p-ISSN : 2460-3562 / e-ISSN : 2620-8989

## Sistem Monitoring Panel Surya Berbasis Web
Abdurahman a1 , Elfirza Rosiana a2 , Heri Kusnadi a3 ,Toto Raharjo a4 a Program Studi Teknik Lektro Fakultas Teknik Universitas Pamulang Jl. Raya Puspitek. Buaran. Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan. Banten 15310
1 dosen00943@unpam.ac.id
2 dosen00689@unpam.ac.id
3 dosen00931@unpam.ac.id
4 dosen00930@unpam.ac.id

## Abstraks
Penelitian  ini  mengembangkan  sistem  monitoring  panel  surya  berbasis  web  untuk  meningkatkan  efisiensi pemantauan  dan  pemeliharaan.  Tujuannya  adalah  menyediakan  informasi  real-time  mengenai  kinerja  panel surya, memungkinkan deteksi dan penanganan masalah secara cepat dan efisien. Sistem ini mengumpulkan data dari  sensor  yang  membaca  arus  dan  tegangan,  mengubah  sinyal  analog  menjadi  digital  menggunakan mikrokontroler, dan menampilkan serta menyimpan data tersebut di web. Hasil penelitian menunjukkan panel surya menghasilkan daya rata-rata 79,67 W dengan tegangan dan arus yang meningkat pada siang hari. Inverter menunjukkan efisiensi tinggi dengan daya rata-rata 76,90 W dan tegangan stabil 221 V, menghasilkan efisiensi sistem  sebesar  96,52%.  Pengukuran  tegangan  DC  menunjukkan  perbedaan  kecil  antara  alat  dan  pengukuran manual, dengan total error 16,60 V dan rata-rata error 0,55 V. Kesimpulannya, sistem monitoring berbasis web ini efektif dalam meningkatkan efisiensi dan reliabilitas pemeliharaan panel surya, serta berkontribusi signifikan terhadap optimalisasi penggunaan energi terbarukan.
Kata kunci: Sistem monitoring, solar panel, web-based, real-time, efisiensi, energi terbarukan.

## Web Based Solar Panel Monitoring System

## Abstract
This  research  develops  a  web-based  solar  panel  monitoring  system  to  increase  monitoring  and  maintenance efficiency. The goal is to provide real-time information on solar panel performance, enabling rapid and efficient detection  and  handling  of  problems.  This  system  collects  data  from  sensors  that  read  current  and  voltage, converts  analog  signals  to  digital  using  a  microcontroller,  and  displays  and  stores  the  data  on  the  web.  The research  results  show  that  solar  panels  produce  an  average  power  of  79.67  W  with  increasing  voltage  and current  during  the  day.  The  inverter  shows  high  efficiency  with  an  average  power  of  76.90  W  and  a  stable voltage  of  221  V,  resulting  in  a  system  efficiency  of  96.52%.  DC  voltage  measurements  show  small  differences between  tool  and  manual  measurements,  with  a  total  error  of  16.60  V  and  an  average  error  of  0.55  V.  In conclusion,  this  web-based  monitoring  system  is  effective  in  increasing  the  efficiency  and  reliability  of  solar panel maintenance, and contributes significantly to optimizing the use of renewable energy.
Keywords: Monitoring system, solar panels, web-based, real-time, efficiency, renewable energy.

