KENAIKAN SUHU PADA TRANSFORMER BERBASIS IoT
Moh. Ryadh Dirga Pahlevi 1) ,Ardi Amir 2) , Tan Suryani S 3) , Muh. Aristo 4)
1) Program Studi S1 TeknikElektro, FakultasTeknik, UniversitasTadulako
2,3,4) Dosen Jurusan Teknik Elektro Universitas Tadulako
1) email : Ryadh.dirga.f44116052@gmail.com

## Abstract
Transformers  play  an  important  role in  generating  electrical  energy  so  that  in maintaining
their performance this transformer  has  a  lot  of  protection  so  that  the transformer  can  work  as  much  as  possible. Many  things  can  interfere  with  transformers, namely  when  the transformer  is  overheated,  a short  circuit  occurs,  or  is  struck  by  lightning causing  the  transformer  to  burn,  so  a  system that can provide fast, and extensive information  is  needed  and  is  handled automatically  by  monitoring  the  temperature of  the  main  transformer  using  a  smartphone connected  to  the  internet  network.  In  this study,  2  DS18B20  sensors  were  used  which were  equipped  with  a  Manual  Call  Point (MCP) as input and an ESP32 microcontroller module  in  which  there  was  a  Wi-Fi  module  as a  data  processor,  then  the  output  data  would be  sent  via  the  internet  to  the  Internet  Of Things (IoT) platform for display. In the form of  values,  graphs,  and  notifications.  The measurement  results  are  in  the  form  of temperature units in C which will be displayed via a smartphone using the Blynk IoT platform in the form of numbers and graphs in real-time according  to  the  value  detected  by  the  sensor. Tests on sensors resulted in an average error of 3.29%  on  the  Low  side  and  3.01%  on  the Upside.
Keywords:  ESP32,  DS18B20,  Blynk,  Internet Of Things, Manual Call Point, Smartphone.

## I. Pendahuluan
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)  merupakan  salah  satu  pembangkit listrik  terbarukan  yang  memanfaatkan  aliran air  untuk  merubah  energi  gerak  ke  energi listrik  di  Sulawesi  tengah  terdapat  PLTA. Dalam sistem pembangkitan listrik dibutuhkan Transformer untuk
membangkitkan  energi  listrik  sehingga dapat memiliki  energi  yang  dapat  digunakan  oleh masyarakat luas.
Transformer  berperan  penting  dalam pembangkitan  energi  listrik  sehingga  dalam menjaga  performanya  transformator  ini memiliki  banyak  proteksi  agar  transformer dapat  bekerja  semaksimal  mungkin.  Banyak hal  yang  dapat  mengganggu  transformer yaitu  ketika  transformer  kelebihan  panas, terjadi  hubung  singkat  atau  tersambar  petir sehingga menyebabkan transformer terbakar.
Sistem  yang  digunakan  pada  PLTA Poso  Peaker  515MW  untuk  menangani kebakaran pada transformer memiliki teknologi yang hanya mampu menyampaikan informasi  di  sekitar  PLTA  melalui  suara sehingga penyampaian informasi tidak sampai  ke  operator  yang  berada  di  luar  area
Jurnal Ilmiah Foristek
Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.108 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 11, No. 2, Oktober 2021
PLTA  dan  hanya  ditangani  secara  manual jika  terjadi  kebakaran.  Oleh  karena  itu, diperlukan  sistem  yang  dapat  memberikan informasi yang cepat dan luas serta ditangani
secara  otomatis  dengan  memonitoring  suhu transformator
utama menggunakan
smartphone yang  terhubung  dengan  jaringan internet.

