## SINERGI Polmed : JURNAL ILMIAH TEKNIK MESIN
Homepage jurnal: http://ojs.polmed.ac.id/index.php/Sinergi/index
ANALISIS PEMELIHARAAN BERKALA PADA MOTOR

## DIESEL

## GENERATOR  SET  DAYA  90  kVA  SEBAGAI  ENERGI  LISTRIK  CADANGAN UPT RUMAH SAKIT KHUSUS PARU
Muhammad Salim Siregar a* , Junaidi a , Ade Irwan a , Husin Ibrahim b
a Fakultas Teknik dan Komputer, Program Studi Teknik Mesin Universitas Harapan Medan 20217
b Teknik Konversi Energi, Politeknik Negeri Medan, Jl. Almamater No.1, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota medan, Sumatera Utara 20155, Indonesia
*Corresponding authors at: muhsalimsir@gmail.com Tel.: +6218-590-34110
I N F O A R T I K E L
Riwayat artikel: Diajukan pada 15 Februari 2022 Direvisi pada 14 Maret 2022 Disetujui pada 25 Maret 2022 Tersedia daring pada 05 April 2022
Kata kunci: Genset, Elektrikal, Pemeliharaan, Keandalan, Ketersediaan.
Keywords: Genset, Electrical, Maintenance, Reliability, Availability.
A B S T R A K
Berkembangnya  teknologi  peralatan  kesehatan  yang  berhubungan  dengan  elektrikal, sangat  dituntut  adanya  pengelolaan  dan  pengawasan  yang  baik  terhadap  sarana  dan prasarana  elektrikal  di  rumah  sakit,  dimulai  dari  perencaan,  pemasangan,  pengujian, pengoperasian,  sampai  pemeliharaan,  sehingga  listrik  yang  digunakan  pada  peralatan kesehatan  tersebut  aman dan  efisien.  Mengetahui  dan mempelajari  cara  pemeliharaan ( maintenance )  genset  secara  berkala  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  No.  2306  Tahun  2011  di  UPT  Rumah  Sakit  Khusus  Paru. Untuk mengetahui tingkat ketersediaan operasional genset ( generator set ) diperlukan membuat terlebih  dahulu  data  peralatan  genset,  perhitungan  tingkat  ketersediaan  dan  data operasional  dan  kerusakan  yang  didapat.  Kemudian  dikumpulkan  jumlah spesified operating time (SOT), jumlah total kerusakan (T) dan jumlah genset tidak dioperasikan untuk keperluan pemeliharaan rutin/berjadwal, karena pemeliharaan (S) dan total waktu pemeliharaan  Genset  dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan.  Dari  SOT  dikurang jumlah  total  waktu  pemeliharaan,  akan  didapat  nilai  Actual  Operating  Time  (AOT) Genset. Data SOT dan AOT diperlukan untuk menghitung tingkat ketersediaan Genset sebagai  catu  daya  cadangan.  Kemudian  AOT  =  SOT − (S+T),  jumlah  kerusakan diperlukan  untuk  menghitung mean  time  between  failures (MTBF).  tingkat  rata-rata keandalan ( reliability ) Genset pada tahun 2020 memiliki nilai Rata-rata 99,7%. Tingkat Keandalan termasuk kedalam kelompok jarang mengalami gangguan (≥ 95%). tingkat Ketersediaan  ( availibility )  genset  pada  tahun  2020  memiliki  nilai  rata-rata  98,6%, tingkat ketersediaan genset termasuk kedalam kelompok jarang rusak (R≥95%).
A B S T R A C T
The  development  of  medical  equipment  technology  related  to  electrical,  it  is  highly demanded  to  have  good  management  and  supervision  of  electrical  facilities  and infrastructure  in  hospitals,  starting  from  planning,  installation,  testing,  operation,  to maintenance,  so  that  the  electricity  used  in  medical  equipment  is  safe.  and  efficient. Knowing  and learning  how to maintain generators  on a  regular  basis in  accordance with the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 2306 of 2011 at  the UPT Special  Lung  Hospital.  To  determine  the  level  of  operational availability  of  the  generator  (generator  set)  it  is  necessary  to  first  make  generator equipment data, calculate the level of availability and operational data and the damage obtained.  Then  collected  the  number  of  Specified  Operating  Time (SOT) ,  the  total amount of damage (T) and the number of generators not operated for routine/scheduled maintenance purposes, due to maintenance (S) and the total maintenance time of the generator within the specified time period. From the SOT minus the total maintenance time, you will get the actual operating time (AOT) of the generator. SOT and AOT data are needed to calculate the level of availability of the Genset as a backup power supply. Then AOT  =  SOT  (S+T) , the amount of damage needed  to  calculate  the  Mean  Time Between  Failures (MTBF) .  the  average  level  of  Genset  Reliability  in 2020 has  an average value of 99.7%. The level of reliability is included in the group that is rarely disturbed (≥ 95%). Genset Availability level in 2020 has an average value of 98.6%, the Genset availability level is included in the rarely damaged group (R≥95%).