## I. P ENDAHULUAN
Energi  terbarukan,  khususnya  energi  surya,  semakin menjadi  pilihan  utama  untuk  mengurangi  ketergantungan pada  bahan  bakar  fosil  dan  menurunkan  emisi  karbon. Panel  surya  merupakan  salah  satu  teknologi  yang  paling umum  digunakan  untuk  menangkap  dan  mengkonversi energi  matahari  menjadi  listrik.  Namun,  efektivitas  panel surya sangat bergantung pada pemantauan dan pemeliharaan  yang  tepat  untuk  memastikan  kinerja optimal.
Salah  satu  masalah  utama  dalam  penggunaan  panel surya  adalah  kurangnya  sistem  pemantauan  yang  efisien dan  real-time.  Banyak  sistem  pemantauan  saat  ini  masih bersifat  manual  dan  tidak  memberikan  informasi  yang cukup akurat dan cepat untuk mendeteksi dan menangani masalah  yang  terjadi.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan penurunan  efisiensi  dan  reliabilitas  panel  surya,  serta kerugian ekonomi yang signifikan karena tidak optimalnya pemanfaatan energi yang dihasilkan.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengembangkan sistem  monitoring  panel  surya  berbasis  web  yang  dapat memberikan  informasi  real-time  mengenai  kinerja  panel
surya. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi anomali dan masalah  operasional  secara  cepat  dan  efisien,  sehingga pengguna  dapat  mengambil  tindakan  pemeliharaan  yang tepat waktu. Sistem ini juga bertujuan untuk meningkatkan  efisiensi  pemantauan  dan  pemeliharaan panel  surya  melalui  penggunaan  teknologi  sensor  dan mikrokontroler  untuk  mengubah  sinyal  analog  menjadi digital,  yang  kemudian  ditampilkan  dan  disimpan  dalam basis data berbasis web.
Dengan  adanya  sistem  monitoring  berbasis  web  ini, diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  signifikan terhadap  optimalisasi  penggunaan  energi  terbarukan, mengurangi  biaya  pemeliharaan,  dan  meningkatkan reliabilitas  serta  umur  panjang  panel  surya.  Penelitian  ini juga  bertujuan  untuk  memberikan  solusi  yang  lebih praktis  dan  efektif  dalam  pengelolaan  dan  pemantauan panel surya, sehingga dapat mendorong adopsi yang lebih luas terhadap teknologi energi terbarukan.

## II. METODOLOGI PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  dirancang  suatu  alat  yang  dapat memonitoring  arus  dan  tegangan  pada  panel  surya  lalu hasilnya  ditampilkan  ke  website.[1]  Modul  sensor ACS712 digunakan untuk membaca besarnya nilai arus.[2] Arduino  Uno  digunakan  sebagai  prosesor  dan  ethernet digunakan  sebagai  penghubung  yang  menjembatani jaringan internet dengan komputer server.[3]
Sistem  panel  surya  yang  digunakan  adalah  sistem  On Grid.  Berdasarkan  blok  diagram  Gambar  1.  arus  dan tegangan yang dihasilkan panel surya akan dideteksi oleh sensor.  Sensor  arus  dan  tegangan  terhubung  dengan  pin analog mikrokontroller.[4] Keluaran dari sensor ini adalah sinyal analog yang harus dirubah terlebih dahulu kedalam sinyal  digital.  Perubahan  sinyal  tersebut  menggunakan ADC  (analog  to  digital  converter)  yang  ada  didalam mikrokontroller  arduino  Uno.[5]  Data  lalu  diproses  oleh mikrokontroler  dan  akan  ditampilkan  pada  layar  display dan website.

## Gambar 1. Blok diagram sistem
Arus  dan  tegangan  yang  dihasilkan  oleh  panel  surya digabungkan.  Pengagabungan  tersebut  menggunakan  2 rangkaian yaitu parallel dan seri. Hal ini dilakukan untuk mengejar spesifikasi inverter yang digunakan.
Pada  keluaran  arus  dan  tegangan  dari  panel  surya  bisa langung  digunakan  untuk  alat-alat  yang  menggunakan beban  DC.  Akan  tetapi  untuk  alat-alat  listrik  yang menggunakan  beban  AC  harus  menggunakan  keluaran dari  inverter  DC  to  AC.  Inverter  yang  digunakan  khusus
untuk OnGrid maka tegangan yang dihasilkan solar panel dan tegangan yang berasal dari PLN dapat digabungkan.[6]

## A. Rangkaian  sensor  arus  dan  tegangan  dengan  panel surya
Arus dan tegangan yang keluar dari solar panel dibaca oleh sensor arus dan tegangan. Pada dasarnya sinyal yang dikeluarkan merupakan sinyal analog. Pada arduino sinyal ini  akan  dirubah  menjadi  sinyal  digital  dengan  bantuan ADC  internal  10  bit.  Setelah  data  diolah  melalui  ADC internal, hasilnya akan ditampilkan di website.