## 1.1. Sistem Monitoring
Sistem  Monitoring  adalah  sistem  yang sangat  diperlukan  dalam  sebuah  aplikasi. Sistem  monitoring  disini  berperan  sebagai pemberi  data  yang  nantinya  akan  diproses lebih  lanjut  setelah  data  terkirim  dari  sebuah sistem monitoring. Sistem monitoring berasal dari  bahasa  Inggris  yaitu  “ Monitor  System ” yang  dalam  bahasa  Indonesianya  adalah sistem pemantauan. Dalam kehidupan sehari- hari,  sistem  pemantauan  banyak  dilakukan penerapannya  dan  umumnya  dilakukan sebagai bentuk tindakan pencegahan [1].
Sistem  monitoring  mempunyai  dua bentuk konfigurasi data:
1. Konfigurasi  data  untuk  aplikasi  monitor itu sendiri.
2. Konfigurasi  data  untuk  sistem  yang dipantau.
Aplikasi  monitoring  membutuhkan informasi path log file dan number of threads untuk  menjalankannya.  Setelah  aplikasi berjalan, perlu untuk diketahui apa yang akan dipantau  dan  menyimpulkan  apa  yang  telah dipantau.  Karena  konfigurasi  data  yang dipantau dibutuhkan di area lain pada sistem, seperti  data  konfigurasi  yang  tidak  harus dirancang  khusus  untuk  digunakan  dalam monitor  sistem  tetapi  harus  menjadi  model utama dalam sistem utama konfigurasi.
1.2. Fire Alarm System Definisi fire  alarm  system adalah sistem  pendeteksi  keberadaan  api  secara
otomatis dengan melihat perubahan- perubahan  yang  terjadi  di  lingkungan  sekitar yang berkaitan dengan kebakaran. Perubahan pada  lingkungan  sekitar  dapat  diasumsikan sebagai  tanda  pendeteksi  bahaya  kebakaran. Perubahan  yang  mungkin  terjadi  misalnya adalah  munculnya  asap,  meningkatnya  suhu ruangan,  dan  munculnya  api  ataupun  gas. Maka dari itu, sebuah fire alarm system selalu  dilengkapi  dengan  sensor  yang peka  terhadap  keberadaan asap, panas,  api, maupun  gas. Fire  alarm  system ini  dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem konvensional dan addressable . Sistem konvensional  umumnya  digunakan  pada bangunan yang tidak terlalu besar sedangkan sistem addressable dapat  digunakan  pada bangunan besar karena sistemnya menggunakan  kode  digital  yang  dapat mendeteksi langsung lokasi terjadinya kebakaran pada suatu bangunan.
Dari definisi fire  alarm  system tadi, diketahui  bahwa  sistem  ini  memiliki  cara kerja  yang  berbeda  dengan  sistem  pemadam kebakaran.  Kedua  sistem  ini  berdiri  secara mandiri. Fire alarm system bukan alat pemadam  kebakaran.   Tujuan  dari fire  alarm system ini sendiri adalah untuk menginformasikan kebakaran kepada seluruh penghuni  bangunan  melalui  sistem  alarm agar  dapat  segera  mengevakuasi  diri  dan mengosongkan bangunan. Fire alarm system sangat  diwajibkan  untuk  dipasang pada  gedung-gedung  penting  dan  yang bersifat  publik  seperti  rumah  sakit,  bank, hotel, pusat perbelanjaan dan
Jurnal Ilmiah Foristek
Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id
DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.108 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 11, No. 2, Oktober 2021
sebagainya. Definisi  fire  alarm  system perlu dipahami agar masyarakat cepat tanggap saat terjadi kebakaran [2].
1.3. Internet Of Things (IOT)
Internet of Things (IoT) adalah sebuah konsep  di  mana  suatu  objek  yang  memiliki kemampuan  untuk  mentransfer  data  melalui jaringan  tanpa  memerlukan  adanya  interaksi dari  manusia  ke  manusia  atau  dari  manusia ke komputer. Internet of Things (IoT) adalah struktur  di  mana  objek,  orang  disediakan dengan  identitas  eksklusif  dan  kemampuan untuk  pindah  data  melalui  jaringan  tanpa memerlukan  dua  arah  antara  manusia  ke manusia yaitu sumber ke tujuan atau interaksi manusia ke computer [3].

