Abstrak — Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  minimnya  akses pelayanan PDAM dan HIPPAM pada tahun 2015 di Kecamatan Benjeng yaitu 0,7 % untuk pelayanan SPAM PDAM dan 5,95 % pelayanan SPAM HIPPAM. Penelitian ini bertujuan inventarisasi  sumber  air  bersih  untuk  keperluan  penyediaan  air bersih,  memetakan wilayah dan  menganalisis  upaya  pemenuhan kebutuhan  air  bersih  sebagai  solusi  dalam  penanganan  masalah ketersediaan  air  bersih  yang  masih  terbatas,  dan  memberikan rekomendasi  penerapan  teknologi  pengolahan  air  yang  cocok untuk  Kecamatan  Benjeng.  Hasil  penelitian  ini  adalah inventarisasi  sistem  penyediaan  air  bersih  di  mana  masyarakat di  Kecamatan  Benjeng,  khususnya  Desa  Metatu  dan  Desa Kalipadang  memanfaatkan  air  sumber  yang  berasal  dari  air embung  dan  air  tanah  (sumur).  Desa  Metatu  memiliki  sistem penyediaan  air  yang  lebih  bagus  dibandingkan  sistem penyediaan di Desa Kalipadang, dikarenakan sumber air di Desa Metatu  mampu  memenuhi  kebutuhan  air  penduduknya.  Desa Metatu  memiliki  kuantitas  embung  yang  cukup  besar  sehingga lebih  cocok  diterapkan  teknologi  pengolahan  air  embung. Sedangkan  Desa  Kalipang  lebih  cocok  diterapkan  teknologi pengolahan air sumur sederhana bagi masyarakat yang memiliki sumur,  sedangkan  masyarakat  yang  tidak  memiliki  sumur, diterapkan  teknologi  hidran  umum  dikarenakan  letak  desa berdekatan dengan jalur distribusi PDAM.
Kata  Kunci — Air  Bersih,  Inventarisasi,  Kecamatan  Benjeng, Teknologi Air.

## I. PENDAHULUAN
ENYEDIAAN  air  bersih  untuk  masyarakat  mempunyai peranan  yang  sangat  penting  dalam  meningkatkan kesehatan  lingkungan  atau  masyarakat,  yakni  berperan  dalam menurunkan  angka  penderita  penyakit,  khususnya  yang berhubungan  dengan  air,  dan  berperan  dalam  meningkatkan standar atau taraf/kualitas hidup masyarakat [1].
Penyelenggaraan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan pemukiman, termasuk diantaranya adalah penyediaan  air  bersih  menjadi  tugas  dan  tanggung  jawab Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014  yang  mengatur  tentang  Pemerintah  Daerah.  Penyediaan dan  pemenuhan  kebutuhan  air  bersih  dapat  dilakukan  dengan sistem  perpipaan  maupun  sistem  non  perpipaan  tergantung dari  sumber  air  baku,  sarana,  dan  prasarana  di  wilayah tersebut.  Sistem  perpipaan  dikelola  oleh  Perusahaan  Daerah Air  Minum  (PDAM)  dan  sistem  non  perpipaan  dikelola  oleh masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok.
Dikaitkan  dengan  lokasi  studi  kasus,  hampir  sepertiga bagian  dari  wilayah  Kabupaten  Gresik  merupakan  daerah pesisir pantai. Meskipun Kecamatan Benjeng tidak berbatasan
langsung dengan laut, namun sebagian wilayah sumber airnya bersifat  payau.  Dalam  pemenuhan  kebutuhan  air  bersih sebagian  besar  masyarakat  masih  mengandalkan  sumur  yang bergantung  pada  musim.  Hal  tersebut  menyebabkan  sumur  di Kecamatan  Benjeng  tidak  cukup  memadai  untuk  digunakan kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan Statistik Daerah Kecamatan  Benjeng  2016  [2]  diketahui  bahwa  jumlah penduduk  Kecamatan  Benjeng  sebesar  64.221  jiwa  dengan luas  wilayah  6.126  ha,  namun  tingkat  pelayanan  PDAM  dan HIPPAM  di  Kecamatan  Benjeng  berdasarkan  buku  RISPAM Gresik [3] tertuang pada Tabel 1.
Tabel 1.
Tingkat Pelayanan PDAM dan HIPPAM Tahun 2015
Kecamatan % PDAM % HIPPAM Total % Pelayanan Kebomas 91,8 0,69 92,5 Gresik 73,0 - 73,0 Manyar 62,9 10,67 73,6 Duduk sampean 25,6 3,36 29,0 Kedamean 2,6 2,14 4,7 Menganti 50,3 0,87 51,2 Cerme 71,1 3,24 74,3 Benjeng 0,7 5,95 6,6 Balongpanggang - 8,34 8,3 Driyorejo 91,4 3,16 94,6 Wringin Anom 0,7 6,03 6,7 Panceng - 27,25 27,3 Ujung Pangkah - 5,13 5,1 Sidayu - 0,69 0,7 Dukun - 34,56 34,6 Bungan - 12,37 12,4 Tambak - - - Sangkapura - - - Jumlah 34,90 6,46 41,4 Sumber: BAPPEDA Gresik, 2015