## Gambar 2. Rangkaian panel surya dengan sensor arus
Arus  yang  dihasilkan  panel  surya  akan  melewati sensor  arus  ACS712  kemudian  sensor  arus  mengirimkan sinyal ke mikrokontroler untuk dibaca.[7]

## Gambar 3. Rangkaian panel surya dengan sensor tegangan
Rangkaian  diatas  merupakan  rangkaian  sensor tegangan dengan panel surya. Sensor tegangan merupakan rangkaian pembagi tegangan yang dipasang secara paralel. Dalam  rangkaian  tersebut  antara  R1  dan  R2  harus  dibagi sesuai kebutuhan seperti gambar 4 dibawah ini.[8]

## Gambar 4. Rangkaian pembagi tegangan
Pada  gambar  4  merupakan  rangkaian  pembagi tegangan.  rangkaian  tersebut  digunakan  untuk  mengukur teganan  DC  yang  keluar  dari  solar  panel.  Keluaran  dari rangkaian  ini  dihubungkan  dengan  pin  analog  Arduino. Karena  sinyal  tersebut  merupakan  dinyal  analog.  Pada arduino  sinyal  ini  akan  dirubah  menyadi  sinyal  digital. Pada  Arduino  terdapat  ADC  internal  10  bit.  Setelah  data diolah  dalam  mikrokontroler  hasilnya  akan  ditampilkan pada website.[9]
B. Rangkain ACS712 dengan Arduino

## Gambar 5. Rangkain Arduino dengan ACS12
Pada  gambar  5  merupakan  rangkaian  Arduino dengan  Sensor  ACS712  digunakan  untuk  mengukur  arus yang  keluar  dari  solar  panel.  Keluaran  dari  sensor  ini merupakan  sinyal  analog  sehingga  harus  dihubungkan dengan  pin  analog  dari  Arduino.  Pin  0  analog  Arduino terhubung  dengan  pin  out  Sensor  ACS712.  Pin  ground dan 5 volt Arduino terhubung dengan pin ground dan pin vcc pada Sensor ACS712.[10]

## C. Rangkaian Arduino dengan Ethernet shield

## Gambar 6. Rangkaian Arduino dengan Ethernet shield
Rangkaian  diatas  merupakan  rangkaian  Arduino dengan Ethernet shield. digunakan untuk menghubungkan Arduino  dengan  internet  yaitu  menggunakan  kabel  LAN dan  Rj45.  Ethernet  shield  merupakan  modul  yang  pin- pinnya sudah sesuai dengan berdasarkan dimensi Arduino. Sehingga  mudah  untuk  memasangnya  yaitu  tinggal memasukan Ethernet shield  saja diatas Arduino.[11]
Data tegangan, arus, dan daya dikumpulkan secara real- time  dari  sensor  yang  terhubung  ke  panel  surya. Mikrokontroler digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi  sinyal  digital,  yang  kemudian  dikirim  ke  server web  untuk  disimpan  dalam  basis  data.  Data  ini  diakses dan ditampilkan melalui antarmuka web untuk pemantauan kinerja panel surya.
Data  yang  dikumpulkan  dianalisis  untuk  menilai kinerja  panel  surya  dan  sistem  monitoring.  Parameter utama  yang  dianalisis  meliputi  tegangan,  arus,  dan  daya yang  dihasilkan  pada  berbagai  waktu  dalam  sehari.  Data ini  digunakan  untuk  mengidentifikasi  pola  kinerja  dan mendeteksi anomali yang mungkin terjadi.
Validasi  data  dilakukan  untuk  memastikan  keakuratan pengukuran  yang  dihasilkan  oleh  sistem.  Validasi dilakukan  dengan  membandingkan  hasil  pengukuran  dari alat  dengan  pengukuran  manual  yang  dilakukan menggunakan alat ukur standar yang telah dikalibrasi.
Langkah-langkah  validasi  meliputi,pengukuran  manual yaitu  pengukuran  tegangan  dan  arus  dilakukan  secara manual  pada  interval  waktu  yang  sama  dengan pengukuran sistem monitoring.
Perbandingan  data  yaitu    data  yang  dihasilkan  oleh sistem dibandingkan  dengan data manual untuk mengidentifikasi error absolut dan error relatif.
Analisis  error  yaitu    error  dihitung  untuk  menilai perbedaan  antara  pengukuran  sistem  dan  pengukuran manual.  Error  yang  kecil  menunjukkan  bahwa  sistem monitoring memiliki tingkat akurasi yang baik
III Hasil dan Pembahasan
Tegangan dan arus yang berasal dari solar panel masuk kedalam inverter dengan kapasitas 1000 W. Inverter yang digunakan  adalah  inverter  Grid  Tie  karena  pemasangan solar panel inline dengan saluran listrik PLN.