## 1.4. Software Arduino IDE
Arduino IDE (Integrated Development Enviroment )  merupakan  perangkat  lunak yang  telah  disiapkan  oleh  arduino  bagi  para perancang  untuk  melakukan  berbagai  proses yang berkaitan dengan pemrograman arduino. Perangkat  lunak  disediakan  secara  gratis  dan bisa  didapatkan  secara  langsung  pada halaman  resmi  arduino  yang  bersifat  open- source.  IDE  ini  juga  sudah  mendukung berbagai  sistem  operasi  popular  saat  ini seperti  Windows,  Mac,  dan  Linux.  Pada software IDE  ini  tidak  bisa upgrade secara otomatis,  harus  secara  manual  dan  kadang pada  pembaharuan  terbaru  ada  beberapa library yang di masukkan secara manual, ada yang  langsung  kompatibel  dan  sebaliknya  [ 4].  Tampilan  dari software Arduino  IDE
ditujukkan pada gambar 1.
Gambar 1 Software Arduino IDE (Sumber : Ratna Pratiwi, 2017) 1.5. Mikrokontroller ESP32
Mikrokontroler ESP32 adalah perangkat  keras  berbasis  IoT  dengan  biaya yang  cukup  murah,  sistem  daya  rendah  pada mikrokontroler chip dengan Wi-Fi terintegrasi  dan  mode  ganda Bluetooth .  Seri ESP32
menggunakan mikroprosesor
Tensilica Xtensa LX6 di kedua dual-core dan single-core variasi  dan  dilengkapi  antena switch , RF balun, power amplifier , low-noise menerima amplifier ,  filter,  dan  modul manajemen daya. ESP32 dibuat dan dikembangkan  oleh Espressif Systems, perusahaan  Cina  yang  berbasis  di  Shanghai. Tampilan konfigurasi ESP32 ditunjukan pada gambar 2.
Gambar 2 Konfigurasi Mikrokontroler ESP32
(Sumber : Espressif.com, 2018)
Jurnal Ilmiah Foristek
Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id
DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.108 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 11, No. 2, Oktober 2021

## 1.6. DS18B20
DS18B20 adalah  jenis  sensor  yang berfungsi  untuk  mendeteksi  suhu  ruangan yang merupakan jenis seri sensor terbaru dari keluaran  produsen  Maxim.  Sensor  ini  dapat mendeteksi  suhu  dari  -55°C  sampai  125°C dengan  tingkat  keakurasian  (+/-0.5°C  )  dan dengan  resolusi 9  –  12-bit.  Sensor  ini merupakan salah satu jenis sensor suhu yang unik.  Apabila  terdapat  banyak  sensor  yang disusun  secara  paralel  data  dari  keluaran setiap  sensor  tersebut  dapat  dibaca  hanya dengan  menggunakan  1  kabel  data  atau (oneWire) saja [5]. Tampilan sensor DS18B20 waterproof di sebelah kiri dan non- waterproof disebelah kanan ditunjukkan pada gambar 3.
Gambar 3 Sensor DS18B20 waterproof dan
non-waterproof
(Sumber : tutorkeren.com, 2020)
1.7. Manual Call Point (MCP)
Tombol manual  fire  alarm ,  atau  kita kenal  dengan manual  call  point. Merupakan salah  satu  dari  komponen  rangkaian fire alarm yang  memiliki  fungsi  membunyikan alarm  secara  manual  tanpa  menunggu detektor  terpicu.  Hal  ini  dilakukan  jika  kita melihat adanya kebakaran yang belum begitu besar.  Sehingga  orang-orang  di  dalam gedung  dapat  mengevakuasi  diri.  Pihak
berwenang  juga  dapat  langsung  mengambil tindakan berupa
pemadaman
menggunakan fire hydrant maupun APAR (jika memang kebakarannya kecil dan belum membesar).
Fungsi  dari  kaca  pada manual  call point tersebut  dilakukan  guna  melindungi tombol  ditekan  oleh  orang  iseng  yang  tidak bertanggung  jawab.  Hal  tersebut  juga melindungi  tombol  rusak  akibat  pengaruh lingkungan  [6].  Tampilan manual  call  point ditunjukkan pada gambar 4.
Gambar 4 Manual call point
(Sumber: bromindo.com, 2020)
1.8. Sirine Sirene adalah alat untuk membuat suara.  Sirene  berfungsi  untuk memperingatkan  masyarakat  akan  bahaya suatu bencana  alam dan  digunakan  untuk kendaraan layanan
darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam
kebakaran.  Bentuk  sirene  yang  paling modern  adalah  sirene  serangan  udara, sirene tornado, sirene tsunami dan sirene untuk  kendaraan  layanan  darurat.  Untuk sirene  pemadam  kebakaran  biasanya  juga digunakan sebagai sirene tornado. Suara dari sirene dahulu kala diproduksi di bawah air karena dihubungkan
Jurnal Ilmiah Foristek
Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id
DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.108 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 11, No. 2, Oktober 2021
dengan Siren dari mitologi Yunani. Kini sirene  digunakan  untuk  pos  penjagaan  dan peringatan  akan  serangan udara.  Sirene secara  umum  ada  dua  jenis  yaitu  Pneumatik dan Elektronik.
Sirine  biasanya  diletakkan  di  tempat yang  tinggi  di  atas  atap  atau  di  sisi samping pos  pemadam  kebakaran,  di  atas struktur  bangunan  tinggi  seperti menara  air, ditempatkan  dekat gedung  pemerintahan,  di tempat-tempat strategis di lingkungan
masyarakat, atau ditempatkan didekat lingkungan masyarakat agar suara peringatan bisa tercakupi untuk semua area. Kebanyakan sirene  hanya  memiliki  satu  jenis  nada  atau suara.  Melihat  cara  kerja  sirene,  secara mekanis sirene digerakkan oleh sebuah motor elektrik  dengan  rotor  terpasang  pada shaft. Beberapa Sirene versi terbaru secara elektronik  digerakkan  oleh  pengeras  suara. Walau begitu versi sirene seperti ini bukanlah versi  yang  umumnya  ada.  Sirene  memiliki banyak tipe [6].