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dalam  skala  lapangan.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  mengambil  data sekunder seperti: key map, RISPAM Gresik Tahun 2015, dan jumlah  penduduk  desa  pada  instansi  terkait.  Selain  itu, dilakukan  observasi  langsung  di  lapangan  atas  sarana  dan prasarana  air  bersih  perdesaan  dengan  diambil  titik  koordinat lokasi  menggunakan GPS dan  didokumentasikan,  wawancara

## Sistem Penyediaan Air Bersih Desa Metatu dan Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik
Anisa Nanhidayah dan Alfan Purnomo
Departemen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) e-mail : alfan_p@enviro.its.ac.id
P
dengan  perangkat  desa  setempat  dan  warga  pengguna  air bersih,  serta  pengambilan  sampel  air  di  titik  sumber  air  yang digunakan oleh warga.
Tabel 2. Indikator penilaian Sistem Penyediaan Eksisting Nama
Dusun Indikator Kuantitas Bobot (A) Skor (B) Nilai (C) Indikator kuantitas diberi bobot 40 - jika  kuantitas  kecil diberi skor 1 - jika  kuantitas  sedang diberi skor 3 - jika  kuantitas  besar diberi skor 5 C = A x B
Batasan - kuantitas kecil jika volume < 25.000 m 3 - kuantitas sedang berada antara 25.000 m 3 – 50.000 m 3
- kuantitas besar jika volume > 50.000 m 3 - kuantitas  sumur  dianggap  sedang untuk  sumur  gali, besar untuk  sumur  bor  berdasarkan  hasil  survei  terhadap responden.  Sedangkan  kuantitas  debit  dari  PDAM menurut  hasil  survei  juga  mencukupi,  sehingga  masuk kategori kuantitas besar Indikator Kualitas Bobot (D) Skor (E) Nilai (F) Indikator kualitas diberi bobot 20 - jika  kualitas  buruk diberi skor 1
- jika  kualitas  sedang diberi skor 3 - jika  kualitas  bagus diberi skor 5
F = D x E
Batasan
- kualitas  jelek  menunjukkan  hasil  uji  melebihi  nilai  baku mutu
- kualitas  sedang  menunjukkan  hasil  uji  mendekati  nilai baku mutu
- kualitas  bagus  menunjukkan  hasil  uji  lebih  kecil
(mendekati 0) dari nilai baku mutu
Indikator Kontinuitas Bobot (G) Skor (H) Nilai (I) Indikator kontinuitas diberi bobot 40 - jika  tidak  kontinu diberi skor 1 - jika  kontinu  diberi skor 5
I = G x H
Batasan
- tidak  kontinu  menandakan  sumber  air  tidak  mencukupi kebutuhan masyarakat selama musim kemarau (6 bulan)
- kontinu  menandakan  sumber  air  mencukupi  kebutuhan masyarakat selama musim kemarau (6 bulan)
- Untuk  kontinuitas  sumur  dalam  dianggap  kontinu berdasarkan  hasil  survei  terhadap  responden.  Sedangkan kontinuitas dari PDAM menurut hasil survei juga kontinu selama 24 jam
Total (J) J = C+F+I Batasan
Masing-masing dusun memiliki nilai total, dari nilai total tersebut didapatkan penggolongan dusun dengan ketentuan berikut:
- Untuk dusun dengan nilai total < 250 maka tergolong dusun dengan sistem penyediaan air buruk
- Untuk dusun dengan 250 < nilai total > 500 tergolong dusun dengan sistem penyediaan air sedang
- Untuk dusun dengan nilai total ≥ 500 tergolong dusun tidak dengan sistem penyediaan air baik
Analisis  data  dilakukan  dengan  diskriptif.  Hasil  analisis menggambarkan  kepuasan  pelanggan  PDAM  maupun  non PDAM,  kondisi  sarana  air  bersih eksisting ,  penilaian  sistem penyediaan eksisiting ,  dan  penerapan  teknologi  yang disesuaikan  dengan  kondisi  masing-masing  desa.  Penilaian
ditinjau  dari  segi  kuantitas,  kualitas,  dan  kontinuitas  sumber air  tiap-tiap  dusun.  Indikator  penilaian  sitem  penyediaan eksisting tiap dusun dapat dilihat pada Tabel 2.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Desa Metatu