## Gambar 7. Panel surya. inverter dan sistem hardware
Solar  panel  yang  dipasang  secara  seri  dengan  masing- masing  kapasitas  100wp.  Berdasarkan  asumsi  datasheet tersebut maka total daya yang dihasilkan mencapai 200wp. Sedangkan  tegangan  solar  panel  pada  keadaan  open sirkuit sebesar 21.5V pada tiap lembarnya. Sehingga total dari  tegangannya menjadi  42V  DC  dan  ini  sesuai  dengan spesifikasi inverter yang menerima tegangan  open sirkuit antara 42V – 45V.

## A. GUI Web Sistem Monitoring Panel Surya

## Gambar 8. Tampilan Web Panel Surya
Gambar  8  merupakan  tampilan  web  panel  surya.  pada menu  utama  terdapat  dua  pilihan  menu  yaitu  Chart  dan Tabel. Menu Charts digunakan untuk menampilkan grafik data.  Menu  Tabel  digunakan  untuk  menampilkan  data dalam format tabel.[12]
Dalam  membangun  system  monitoring  berbasis  web digunakan  Bahasa  pemrogramam  php,  html,  javascript dan  DBMS  menggunakan  mySql  yang  sudah  teritergrasi dengan XAMPP.

## B. Data output dari panel surya
TABEL 1.

## DATA OUTPUT DARI PANEL SURYA
Data Output Pv No Waktu Tegangan Arus Daya ( Jam ) ( Volt ) ( Amper ) ( Watt ) 1 09:00 27 1.2 32.4 2 09:15 28 1.3 36.4
3 09:30 28 1.4 39.2 4 09:45 29 1.4 40.6 5 10:00 29 1.4 40.6 6 10:15 29 1.5 43.5 7 10:30 30 1.5 45 8 10:45 31 1.6 49.6 9 11:00 31 1.9 58.9 10 11:15 31 2 62 11 11:30 32 2.1 67.2 12 11:45 32 2.4 76.8 13 12:00 34 2.5 85 14 12:15 35 2.6 91 15 12:30 36 2.8 100.8 16 12:45 36 3 108 17 13:00 37 3 111 18 13:15 38 3.1 117.8 19 13:30 38 3.1 117.8 20 13:45 39 3.2 124.8 21 14:00 39 3.2 124.8 22 14:15 38 3.2 121.6 23 14:30 38 3.1 117.8 24 14:45 37 3 111 25 15:00 36 2.9 104.4 26 15:15 35 2.5 87.5 27 15:30 35 2.3 80.5 28 15:45 32 2 64 29 16:00 28 1.8 50.4 Jumlah 968.00 67.00 2.310.40 Rata2 33.38 2.31 79.67
Pada tabel 1. merupakan tegangan. arus dan daya yang keluar  dari  panel  surya.  Daya  yang  keluar  merupakan hasil  dari  rumus  daya  yaitu  P  =  V  x  I.  Tegangan  yang keluar dari solar panel merupakan teganan DC. agar daya tersebut  dapat  digunakan  oleh  beban  listrik  yang  terdapat di rumah maka harus dirubah dulu kedalam tegangan AC. Data output dari panel surya yang disajikan menunjukkan tegangan.  arus.  dan  daya  yang  dihasilkan  pada  berbagai waktu dari jam 09:00 hingga 16:00.
Tegangan  mulai  dari  27Volt  pada  pukul  09:00  dan meningkat  secara  bertahap  hingga  mencapai  puncaknya pada  39Volt  sekitar  pukul  14:00.  Setelah  pukul  14:00. tegangan  mulai  menurun  perlahan  hingga  mencapai 28Volt  pada  pukul  16:00.  Rata-rata  tegangan  yang dihasilkan adalah 33.38V.
Arus yang dihasilkan panel surya meningkat dari 1.2A pada  pukul  09:00  hingga  mencapai  puncaknya  sebesar 3.2A  pada  pukul  14:00.  Setelah  pukul  14:00.  arus mengalami  penurunan  secara  bertahap  hingga  mencapai 1.8A  pada  pukul  16:00.  Rata-rata  arus  yang  dihasilkan adalah 2.31A.
Daya yang dihasilkan juga meningkat dari 32.4W pada pukul 09:00 hingga mencapai puncaknya sebesar 124.8W pada  pukul  14:00.  Daya  mulai  menurun  setelah  pukul 14:00. dan pada pukul 16:00 daya yang dihasilkan adalah 50.4W. Rata-rata daya yang dihasilkan adalah 79.67W.
Panel  surya  menunjukkan  kinerja  puncak  antara  pukul 12:00  hingga  14:00  dengan  daya  maksimum  yang dihasilkan  pada  pukul  14:00  sebesar  124.8W.  Pada periode  ini.  baik  tegangan  maupun  arus  mencapai  nilai
tertinggi. yang menunjukkan efisiensi maksimal dari panel surya.
Setelah pukul 14:00. terdapat penurunan yang konsisten dalam  semua  parameter  (tegangan.  arus.  dan  daya).  Hal ini  kemungkinan  besar  disebabkan  oleh  perubahan  posisi matahari  dan  sudut  insidensi  cahaya  matahari  terhadap panel surya.
Pada pagi hari. dari pukul 09:00 hingga 12:00. terdapat peningkatan  bertahap  dalam  semua  parameter.  Ini menunjukkan  bahwa  panel  surya  mulai  bekerja  lebih efisien  seiring  dengan  meningkatnya  intensitas  cahaya matahari.
Total  tegangan  yang  dihasilkan  selama  periode  ini adalah 968V. total arus adalah 67A. dan total daya adalah 2310.4W. Rata-rata nilai menunjukkan kinerja harian dari panel  surya.  dengan  rata-rata  tegangan  33.38V.  rata-rata arus 2.31A. dan rata-rata daya 79.67W.
Apabila dibuat grafik maka akan terlihat pada gambar 9 dibawah ini.
Gambar 9. Grafik Tegangan Arus dan Daya DC