## 1.9. Blynk
Blynk  adalah  aplikasi  untuk  iOS  dan
OS  Android  untuk  mengontrol  Arduino,
NodeMCU,  Raspberry  Pi  dan  sejenisnya melalui Internet. Aplikasi ini dapat digunakan  untuk  mengendalikan  perangkat
hardware , menampilkan data sensor, menyimpan  data,  visualisasi,  dan  lain-lain. Aplikasi  Blynk  memiliki  3  komponen utama.yaitu  Aplikasi, Server ,  dan Libraries . Blynk server berfungsi  untuk  menangani semua  komunikasi  diantara  smartphone  dan hardware . Widget yang  tersedia  pada  Blynk diantaranya  adalah Button , Value  Display , History Graph , Twitter, dan Email.
Blynk Aplikasi adalah  aplikasi dengan user diberi kebebasan untuk membuat sebuah tampilan  antarmuka  menggunakan  berbagai macam widget yang tersedia. Pada Blynk app terdapat empat kategori widget yaitu Controllers,  Displays, dan Notifications [7] . Tampilan  aplikasi  blynk  ditunjukkan  pada gambar 2.5.

## Gambar 5 Tampilan Aplikasi Blynk

## II. Metode Penelitian
2.1 Alat dan Bahan Penelitian
Dalam  penyusunan  dan  pembuatan skripsi  ini,  menggunakan  beberapa  macam alat  dan  bahan  yang  diuraikan  pada  sub  bab di bawah ini:
2.1.1. Bahan Penelitian
Bahan yang digunakan pada penelitian ini  yaitu  sensor    sensor  suhu  DS18B20, Manual call point , media panas. Mikrokontroler  Esp32  dan  Platform  IoT yaitu Blynk.
Jurnal Ilmiah Foristek
Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id
DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.108 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 11, No. 2, Oktober 2021

## 2.1.2. Alat Penelitian
Adapun alat-alat yang digunakan pada penelitian  ini  antara  lain  perangkat  lunak ( software )  Arduino  IDE  sebagai  media pemrosesan data, smartphone sebagai penerima  dan  server  pendukung  tampilan data.