## 1. Sistem Penyediaan Eksisting
Secara  geografis  Desa  Metatu  berjarak  ±  5  km  dari  pusat kantor  Kecamatan  Benjeng.  Sebelah  utara  berbatasan  dengan Desa  Punduttrate,  sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Desa Klampok,  sebelah  timur  berbatasan  dengan  Desa  Kadangan, dan  sebelah  barat  berbatasan  dengan  Desa  Jogodalu.  Luas wilayahnya  3,99  km2.  Ketika  musim  penghujan  sebagian wilayah terkena dampak banjir. Desa Metatu memiliki 3 dusun diantaranya,  Dusun  Metatu,  Dusun  Purworejo,  dan  Dusun Medangan.

##  Dusun Metatu
Sistem  penyediaan  air  bersih  di  Dusun  Metatu  bersumber dari dua air embung yang terletak pada koordinat 07°13 ’ 17,6 ” S  112°29 ’ 58,0 ” E  yang  dapat  dilihat  pada  Gambar  1  dan 07°13 ’ 05,7 ” S 112°29 ’ 55,4 ” E yang dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 1. Embung di Dusun Metatu Tanpa Pengolahan.
Gambar 2. Embung di Dusun Metatu dengan Pengolahan Filter.

## (Dokumentasi Penyusun)
Kedalaman embung masing-masing berkisar ± 3 m dan ± 7 m  dan  ketika  musim  kemarau  tidak  mengalami  kekeringan kecuali  musim  kemarau  panjang.  Kondisi  air  embung  sedikit keruh kehijauan. Masyarakat memanfaatkan air embung untuk mandi, cuci-cuci, dan sebagian untuk memasak. Embung yang satu  tanpa  adanya  pengolahan,  sedangkan  embung  lain disimpan dalam profil tank dengan kapasitas 5300 L kemudian melewati pengolahan  filter pasir  sebelum dialirkan ke rumah- rumah  warga.  Penyaluran  kerumah  warga  dengan  sistem gravitasi pipa. Hasil air setelah pengolahan tetap keruh. Sistem filter pasir dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Pengolahan Air Embung di Dusun Metatu.
 Dusun Purworejo
Masyarakat  di  Dusun  Purworejo  menggunakan  air  embung untuk  keperluan  mandi  dan  cuci-cuci.  Terdapat  sebuah embung  dengan  kedalaman  ±  5  m,  koordinat  07°12 ’ 46,8 ” S dan  112°31 ’ 15,1 ” E  yang  dapat  dilihat  pada  Gambar  4. Kondisi  air  embung  keruh  kehijauan  dan  tidak  mengalami kekeringan  di  musim  kemarau  kecuali  musim  kemarau panjang. Ketika musim kemarau panjang masyarakat membeli air  tangki  kapasitas  5000  L  dengan  harga  Rp  180.000,-  dan disimpan di profil tank depan masing-masing rumah.
Gambar 4. Embung di Dusun Purworejo.
Cara  pengambilan  air  embung  dengan  menaikkan  air embung,  disimpan  dalam  profil  tank  kapasitas  5300  L, kemudian  dialirkan  ke  warga  secara  gravitasi  menggunakan pipa seperti pada Gambar 5. Air yang sampai ke warga dalam kondisi masih keruh dan sedikit berbau.
Gambar 5. Penyaluran Air Embung di Dusun Purworejo.
 Dusun Medangan
Di  dusun  Medangan  terdapat  sebuah  embung  yang  biasa digunakan  masyarakat  untuk  keperluan  mandi  dan  cuci-cuci, terletak  pada  koordinat  07°13 ’ 53,2 ” S  dan  112°30 ’ 01,7 ” E dengan  kedalaman  ±  5  m  yang  dapat  dilihat  pada  Gambar  6. Pengambilan  air  embung  oleh  masyarakat  secara  manual dengan jeriken tanpa adanya pengolahan. Kondisi air embung keruh kehijauan.

## Gambar 6. Embung di Dusun Medangan.

## 2. Kebutuhan Air
Perhitungan  proyeksi  kebutuhan  berada  pada  rentang tahun  2015  hingga  tahun  2030  telah  dibahas  pada  sub  bab sebelumnya tentang proyeksi kebutuhan air. Berikut disajikan tabel  penyebaran  kepadatan  penduduk  dan  kebutuhan  air setiap  dusun  dalam  rentang  setiap  5  tahun  yang  dapat  dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Kebutuhan Air Desa Metatu Dusun % Penyebaran Kepadatan Penduduk Kebutuhan Air (l/dt) Tahun 2015 Tahun 2020 Tahun 2025 Tahun 2030 Metatu 52 0,35 1,87 3,49 4,65 Purworejo 19 0,13 0,68 1,28 1,70 Medangan 29 0,19 1,04 1,95 2,59 Total 100 0,67 3,59 6,72 8,94