## 1. PENGANTAR
Perkembangan teknologi peralatan kesehatan yang berhubungan dengan elektrikal, sangat dituntut adanya pengelolaan dan pengawasan yang baik terhadap sarana dan prasarana elektrikal di rumah sakit, dimulai dari perencaan, pemasangan, pengujian, pengoperasian, sampai pemeliharaan, sehingga listrik yang digunakan pada peralatan kesehatan tersebut aman dan efisien. Karena sumber listrik saat  ini sangat penting, maka setiap industri dan instansi perkantoran maupun pelayanan kesehatan seperti halnya pada rumah sakit harus memiliki genset ( generator set ) sebagai sumber pembangkit listrik cadangan yang akan menggantikan sumber listrik dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) (Deni  Rosiyanto  Pamungkas  dkk.,  2019).  Sebagai  penggunaan stand-by pada  genset,  ada  baiknya  harus  memperhatikan  kegiatan pemeliharaan ( maintenance ) secara berkala. Genset yang tidak teratur sistem maintenance- nya akan mengakibatkan kerusakan dan bisa tidak dapat beroperasi secara baik. Pada UPT Rumah Sakit Khusus Paru terdapat 1 unit genset yang berkapasitas 90 kVA. Untuk mencegah hal ini, pemeliharaan Genset secara berkala sangat diperlukan di UPT Rumah Sakit Khusus Paru. Pemanasan pada komponen mesin sangat dibutuhkan bagi Genset, dengan jangka waktu dari jenis Genset tersebut. Misalnya Genset dengan starter elektrik membutuhkan pemanasan mesin paling tidak satu minggu sekali. Hal ini dikarenakan Genset menggunakan baterai yang membutuhkan pengisian yang konsist en. Jika terlalu lama tidak menghidupkan genset, maka akan menyebabkan baterai kosong. Dengan adanya sumber listrik cadangan tersebut diharapkan  semua  fasilitas  penunjang  yang  memerlukan  suplai  energi  listrik  dapat  terpenuhi  dan  semua  kegiatan  pelayanan  maupu n fasilitas penunjang benar-benar berjalan dengan baik dalam melayani pasien. Oleh sebab itu perawatan dan pengoperasian genset tersebut sesuai dengan standard operating procedure (SOP) dan sesuai dengan PERMENKES RI No.2306/XI/2011 Tentang Persyaratan Teknis Prasarana  Instalasi  Elektrikal  Rumah  Sakit.  Yang  memberikan  acuan  kepada  Rumah  Sakit  dalam  mewujudkan  instalasi  listrik  yang berkualitas sesuai dengan fungsinya, andal, efisien, serasi dan selaras dengan lingkungan dan terselenggaranya fungsi prasarana instalasi elektrikal  rumah  sakit  yang  menjamin  keselamatan,  kesehatan,  kenyamanan,  dan  memberikan  kemudahan  bagi  pengguna  instalasi elektrikal di rumah sakit (Permenkes , 2021). Kegagalan lebih cepat dan lebih sering terjadi apabila tidak adanya pemeliharaan berbasis keandalan  ( reliability ). Downtime terlalu  lama  mengakibatkan  ketersediaan  ( availability )  sistem  rendah.  Adapun  tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  prinsip  kerja  dari  generator  dan  bagaimana  prosedur  pemeliharaan  generator  yang  benar  sehingga  dapat memperpanjang  masa  pakai  ( lifetime )  dari  generator  tersebut.  Serta  untuk  mengetahui  pengaruh  torsi  awal  sebuah  generator  untuk menghasilkan suatu nilai tegangan tertentu