## C. Data Output dai Inverter
TABEL 2

## DATA OUTPUT DARI INVERTER
Data Output Inverter No Waktu Tegangan Arus Daya ( Jam ) ( Volt ) ( Ampere ) ( Watt ) 1 09:00 219 0.2 39.42 2 09:15 219 0.2 39.42 3 09:30 220 0.2 39.60 4 09:45 220 0.3 59.40 5 10:00 220 0.3 59.40 6 10:15 221 0.3 59.67 7 10:30 220 0.3 59.40 8 10:45 220 0.4 79.20 9 11:00 221 0.4 79.56 10 11:15 221 0.4 79.56 11 11:30 221 0.4 79.56 12 11:45 221 0.5 99.45 13 12:00 222 0.5 99.90 14 12:15 222 0.5 99.90 15 12:30 222 0.5 99.90 16 12:45 222 0.5 99.90 17 13:00 221 0.6 119.34 18 13:15 222 0.6 119.88 19 13:30 223 0.6 120.42 20 13:45 222 0.6 119.88 21 14:00 220 0.5 99.00 22 14:15 221 0.4 79.56 23 14:30 222 0.4 79.92 24 14:45 222 0.4 79.92
25 15:00 223 0.3 60.21 26 15:15 222 0.3 59.94 27 15:30 221 0.2 39.78 28 15:45 220 0.2 39.60 29 16:00 219 0.2 39.42 Jumlah 6,409.00 11.20 2,230.11 Rata-rata 221.00 0.39 76.90
Pada  tabel  2,  terdapat  data  output  dari  inverter, tegangan  rata-rata  yang  dihasilkan  oleh  inverter  adalah 221V.  Tegangan  ini  relatif  stabil  sepanjang  hari,  dengan variasi kecil dari 219V hingga 223V. Arus rata-rata adalah 0.39A.  Arus  yang  dihasilkan  bervariasi  dari  0.2A  hingga 0.6A, dengan peningkatan yang signifikan pada siang hari ketika intensitas sinar matahari lebih tinggi.
Daya  rata-rata  yang  dihasilkan  oleh  inverter  adalah 76.90 W. Daya yang dihasilkan meningkat seiring dengan peningkatan arus dan stabil pada waktu tengah hari. Nilai daya tertinggi tercatat sebesar 120.42 W pada pukul 13:30, sedangkan  nilai  daya  terendah  adalah  39.42  W  pada beberapa waktu pagi dan sore.

## D. Perhitungan Efisiensi Sistem
Untuk menghitung efisiensi sistem secara keseluruhan, perlu  membandingkan  daya  output  inverter  dengan  daya input dari panel surya.
Daya  total  yang  dihasilkan  oleh  panel  surya  (dari  data sebelumnya)  sebesar  2,310.40  W  dan  daya  total  yang dikeluarkan  oleh  inverter  sebesar  2,230.11  W.  Dengan demikian  dapat  dihitung  efisiensi  inverter  tersebut menggunakan rumus:
η = (P in /P out ) x 100% [13] (1)
η = (2,230.11 W/2,310.40 W) x 100% η = 96.52%
Sistem  memiliki  efisiensi  sebesar  96.52%,  yang menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  energi  yang dihasilkan oleh panel surya berhasil diubah menjadi daya listrik yang dapat digunakan oleh inverter. Ini merupakan nilai efisiensi yang sangat baik untuk sistem panel surya.