## 3. Analisis Penilaian Penyediaan Eksisting
Penilaian dari segi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Desa Metatu memanfaatkan sumber air dari air embung yang dapat dilihat kuantitas masing-masing embung pada Tabel 4.
Tabel 4. Kuantitas Embung Desa Metatu Dusun Kedalaman Embung Rata- Rata (m) (A) Luas Embung (m 2 ) (B) Volume Embung Rata-Rata (m 3 ) (C)=AxB Matatu 1 3 2.404,84 7.214,52 Metatu 2 7 9.773,66 68.415,62 Purworejo 5 5.435,37 27.176,85 Medangan 5 3.081,56 15.407,80
Sedangkan dari kualitas dapat dilihat kualitas embung pada kategori  wilayah banjir di  mana embung di Dusun Purworejo dan  Dusun  Medangan  tidak  melewati  sitem  pengolahan  dan pengambilan  manual  sehingga  secara  fisik  memiliki  tingkat warna  yang  cukup  tinggi,  secara  kimia  memiliki  kesadahan dan  zat  organik  yang  cukup  tinggi,  sedangkan  secara mikrobiologi  total  koliform  yang  banyak.  Untuk  Dusun Metatu  yang  melewati  filter,  memiliki  kualitas  air  warna  dan tingkat  kekeruhan  yang  tinggi,  secara  kimia  mengandung amonia,  besi,  mangan,  zat  organik  yang  tinggi,  serta  total kolirom  yang  banyak.  Hal  ini  disebabkan  operasi  dan pemeliharaan  filter  yang  kurang  tepat.  Dari  segi  kontinuitas dari embung di Desa Metatu dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Sifat Kontinuitas Embung di Desa Metatu Dusun Volume Embung Rata- Rata(m 3 )
(A)
Kebutuhan Air Tahun 2030 selama musim kemarau (m 3 /180 hr) (B) Sisa (m 3 ) (C)=A-B Keterangan Metatu 1 7.214,52 72.316,8 3.313 Memenuhi Metatu 2 68.415,62 Purworejo 27.176,85 26.438,4 738 Memenuhi Medangan 15.407,80 40.279,68 -24.872 Tidak memenuhi
Kemudian  dilakukan  penilaian  sesuai  ketentuan  yang  telah dijelaskan pada metodologi, sehingga sistem penyediaan air di Desa Metatu dapat dinilai seperti pada Tabel 6.
Tabel 6.
Penilaian Sistem Penyediaan Eksisting di Desa Metatu Dusun Metatu Bobot (A) Skor (B) Nilai (C) =AxB Total Kuantitas 40 5 200 420 Kualitas 20 1 20 Kontinuitas 40 5 200 Dusun Purworejo Bobot (A) Skor (B) Nilai (C) =AxB Total Kuantitas 40 3 120 340 Kualitas 20 1 20 Kontinuitas 40 5 200 Dusun Medangan Bobot (A) Skor (B) Nilai (C) =AxB Total Kuantitas 40 1 40 100 Kualitas 20 1 20 Kontinuitas 40 1 40 Tabel 7. Alternatif Penyediaan Air di Desa Metatu Dusun Alternatif Penyediaan Air Bersih Metatu Pengolahan air embung Purworejo Pengolahan air embung Medangan Mobil tangki air, PAH Tabel 8. Embung di Desa Kalipadang Karakteristik Dusun Ploso Dusun Kalisari Koordinat 07°15 ’ 45,5 ” S 112°28 ’ 06,6 ” E 07°15 ’ 59,8 ” S 112°27 ’ 37,0 ” E Kedalaman ± 4 m ± 3 m Kondisi Embung Sedikit keruh kehijauan Keruh, banyak tumbuhan liar Kondisi ketika musim kemarau Berkurang, tidak sampai kering Kering Kegunaan Mandi dan mencuci Mandi dan mencuci Pengambilan Konvensional dengan jeriken Konvensional dengan jeriken Pengolahan Tidak ada Tidak ada
Dari  nilai  total  yang  didapat  dapat  dilihat  bahwa  Dusun Metatu  dan  Purworejo  termasuk  dusun  dengan  sistem
penyediaan air cukup, sedangkan Dusun Medangan tergolong sistem penyediaan buruk.
4. Penerapan Teknologi Penyediaan Air Bersih Pengaplikasian teknologi yang sesuai berdasarkan karakteristik masing-masing dusun dapat dilihat pada Tabel 7.

## B. Desa Kalipadang

## 1. Sistem Penyediaan Eksiting
Desa Kalipadang memiliki luas wilayah 308 ha, didominasi areal  persawahan  205,10  ha.  Memiliki  5  dusun,  yaitu  Dusun Kalipadang, Dusun Gesing, Dusun Kalimoro, Dusun Kalisari, dan  Dusun  Ploso.  Dari  kelima  dusun,  dua  dusun  memakai sumber  air  embung  yaitu  Dusun  Ploso  dan  Dusun  Kalisari seperti  pada  Gambar  7.  Sedangkan  tiga  dusun  yang  lain memanfaatkan  sumber  air  dari  sumur  gali  dan  sumur  bor. Berikut  adalah  data  embung  di  Desa  Kalipadang.  Perbedaan kedua embung di Desa Kalipadang dapat dilihat pada Tabel 8.