## 1.1. Genset (Generator Set)
Genset ( generator set ) adalah sebuah perangkat yang berfungsi menghasilkan daya listrik. Disebut sebagai generator set adalah satu set peralatan gabungan dari dua perangkat berbeda yaitu engine dan generator . Engine sebagai perangkat pemutar sedangkan generator sebagai perangkat pembangkit. Pada sebuah generator set , biasanya menggunakan bermacam mesin sesuai dengan kebutuhan. Baik mesin bensin,  mesin  diesel,  mesin  gas,  maupun  mesin  turbin.  Pada  hakikatya,  sebuah  mesin  digunakan  untuk  memutar  sebuah generator pembangkit yang terbuat dari sekumpulan kawat tembaga. Hasil putaran tersebut menghasilkan medan magnet yang diputar terus menerus dalam  suatu  kecepatan  yang  konstan  dan  berkelanjutan  sehingga  akan  menghasilkan  arus  listrik  (Melya  Dyanasari  Sebayang  dan  M Bastanta Tarigan 2013).

## 1.2. Kegunaan Genset (Generator Set)
Kegunaan generator  set yang  paling  utama  yaitu  menyediakan  sumber  listrik  cadangan  ketika  sumber  listrik  utama  dari  PLN (Perusahaan Listrik Negara) tiba-tiba padam. Ketika berbicara mengenai Genset, maka hal yang terlintas dalam Pikiran adalah Alat untuk menghidupkan lampu ketika Listrik Padam, meskipun tujuannya tak hanya berfokuskan hanya pada lampu atau penerangan saja, melainkan banyak hal lainnya yang membutuhkan daya listrik, seperti misalnya untuk Pengerjaan Luar Ruangan yang jauh dari sumber daya listrik. Genset sangat dikenal dikalangan umum karena kegunaannya sebagai Tenaga Listrik yang bisa dihandalkan, cukup dengan menggunak an bahan bakar bensin maupun solar (Margiono Abd. 2015, Budi Saputro 2017).

## 1.3. Sistem Kerja Genset (Generator Set)
Generator Set terdiri dari Engine (Motor Penggerak) dan juga Generator, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Engine yang satu ini menggunakan bahan bakar berupa Solar  (Mesin Diesel) atau dapat juga menggunakan Bensin, sedangkan untuk Generator-nya sendiri merupakan sebuah gulungan kawat yang di buat dari tembaga yang terdiri atas kumparan statis atau stator dan dilengkapi pula dengan kumparan berputar atau rotor. Dalam proses kerjanya, menurut ilmu fisika, Engine memutar rotor dalam sebuah Generator yang selanjutnya hal ini menimbulkan adanya Medan Magnet pada bagian kumparan Generator. Selanjutnya Medan Magnet ini kemudian akan melakukan interaksi dengan rotor yang kemudian akan berputar dan akan menghasilkan sebuah arus listrik dimana hal ini sesuai dengan hukum Lorentz (Rusdin, dkk., 2018,).