## E. Error sistem

## TABEL 3. ERROR YANG DIPEROLEH
TEGANGAN DC NO WAKTU Alat Manual Error ( Jam ) ( Volt ) 2 09.15 28 28.6 0.6 3 09.30 28 29 1 4 09.45 29 29.6 0.6 5 10.00 29 29.9 0.9 6 10.15 29 30 1 7 10.30 30 30.4 0.4 8 10.45 31 31.4 0.4 9 11.00 31 31.6 0.6 10 11.15 31 32 1 11 11.30 32 32.5 0.5 12 11.45 32 32.7 0.7
13 12.00 34 34.9 0.9 14 12.15 35 35.6 0.6 15 12.30 36 36.3 0.3 16 12.45 36 36.7 0.7 17 13.00 37 37.4 0.4 18 13.15 38 38.3 0.3 19 13.30 38 38.8 0.8 20 13.45 39 39.5 0.5 21 14.00 39 39.9 0.9 22 14.15 38 38.4 0.4 23 14.30 38 38.1 0.1 24 14.45 37 37.6 0.6 25 15.00 36 36.4 0.4 26 15.15 35 35.7 0.7 27 15.30 35 35.3 0.3 28 15.45 35 35 0 29 16.00 32 32.1 0.1 30 16.15 28 28.4 0.4 Jumlah 1,003 1,019.60 16.6 Rata2 33.43 33.99 0.55 Error mengindikasikan perbedaan antara hasil pengukuran  alat  dengan  pengukuran  manual.  Error  dapat dihitung dengan rumus :
Error = | nilai manual-nilai alat | [14] (2) Rata-rata Error = Total error/Jumlah pengukuran (3)
Rata-rata Error = 16.6 V / 30 = 0.55 V
Data  tegangan  DC  yang  diukur  oleh  alat  dan  secara manual  menunjukkan  adanya  perbedaan  kecil  namun konsisten  antara  kedua  metode  pengukuran.  Total tegangan  yang  diukur  oleh  alat  selama  periode  yang ditentukan  adalah  1,003  Volt,  sedangkan  pengukuran manual  menghasilkan  total  tegangan  sebesar  1,019.60 Volt.  Rata-rata  tegangan  yang  diukur  oleh  alat  adalah 33.43  Volt,  sedikit  lebih  rendah  dibandingkan  dengan rata-rata tegangan manual sebesar 33.99 Volt.
Error yang tercatat selama periode pengukuran adalah sebesar 16.6 Volt dengan rata-rata error sebesar 0.55 Volt. Error  ini  menunjukkan  bahwa  ada  perbedaan  yang konstan  namun  kecil  antara  pengukuran  alat  dan pengukuran manual.
Secara  keseluruhan,  meskipun  terdapat  sedikit perbedaan  antara  pengukuran  alat  dan  pengukuran manual,  hasilnya  cukup  konsisten  dan  dapat  diterima untuk  keperluan  monitoring  tegangan.  Rata-rata  error yang rendah menunjukkan bahwa alat pengukur memiliki tingkat  akurasi  yang  baik,  meskipun  ada  ruang  untuk peningkatan presisi.
Berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  berjudul “Design  and  Implementation of  IoT based  PV  Integrated Power  Monitoring  System”,[15]  pembahasannya  lebih berfokus pada konektivitas dan aksesibilitas data daripada analisis mendalam dari kinerja sistem.