## Gambar 7. Embung di Dusun Kalisari.
Sedangkan  dusun  Kalimoro,  Dusun  Gesing  dan  Dusun Kalipadang memanfaatkan air sumur baik sumur gali maupun sumur  bor.  Kedalaman  untuk  sumur  gali  ±  7  m  dengan kualitas  air  jernih  dan  tawar.  Kedalaman  sumur  bor  ±  55  m namun kualitas air asin dan sedikit kuning. Diambil salah satu contoh  sumur  gali  milik  warga  di  Dusun  Kalimoro  dengan koordinat 07°15 ’ 46,6 ” S 112°28 ’ 29,4 ” E seperti pada Gambar 8.
Gambar 8. Sumur Gali di Dusun Kalimoro.

## 2. Kebutuhan Air
Perhitungan proyeksi kebutuhan berada pada rentang tahun 2015  hingga  tahun  2030  telah  dibahas  pada  sub  bab sebelumnya tentang proyeksi kebutuhan air. Berikut disajikan tabel  penyebaran  kepadatan  penduduk  dan  kebutuhan  air
setiap  dusun  dalam  rentang  setiap  5  tahun  yang  dapat  dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9. Kebutuhan Air Desa Kalipadang Dusun % Penyebaran Kepadatan Penduduk Kebutuhan Air (l/dt) Tahun 2015 Tahun 2020 Tahun 2025 Tahun 2030 Kalipadang 37 1,65 1,91 2,24 2,40 Gesing 18 0,80 0,93 1,09 1,17 Kalimoro 7 0,31 0,36 0,42 0,45 Kalisari 15 0,67 0,77 0,91 0,97 Ploso 22 0,98 1,14 1,33 1,43 Total 100 4,45 5,16 6,07 6,50

## 3.  Analisis Penilaian Penyediaan Eksisting
Penilaian dari segi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Desa Kalipadang  memanfaatkan  sumber  air  dari  air  embung  yang dapat dilihat kuantitas masing-masing embung pada Tabel 10.
Tabel 10. Kuantitas Embung Desa Kalipadang Dusun Kedalaman Embung Rata- Rata (m) (A) Luas Embung (m 2 ) (B)
Volume Embung Rata- Rata (m 3 ) (C)=AxB Kalipadang - - - Gesing - - - Kalimoro - - - Kalisari 3 2.418,82 7.256,46 Ploso 4 1.363,40 5.453,60
Sedangkan dari kualitas dapat dilihat pada kategori wilayah sumur dengan embung kering ketika musim kemarau di mana diambil  2  sampel  air  embung  di  Dusun  Kalisari  dan  Dusun Ploso, diambil 2 sampel air sumur, untuk sumur 1 yaitu sumur gali dan sumur 2 yaitu sumur bor di Dusun Kalimoro. Semua embung  di  Desa  Kalipang  tidak  melewati  sitem  pengolahan dan  pengambilan  secara  konvensional  sehingga  secara  fisik memiliki  tingkat  warna  yang  cukup  tinggi,  secara  kimia mengandung  mangan  dan  zat  organik  yang  cukup  tinggi, sedangkan  secara  mikrobiologi  total  koliform  yang  jauh melebihi  baku  mutu.  