## 1.4. Bagian-Bagian Genset (Generator Set)
Menghindari tanda hubung di akhir baris. Simbol yang menunjukkan vektor dan matriks  harus ditunjukkan dalam huruf tebal. Nama  variabel  skalar  biasanya  harus  dinyatakan  menggunakan  huruf  miring,  bobot  dan  ukuran  harus  dinyatakan  dalam  unit  system internasional. Adapun beberapa bagian genset sebagai berikut (Amri Muchta 2018):
1. Prime Mover
Primemover atau  penggerak  mula  merupakan  peralatan  yang  berfungsi  menghasilkan  energi  mekanis  yang  diperlukan  untuk memutar rotor pada generator .Mesin diesel termasuk mesin dengan pembakaran dalam atau disebut dengan motor bakar ditinjau dari cara memperoleh energi termalnya (energi panas). Untuk membangkitkan energi listrik, sebuah mesin diesel dihubungkan dengan generator dalam satu poros atau poros dari mesin diesel dikopel dengan poros generator dimana mesin diesel bertindak sebagai primemover atau penggerak mula untuk memutar rotor pada generator . Prime mover atau penggerak mula dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1 : Prime Mover
2.
Stator
Stator adalah  bagian  statis  dari generator yang  merubah  perubahan  garis-garis  gaya  magnet  yang  melaluinya  menjadi  sumber tegangan. Di dalam stator terdapat belitan penghantar yang disusun sedemikian rupa sesuai kaidah baik jumlah lilitan, jarak antar lilitan dan  beda  sudut  antar  phasa,  sehingga  menghasilkan  tegangan  3  phasa  yang  mempunyai  sudut  120  derajat  terhadap  phasa  lainnya. Kemampuan dan kualitas generator ditentukan juga oleh bahan inti besi dan bahan tembaga yang dipakai serta tingkat ketahanan isolasi terhadap panas yang dilaluinya. Stator dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2 : Stator
3.

## Rotor
Rotor adalah merupakan elemen yang berputar, pada rotor terdapat kutub-kutub magnet dengan lilitan-lilitan kawat yang dialiri oleh arus searah. Kutub magnet rotor terdiri dari dua jenis yaitu, rotor kutub menonjol ( salient ), adalah tipe yang dipakai untuk generator kecepatan rendah dan menengah. Sedangkan rotor kutub tidak menonjol ( rotor silinder ), digunakan untuk generator turbo atau generator kecepatan tinggi. Kumparan medan pada rotor disuplai dengan medan arus searah untuk menghasilkan fluks dimana arus searah tersebut dialirkan ke rotor melalui sebuah cincin. Jadi jika rotor berputar maka fluks magnet yang timbul akibat arus searah tersebut akan memotong konduktor  dari stator yang  mengakibatkan  timbulnya  gaya  gerak  listrik  (GGL).  Belitan  searah  pada  struktur  medan  yang  berputar dihubungkan ke sebuah sumber luar melalui slipring atau brush . Rotor dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3 : Rotor
4. Exciter
Exciter adalah bagian generator yang berfungsi untuk pembangkitan tegangan sebagai sumber arus atau rotor untuk pembentukan kutub. Exciter ini terdiri dari exciterstator dan exciterrotor . Exciterstator terdapat arus dari AVR ( automatic voltage regulator ), sedangkan Exciterrotor mengeluarkan tegangan arus kutub rotor . Exciter dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4 : Exciter
5. Automatic Voltage Regulator (AVR)
AVR  adalah  bagian  dari generator yang  berfungsi  mengatur,  mengontrol,  dan  memonitor  tegangan  yang  keluar  dari stator berdasarkan prinsip umpan balik ( feedback ) dimana output di monitor untuk mengontrol input supaya terjadi keseimbangan antara tegangan keluar dengan tegangan referensi, sehingga tegangan yang keluar dari generator selalu konstan dengan berbagai level beban. AVR dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5 : AutomaticVoltage Regulator (AVR)