## IV KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  ujicoba  yang  dilakukan  terkait dengan  sistem  monitoring  panel  surya  berbasis  web, berikut beberapa kesimpulannya.
Sistem monitoring panel surya dapat mengambil data dengan  baik,  ditandai  dengan  pengukuran  pada  tegangan DC  yang  menunjukkan  perbedaan  kecil  antara  hasil pengukuran  alat  dan  pengukuran  manual,  dengan  total error sebesar 16,60 V dan rata-rata error sebesar 0,55 V.
Manfaat  dari  penelitian  ini  adalah  memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efisiensi sistem panel surya  dan  inverter  serta  akurasi  alat  pengukur  yang digunakan  dalam  pemantauan  sistem  energi  terbarukan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  panel  surya menghasilkan  daya  rata-rata  sebesar  79,67  W,  dengan tegangan  dan  arus  yang  meningkat  pada  siang  hari, mencapai puncaknya pada tengah hari. Inverter menunjukkan efisiensi tinggi dengan daya rata-rata 76,90 W  dan  tegangan  stabil  sebesar  221  V,  menghasilkan efisiensi keseluruhan sistem sekitar 96,52%.
Penelitian  lebih  lanjut  dapat  fokus  pada  metode kalibrasi  otomatis  yang  dapat  diintegrasikan  ke  dalam sistem  monitoring.  Melakukan  kalibrasi  alat  pengukur secara berkala untuk mengurangi error dan meningkatkan akurasi pengukuran.
Selain  itu  bisa  juga  mengembangkan  algoritma  yang lebih  canggih  untuk  mendeteksi  anomali  dalam  kinerja panel surya. Algoritma tersebut bisa menggunakan mesin learning  sehingga  dapat  menganalisis  data  historis  dan mendeteksi pola yang tidak biasa.

## UACAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih  penulis  ucapkan  kepada  dosen  program studi Teknik elektro yang sudah membantu penelitian ini. Tidak  lupa  kepada  Universitas  Pamulang  yang  telah memberikan  dukungan,  agar  dosen  terus  melakukan penelitian dan mempublikasikannya.