Sedangkan  kualitas  air  sumur  gali maupun air sumur bor di Dusun Kalimoro tidak jauh berbeda dengan  kualitas  air  embung,  namun  kualitas  air  sumur  gali lebih baik dibandingkan dengan sumur bor, karena kandungan mangan  dari  air  sumur  gali  terbilang  kecil  dan  secara  fisik memiliki tingkat warna yang kecil atau lebih jernih. Dari segi kontinuitas  dari  sumber  air  di  Desa  Kalipadang  dapat  dilihat pada Tabel 11.
Kemudian  dilakukan  penilaian  sesuai  ketentuan  indikator yang  telah  dijelaskan  pada  metodologi,  sehingga  sistem penyediaan  air  di  Desa  Kalipadang  dapat  dinilai  seperti  pada Tabel 12.
Tabel 11. Sifat Kontinuitas Embung di Desa Kalipadang Dusun Volume Embung Rata- Rata(m 3 ) (A) Kebutuhan Air Tahun 2030 selama musim kemarau (m 3 /180 hr) (B) Sisa (m 3 ) (C)=A- B Keterangan Kalipadang - 37.324,8 - Tidak terpenuhi Gesing - 18.195,84 - Tidak terpenuhi Kalimoro - 6.998,4 - Terpenuhi oleh
sumber air tanah(sumur) Kalisari 7.256,46 15.085,44 -7.829 Tidak terpenuhi Ploso 5.453,60 22.239,36 - 16.786 Tidak terpenuhi
Dari  nilai  total  yang  didapat  Desa  Kalipadang  termasuk Desa  dengan  sistem  penyediaan  buruk  untuk  Dusun Kalipadang,  Gesing,  Kalisari,  dan  Ploso.  Sedangkan  Dusun Kalimoro memiliki sistem penyediaan sedang.
4. Penerapan Teknologi Penyediaan Air Bersih
Pengaplikasian  teknologi  yang  sesuai  berdasarkan karakteristik  masing-masing  dusun  dapat  dilihat  pada  Tabel 13.
Tabel 12. Penilaian Sistem Penyediaan Eksisting di Desa Kalipadang Dusun Kalipadang Bobot (A) Skor (B) Nilai (C) =AxB Total Kuantitas 40 1 40 100 Kualitas 20 1 20 Kontinuitas 40 1 40 Dusun Gesing Bobot (A) Skor (B) Nilai (C) =AxB Total Kuantitas 40 1 40 100 Kualitas 20 1 20 Kontinuitas 40 1 40 Dusun Kalimoro Bobot (A) Skor (B) Nilai (C) =AxB Total Kuantitas 40 3 120 340 Kualitas 20 1 20 Kontinuitas 40 5 200 D usun Kalisari Bobot (A) Skor (B) Nilai (C) =AxB Total Kuantitas 40 1 40 100 Kualitas 20 1 20 Kontinuitas 40 1 40 Dusun Ploso Bobot (A) Skor (B) Nilai (C) =AxB Total Kuantitas 40 1 40 100 Kualitas 20 1 20 Kontinuitas 40 1 40 Tabel 13. Alternatif Penyediaan Air di Desa Kalipadang Dusun Alternatif Penyediaan Air Bersih Kalipadang Tandon hidran umum Gesing Tandon hidran umum Kalimoro Pengolahan air sumur skala rumah tangga Kalisari Tandon hidran umum Ploso Tandon hidran umum