## 1.5. Mesin Yang Digunakan Pada Genset (Generator Set)
Mesin Genset seperti disebutkan diatas menggunakan beragai macam mesin diantaranya (Badan Standardisasi Nasional. (2004) : 1.  Mesin Bensin
Umumnya Genset yang menggunakan mesin bensin memiliki kapasitas daya yang rendah dan dibatasi untuk menghasilkan daya maksimal hingga 10 kW/10.000 Watt. Mesin bensin memiliki mesin 1 silinder segaris dengan 1 busi dan memiliki bentuk yang portable . 2.  Mesin Diesel
Mesin diesel sebagai mesin pembangkit listrik banyak digunakan untuk aplikasi mesin diesel yaitu mesin genset yang memiliki daya  yang  besar.  Mulai  dari  kapasitas  5  kW/5.000  Watt  hingga  2  MW/2.000.000  Watt.  Mesin  diesel  yang  digunakan  sebagai  mesin pembangkit semacam ini memiliki beragam spesifikasi teknis dan pengembangan jumlah silindernya, mulai 2 silinder hinggal 16 silinder yang memiliki konfigurasi segaris, boxer maupun V- Type .
3.  Mesin Gas
Sesuai  namanya,  mesin  gas  menggunakan  bahan  bakar  gas  sebagai  sumber  daya  konsumsinya.  Mesin  gas  merupakaan  hasil pemikiran  manusia  modern  yang  menyadari  bahwa  ketersediaan  bahan  bakar  minyak  bumi  di  seluruh  dunia  sudah  semakin  menipis. Sehingga untuk itu diperlukan alternatif pengganti bahan bakar, yaitu GAS. Gas yang digunakan merupakan hasil olahan dari gas bumi. Baik yang diolah menjadi liquid petroleum gas (LPG), maupun compressed natural gas (CNG). Genset dengan mesin gas sudah banyak diaplikasikan baik sebagai genset  rumah  tangga yang menggunakan  bahan  bakar  LPG  sehingga  mudah didapat.  Maupun  genset untuk industri yang menggunakan CNG. Untuk bisa mendapatkan fasilitas CNG, pengguna harus membangun sebuah infrastruktur pipa gas yang mendistribusikan gas tersebut sebagai sumber bahan bakarnya. Investasinya tidak murah, namun untuk kebutuhan dan pemakaian jangka panjang diatas 10 tahun alternatif ini perlu dipertimbangkan.
4.  Mesin Turbin
Mesin yang menggunakan aliran fluida atau udara sebagai energi penggeraknya, menggunakan tenaga angin untuk memutar mesin. sekarang kita paham kenapa di belanda banyak ditemukan kincir angin. Kincir angin yang banyak itu masing-masing digunakan untuk memutar mesin. Hasil putarannya disalurkan ke sebuah turbin yang menghasilkan putaran untuk generator . Ujung-ujungnya generator tersebut kembali menghasilkan listrik. Begitu juga demikian turbin yang lainnya.

## 2. METODELOGI PENELITIAN

## 2.1. Tempat Analisis Pemeliharaan Berkala
Penelitian ini dilaksanakan di UPT Rumah Sakit Khusus Paru. Penelitian dan Pengolahan data dilakukan selama 1 (satu) bulan yaitu mulai dari 14 Juni Sampai 14 Juli 2021.

## 2.2. Data-Data Yang Diperlukan untuk Analisis Pemeliharaan Berkala
Data-data yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini terdapat pada Tabel 1 sebagai berikut: 1. Kapasitas beban terpasang
Tabel 1 : Data Beban Listrik di UPT Rumah Sakit Khusus Paru
Unit Pembangkit Kapasitas PT PLN (Persero) 131 kVA GENSET (Diesel) 90 kVA
Berdasarkan Tabel 1. Energi listrik pada UPT Rumah Sakit Khusus Paru disuplai oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan kapasitas 131 kVA yang berasal dari gardu yang tersedia. Selain disuplai dari PLN, UPT Rumah Sakit Khusus Paru memiliki suplai daya cadangan yang akan siaga beroperasi jika suplai dari PLN mengalami gangguan. Yaitu berupa 1 unit Genset berkapasitas 90 kVA, Genset ini terletak di ruangan khusus yang telah disediakan oleh UPT Rumah Sakit Khusus Paru.
2. Data Teknis Spesifikasi Genset
Data spesifikasi genset yang digunakan UPT Rumah Sakit Khusus Paru terdapat pada Tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2 : Data Spesifikasi Genset Spesifikasi Nilai Brand Stamford Serial number X14E224414 Frame/core UC.I224G14 Peak Rating kVA 90.8 (PR) Peak Rating kW 72.6 Amperes base rate 138 TL 0.82 (ISO 8528-3) Frequency 50 RPM 1500 Voltage 380 Phase 3 PF 0.8 Duty Stand-by (S10) Excitation voltage 36 Excitation current 1.8 Ambient temperature 27o Insulation class Class H Thermal classification 180 (H) Enclosure IP23 Stator winding 311 Stator connection Series Star
3. Data Pemeliharaan Genset ( generator set )
Data jadwal pemeliharaan mesin genset yang digunakan UPT Rumah Sakit Khusus Paru terdapat pada Tabel 3 sebagai berikut:
Tabel 3 : Data Jadwal Pemeliharaan Mesin Genset
Untuk genset dengan aplikasi stand-by Pertama kali Setiap Minimal Perawatan harian dan mingguan Periode waktu
se ti ap ha ri S ta rt pe rta ma 400 ja m 100 ja m 200 ja m 600 ja m 1200 ja m 2400 ja m 4800 ja m S eti ap ta hun S eti ap 5 t ahun
1. Periksa level oli mesin Aplikasi stand-by 2. Periksa air radiator 200 jam = 3 bulan 3. Periksa radiator filter udara 400 jam = 6 bulan 4. Periksa level bahan bakar 1200 jam = 1 Tahun 5. Periksa air ACCU dan alternator charger 2400 jam = 2 Tahun
O il s ys te m 1. Periksa level/ketinggian oli mesin    2. Penggantian oli 1  3. Pembersihan filter oli sentrifugal 1  4. Penggantian filter oli 1
C ool in g
sy ste m 5. Periksa level/ketinggian air radiator