## D AFTAR P USTAKA
[1] R. R. H. Imam Wahyudi Farid,Ciptian Weried Priananda,Iqbal
Aulia Lazuardi,Raden Venantius Hari Ginardi, “Automatic Transfer Switch with Website Monitoring for On-grid Solar Home System,” in 2021 International Conference on Advanced Mechatronics, Intelligent Manufacture and Industrial Automation (ICAMIMIA),IEEE , 2022, pp. 316–319. doi: 10.1109/ICAMIMIA54022.2021.9807774.
[2] Ravi Teja, “Interfacing ACS712 Current Sensor with Arduino
– Measure Current with Arduino,” electronicshub , 2024. https://www.electronicshub.org/interfacing-acs712-current- sensor-with-arduino/
[3] Puneeth Kumar, “A Complete Guide On Ethernet Network Shield 5100 For Arduino UNO,” makerguides , 2022. https://www.makerguides.com/ethernet-network-shield-5100- arduino-uno/
[4] F. Integrated, H. E. Linear, and C. Sensor, “ACS712,” pp. 1– 12.
[5] Alfian Kurniawan, “Pembahasan Lengkap ADC (Analog to Digital Converter),” teknikelektro.com , 2021. https://www.teknikelektro.com/2021/12/adc.html [6] inverter.com, “On Grid Inverter: Basics, Working Principle and Function,” inverter.com , 2024. https://www.inverter.com/on-grid-inverter-basics-working- principle-and-function
[7] I. G. N. W. Wijaya, I. K. Parti, and L. F. Wiranata, “Monitoring PLTS dan PLTB kincir vertikal dengan sistem hybrid berbasis Internet Of Things (IoT),” J. Appl. Mech. Eng. Green Technol. , vol. 2, no. 3, pp. 140–145, 2021, doi:
10.31940/jametech.v2i3.140-145.
[8] M. Taif, M. Y. Hi. Abbas, and M. Jamil, “Penggunaan Sensor Acs712 Dan Sensor Tegangan Untuk Pengukuran Jatuh Tegangan Tiga Fasa Berbasis Mikrokontroler Dan Modul Gsm/Gprs Shield,” PROtek  J. Ilm. Tek. Elektro , vol. 6, no. 1,
2019, doi: 10.33387/protk.v6i1.1009.
[9] A. Abdurahman, H. Kusnadi, and L. Utomo, “Sistem Monitoring Output Solar Panel Menggunakan Labview,” Epic J. Electr. Power Instrum. Control , vol. 3, no. 1, p. 1, 2020, doi: 10.32493/epic.v3i1.3796.
[10] T. P. Satya, F. Puspasari, H. Prisyanti, and E. R. Meilani Saragih, “Perancangan Dan Analisis Sistem Alat Ukur Arus Listrik Menggunakan Sensor Acs712 Berbasis Arduino Uno Dengan Standard Clampmeter,” Simetris J. Tek. Mesin, Elektro dan Ilmu Komput. , vol. 11, no. 1, pp. 39–44, 2020, doi: 10.24176/simet.v11i1.3548.
[11] Arduino, “Arduino - Arduino Ethernet Shield,” pp. 1–42, 2015, [Online]. Available: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield
[12] F. Rohman and M. Iqbal, “Implementasi Iot Dalam Rancang Bangun Sistem Monitoring Panel Surya Berbasis Arduino,” Pros. SNATIF Ke-3 , pp. 96–101, 2016.
[13] E. Sulistiawati and B. E. Yuwono, “Analisis Tingkat Efisiensi
Energi Dalam Penerapan Solar Panel Pada Atap Rumah Tinggal,” Pros. Semin. Intelekt. Muda , vol. 1, no. 2, pp. 325– 330, 2019, doi: 10.25105/psia.v1i2.6658.
[14] M. juhan dwi Suryanto and T. Rijanto, “Rancang Bangun Alat Pencatat Biaya Pemakaian Energi Listrik pada Kamar Kos Menggunakan Modul Global System For Mobile Communications (GSM) 800L Berbasis Arduino Uno,” Jur. Tek. Elektro , vol. 8, no. 1, pp. 47–55, 2019.
[15] S. Brinda, R. Singh, P. B. Savitha, R. Singh, and T. Ahmad, “Design and Implementation of IoT based PV Integrated Power Monitoring System,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. , vol. 1295, no. 1, p. 12012, 2023, doi: 10.1088/1757- 899x/1295/1/012012.