## IV. KESIMPULAN
Desa  Metatu  dan  Desa  Kalipadang  memanfaatkan  sumber air  dari  air  embung  dan  air  tanah  (sumur).  Terdapat pengolahan  air  embung  sederhana  dengan  filter  pasir  di  Desa Metatu, namun kualitas hasil air tidak bagus dikarenakan filter tidak bekerja dengan baik. Desa Metatu termasuk desa sistem penyediaan  sedang  karena  kuantitas  dan  kontinuitas  sumber air  cukup  memenuhi  kebutuhan  penduduk.  Sedangkan  Desa Kalipadang  termasuk  desa  sistem  penyediaan  buruk,  karena
kuantitas  sumber  air  belum  mampu  memebuhi  kebutuhan  air penduduk.  Tenologi  yang  sesuai  untuk  Desa  Metatu  adalah pengolahan  air  embung,  mobil  tangki  air,  dan  PAH. Sedangkan  untuk  Desa  Kalipadang  sesuai  diterapkan teknologi  tandon  hindran  umum  dan  pengolahan  air  sumur skala rumah tangga.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada  Altwater  Project
yang telah mendanai penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]
N. I. Said and S. Yudo, “ Masalah dan strategi penyediaan air bersih di  Indonesia, ” Teknol.  pengelolaan  air  minum  Teor.  dan pengalaman Prakt. , pp. 80 – 106, 2008. [2]
Badan  Pusat  Statistik, “ Kecamatan  Benjeng  Dalam  Angka  2016, ”
Gresik, 2016.
[3] BAPPEDA  Gresik, “ Rencana  Kerja  Pembangunan  Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015, ” Gresik, 2015.