6. Periksa kejernihan air radiator  4  7. Bersihkan radiator dan ganti air radiator 1 
F il te r uda ra 8. Periksa indikator tekanan pada filter udara
 9. Bersihkan filter udara 1  10. Ganti filter udara 3 
F ue l sy ste m 11. Periksa level/ketinggian bahan bakar pada tangki   ` 12. Bersihkan filter bahan bakar dan water separator 1  13. Ganti filter bahan bakar 1  14. Ganti filter water separator 1  15. Periksa injector   E le ctr ic al s ys te m
16. Periksa kondisi Altermator change/Pengisian ACCU  2  17. Bersihkan ACCU dan Terminalnya 2  18. Periksa sensor level/ketinggian air radiator    19. Periksa sensor temperatur mesin    20. Periksa sensor oli mesin    21. Periksa sensor stop mesin/ selenoid / govemor 

L ain -la in 22. Periksa kondisi ketegangan fan belt   23. Periksa apakah ada kebocoran pada mesin  24. Periksa dan adjust jarak katup inlet, outlet dan injector  

## 2.3. Variabel Analisis Pemeliharaan Berkala
Adapun variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pemeliharaan genset secara berkala.
2. Ketersediaan dan keandalan genset.
Untuk  mengetahui  tingkat  ketersediaan  operasional  Genset  ( generator  set )  diperlukan  membuat  terlebih  dahulu  data  peralatan Genset,  perhitungan  tingkat  ketersediaan  dan  data  operasional  dan  kerusakan  yang  didapat.  Kemudian  dikumpulkan  jumlah spesified operating time (SOT), jumlah total kerusakan (T) dan jumlah genset tidak dioperasikan untuk keperluan pemeliharaan rutin/berjadwal, karena pemeliharaan (S) dan total waktu pemeliharaan Genset dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dari SOT dikurang jumlah total waktu pemeliharaan, akan didapat nilai actual operating time (AOT) Genset. Data SOT dan AOT diperlukan untuk menghitung tingkat ketersediaan Genset sebagai catu daya cadangan. Kemudian AOT = SOT − (S+T), jumlah kerusakan diperlukan untuk menghitung mean time  between  failures (MTBF).  Setelah  mendapat nilai  MTBF,  bersama-sama dengan  total  waktu  kerusakan  (T),  maka  dapat  dihitung tingkat keandalan.

## 2.4. Prosedur Pemeliharaan Berkala
Proses penelitian (Kuantitatif) yang sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis dan rasional dengan data-data yang valid, reliable dan objektif, hal ini ditunjukkan pada Gambar 6.
Gambar 6 : Diagram Alir Penelitian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Perhitungan kinerja GENSET (Generator Set)
1. Spesified operating time (SOT)
Perhitungan kinerja genset menggunakan SOT pada persamaan 1 sebagai berikut (Rusdin, dkk., 2018):
SOT = A × B (1) Dimana A = Total waktu genset beroperasi B = Jumlah hari dalam 1 tahun
Jam pelayanan UPT Rumah Sakit Khusus Paru tahun 2020 selama 24 jam per harinya. Perhitungan SOT Genset ditunjukkan pada Tabel 4.
Tabel 4 : Tabulasi SOT Genset Tahun 2020 Tahun 2020 Bulan Bulan Perhitungan SOT (Bulan) SOT (Jam) Januari SOT Januari 24 × 31 744 Februari SOT Februari 24 × 28 672 Maret SOT Maret 24 × 31 744 April SOT April 24 × 30 720 Mei SOT Mei 24 × 31 744 Juni SOT Juni 24 × 30 720
Juli SOT Juli 24 × 31 744 Agustus SOT Agustus 24 × 31 744 September SOT September 24 × 30 720 Oktober SOT Oktober 24 × 31 744 November SOT November 24 × 30 720 Desember SOT Desember 24 × 31 744 Total 8760