## 2.2 Cara Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif berbasis  eksperimen.  Rancangan  tahap-tahap dari penelitian ini dibutuhkan agar penelitian yang dilakukan terstruktur dan sesuai dengan rencana.  Penulis  membuat  sebuah  prototipe Sistem  Monitoring  Kenaikan  Suhu  Pada Transformer  berbasis  IoT  yang  diharapkan dapat  memonitoring  suhu transformer  dan menginformasikan  kenaikan  suhu  secara jarak jauh dan real time .

## III. Hasil dan Pembahasan
3.1 Hasil Penelitian Dari hasil perancangan dan penelitian  yang  berjudul  sistem  monitoring kenaikan  suhu  pada  transformer  Berbasis IoT, maka penulis dapat menampilkan dalam bentuk  alat,  software,  data,  maupun  analisa data. Berikut hasil perancangan dan penelitian yang telah penulis lakukan.
Gambar 6 Skematik Rangkaian

## 3.2 Pengujian Alat
Pengujian sensor DS18B20
dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  sensor ini  bekerja  dengan  baik  serta  dapat mendeteksi  suhu  dengan  benar,  jika  sensor tidak  dapat  bekerja  maka  nilai  suhu  yang terbaca  adalah  -127 ̊C. Dimana  kedua  sensor pin  datanya  di  hubungkan  pada  pin  GPIO18 ESP32  untu  pin  vcc  dihungkan  ke  sumber tegangan  3.3V  serta  GND  pada  ground Seperti  pada  gambar.  Pengujian  dilakukan dengan  memanaskan  sensor  menggunakan media  pemanas  secara  bertahap,  berikut gambaran data output sensor yang ditampilkan pada serial monitor arduino IDE. Kemudian  data  setiap  output  sensor  pada arduino IDE akan dibandingkan
menggunakan  termometer  sebagai  pengujian tingkat  akurasi  sensor  seperti  terlihat  pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 Tabel 4.1 Pengujian Akurasi sensor pada Low Side No Suhu Pengujian (°C) Sensor (°C) Alat Ukur (°C) error (%) Low Side 1 40 40.5 40 1.23 2 50 50.25 49 2.48 3 60 60.25 59 2.07 4 70 70 69 1.42 5 80 80.5 77 4.34 6 90 91 84 7.69 7 100 98.75 95 3.79 Rata-rata 3.29 Tabel 4.2 Pengujian Akurasi sensor pada Up Side
Jurnal Ilmiah Foristek
Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id
DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.108 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729
Vol 11, No. 2, Oktober 2021
No Suhu Pengujian (°C) Sensor (°C) Alat Ukur (°C) error (%) Up Side 1 40 40.25 40 0.62 2 50 50 49 2 3 60 60 59 1.66 4 70 70 69 1.42 5 80 80.75 77 4.64 6 90 91 84 7.69 7 100 98 95 3.06 Rata-rata 3.01 Perbandingan  nilai  data  sensor  suhu
DS18B20  pada    platform  Blynk  dan termometer  dengan    melakukan  percobaan sebanyak 7 kali dengan 4 level dalam rentang waktu  yang berbeda,  hal  ini  dilakukan untuk melihat tingkat akurasi sensor.
Perhitungan  nilai error dilakukan dengan  rumus  mencari  nilai  persen error sebagai berikut :
…… ………. (4.1)
Keterangan: a = Data sensor DS18B20
b = Termometer
Perhitungan dengan mengambil salah satu sampel data pada table 4.2 Pengujian ke- 1 pada Level aman berdasarkan rumus mencari nilai persen error :
Diketahui : a = 40.25, b = 40; Ditanya    : Nilai Persen Error ? Penyelesaian :
= 0.62%
Jadi,  didapatkan  nilai  persen error data pada table 4.2 pengujian ke-1  pada level
aman  sebesar  0,62  %.  Nilai  tersebut dijumlahkan  dengan nilai error yang  lainnya kemudian  dibagi  dengan  jumlah  data  yang ada  sehingga  mendapatkan  nilai  rata-rata
error sebesar 3.01%
Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk  mengetahui  apakah  alat  yang  telah dibuat  berfungsi  sesuai  dengan  sistem  yang direncanakan atau belum. Pada penelitian ini dilakukan  percobaan  sebanyak  7  kali  pada kedua  sensor  dengan  tingkatan  suhu  yang berbeda.  Hal  ini  dilakukan  untuk  melihat tingkat keberhasilan sensor untuk mendeteksi serta  pengirman  data  ke  platform  Blynk secara wireless maupun  tingkat  keberhasilan sistem secara keseluruhan.Untuk MCP dilakukan  pengujian  dengan  cara  ditekan Berikut  data  hasil  pengujian  alat,  di tunjukkan  pada  tabel  4.3  sedangkan  pada pengujian MCP pada tabel 4.4.
Tabel 4.3 Hasil pengujian sensor
No T an g g al S u h u P en g u jia n S en so r (°C ) A la t U k u r ( °C )
O u tp u t A la rm N o tif ik as i L o w S id e U p S id e
1 8-3- 202 1 4 0 40. 5 40. 25 40 Off Normal 2 8-3- 202 1 5 0 50. 25 50 49 Off Normal 3 8-3- 202 1 6 0 60. 25 60 59 Off Waspada 4 8-3- 202 7 0 70 70 69 Off Waspada
Jurnal Ilmiah Foristek
Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id
DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.108 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729
Vol 11, No. 2, Oktober 2021
1
5 8-3- 202 1 8 0 80.
5 80.
75 77 Off Siaga 6 8-3- 202 1 9 0 91 91 84 Off Siaga 7 8-3- 202 1 1 0 0 98. 75 98 95 On Bahaya Tabel 4.4 Hasil pengujian MCP 3.3 Pembahasan
Monitoring kenaikan suhu pada transformer  berbasis  IoT  merupakan  sebuah inovasi  pengembangan  teknologi  dalam bidang  proteksi  kebakaran  khususnya  pada industri pembangkit listrik maupun distribusi listrik  dimana  kedua  sensor  DS18B20  akan diletakan pada sisi atas dan bawah transformer  kemudian  sensor  mendeteksi kenaikan  suhu  dan  akan  terbaca  oleh  modul ESP32  melalui  pin  digital  kemudian  data sensor  akan  dikirimkan  ke cloud internet secara realtime agar  dapat  terakses  oleh platform IoT Blynk pada android.
Cara  pembacaan  suhu  sensor  DS18B20 ialah  dengan  menempelkan  sensor  pada sebuah  media  panas  yang  akan  diukur, kemudian  dengan  memanfaatkan  sifat  kalor pada media tersebut sensor akan mendapatkan  suhu  yang  sama  dengan  media tersebut  setelah  itu  data  akan  diolah  oleh mikrokontroler  untuk  ditampilkan.  Dalam kasus  ini  peneliti  memiliki  4  kelasifikasi yaitu  normal,  siaga,  waspada  dan  bahaya, hanya dalam konsdisi bahaya mikrokontroler memerintahkan sirine untuk aktif.
Ketika  sensor  DS18B20  mengalami ganguan sensor secara otomatis menampilkan nilai  -127  dan  untuk  mengantisipasi  hal tersebut, alat ini menggunakan tombol virtual pada  platform  blynk  sebagai  syarat  untuk pembacaan suhu ketika tombol virtual dalam keadaan  aktif  sensor  akan  membaca  suhu secara  manual  sebaliknya  ketika  tombol virtual  dala  keadaan  tidak  aktif  maka  data yang tampil berupa “ off ”.
Alat  ini  juga  di  lengkapi  dengan  MCP
( manual  call  point )  yang  berguna  untuk memberikan infomasi darurat ke mikrokontroler secara manual untuk menghindari  adanya  hal  –  hal  yang  tidak dapat  terdeteksi  oleh  sensor  misalnya munculnya  api  yang  belum  begitu  besar. Ketika  MCP  ditekan  mikrokontroler  akan mengirimkan  notifikasi  serta  menyalakan sirine tanpa memperdulikan nilai suhu kedua sensor DS18B20.
Kecepatan  pengiriman  data  suhu  ke platform  blynk  pada  android  tegantung  pada kecepatan  internet  server  yang  digunakan. Platform  blynk pada  android  juga dilengkapi fitur  grafik,  nilai,  gauge  dan  data  yang  di tampilkan  akan  terekam  dan  dapat  di kirimkan  pada  email  yang  terdaftar  pada platform blynk.
Grafik Hasil Pengukuran No Mannual Call Point Serial Monitor Output Alarm Notifikasi 1 Tidak ditekan 1 Off MCP Tidak Aktif 2 Ditekan 0 On MCP Aktif
Jurnal Ilmiah Foristek
Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id
DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.108 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 11, No. 2, Oktober 2021
Gambar 7 . Grafik data hasil monitoring kanaikan suhu oleh sensor dan alat ukur
Dari  data  pada  gambar  grafik diatas terlihat bahwa nilai suhu ( ̊C) memiliki selisih  yang  tinggi  terjadi  pada  pengujian  ke tujuh  degan  selisih  ±3  derajat  dan  selisih terendah pada pengujian pertama ±0.5 derajat sedangkan  pada  pengujian  kedua  sampai  ke empat  memiliki  nilai  selisih  yang  stabil  ±1 derajat. Pengujian dilakukan mengambil nilai data secara realtime selisih juga terjadi antara kedua sensor DS18B20 yaitu 0.25 derajat.

## IV. Kesimpulan
Dari  data  hasil  perancangan  dan penelitian  yang  telah  dilakukan  pada  tugas akhir  yang  berjudul  sistem  monitoring kenaikan suhu pada transformer berbasis IoT maka diperoleh kesmpulan sebagai berikut :
1. Dengan adanya alat sistem
monitoring  kenaikan  suhu  pada transformer  berbasis  IoT  ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam      merancang  alat  yang mempermudah para tenaga
pekerja dalam memonitoring suhu transformer. 2. Cara menghubungkan antara smartphone dan alat ini menggunakan  koneksi  internet dimana untuk menghubungkannya melalui kode alamat aplikasi yang diberikan  oleh  blynk  melalui email  kemudian  mikrokontroler akan  memproses  data  sensor setelah  itu  notifikasi  dikirimkan melalui  internet  sesuai  dengan alamat yang ditunjukkan.
3. Tampilan  data  pada  android berbentuk  tampilan  gauge  dan grafik sehingga dapat menunjukan hasil  pengukuran  secara  realtime maupun  yang  sebelumnya.  Serta dapat  mengontrol  aktifitas  sensor ketika terjadi masalah.

## Daftar Pustaka
[1] Sumardi, S., Putra, I.S. 2018. Rancang
Bangun  Monitoring  Ketinggian  Air dan  Sistem  Control  Pada  Pintu  Air Berbasis  Arduino  Dan  SMS  Gateway, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Banten
[2] Anonim.  2021.  Definisi  Fire  Alarm System,
https://mumtazku.co.id/pengertian- alarm-system/,  diakses  :  28  Agustus 2020
Jurnal Ilmiah Foristek
Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id
DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.108 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 11, No. 2, Oktober 2021
[3] Burange, A.W., Misalkar. H.D.,
2015. Review  of  Internet  of  Things  in Development of Smart Cities with Data
Management & Privacy .
[4] Pratiwi,  R.2017.  Software  Arduino IDE, http://electronicsoftware. co.id/2017/05/01/tutorial-ArduinoIDE
. Diakses : 1 Maret 2020.
[5] Laboratory, N. 2021 Tutorial
Menggunakan  Sensor  Suhu  DS18B20
Pada  Arduino, https://tutorkeren.com/ , diakses: 22 Mei 2021
[6] Anonim. 2014. Cara Kerja Break Glass Pada Manual Call Point, https://www.bromindo.com/,  diakses: 10 agustus 2020
[7]     Artiyasa, M. 2020. Studi Perbandingan Platform  Internet  of  Things (IoT) untuk Smart  Home dengan  aplikasi Web  Thingspeak  dan  Blynk,  Teknik Elektro, Universitas Nusa Putra,
Sukabumi