## 2. Shutdown Time Period (S)
Genset  di  UPT  Rumah  Sakit  Khusus  Paru  dilakukannnya  pemeliharaan  rutin/berjadwal  yang  dilakukan  teknisi  bersifat pemeliharaan pencegahan. Rata-rata per bulan dilakukan pemeliharaan rutin dalam jangka waktu 9 jam (108 jam/tahun).
3. Total Waktu Kerusakan (T) dan Jumlah Kerusakan
Total waktu kerusakan adalah jumlah waktu peralatan tidak beroperasi karena mengalami kerusakan ditunjukkan pada tabel 5.
Tabel 5 : Data Total Waktu Kerusakan dan Jumlah Kerusakan
Tahun 2020 T Rusak (Jam) Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kerusakan 1 1 1 2 5 4. Actual Operating Time (AOT)
Untuk menghitung actua loperating time ( AOT ) pada persamaan 2 (Rusdin, dkk., 2018):
AOT = SOT − (S+T) (2) Dimana
SOT = SpesifiedOperatingTime S = Total waktu pemeliharaan berjadwal dalam 1 tahun
T = Total waktu pemeliharaan tidak berjadwal dalam 1 tahun
Perhitungan AOT genset pada bulan Januari - Desember tahun 2020
• Bulan Januari 2020 Pemeliharaan berjadwal (S) = 9 Jam Pemeliharaan tidak berjadwal (T) = 1 Jam  + Total peralatan tidak beroperasi = 10 Jam Maka, AOT Januari = 744 − (9+1)
AOT Januari = 744 − 10
AOT Januari = 734 Jam
• Bulan Februari 2020 Pemeliharaan berjadwal (S) = 9 Jam Pemeliharaan tidak berjadwal (T) = 0 Jam  + Total peralatan tidak beroperasi = 9 Jam Maka, AOT Februari = 672 − (9+0)
AOT Februari = 672 − 9
AOT Februari = 663 Jam
• Bulan Maret 2020
Pemeliharaan berjadwal (S) = 9 Jam Pemeliharaan tidak berjadwal (T) = 1 Jam  + Total peralatan tidak beroperasi = 10 Jam Maka, AOT Maret = 744 − (9+1)
AOT Maret = 744 − 10
AOT Maret = 734 Jam
• Bulan April 2020
Pemeliharaan berjadwal (S) = 9 Jam Pemeliharaan tidak berjadwal (T) = 0 Jam  +
Total peralatan tidak beroperasi = 9 Jam
Maka, AOT April = 720 − (9+0)qxz0op
AOT April = 720 − 9
AOT April = 711 Jam
• Bulan Mei 2020 Pemeliharaan berjadwal (S) = 9 Jam Pemeliharaan tidak berjadwal (T) = 0 Jam  + Total peralatan tidak beroperasi = 9 Jam Maka, AOT Mei = 744 − (9+0) AOT Mei = 744 − 9
AOT Mei = 735 Jam
• Bulan Juni 2020 Pemeliharaan berjadwal (S) = 9 Jam Pemeliharaan tidak berjadwal (T) = 1 Jam  + Total peralatan tidak beroperasi = 10 Jam Maka, AOT Juni = 720 − (9+1)
AOT Juni = 720 − 10 AOT Juni = 710 Jam
• Bulan Juli 2020
Pemeliharaan berjadwal (S) = 9 Jam
Pemeliharaan tidak berjadwal (T) = 0 Jam  + Total peralatan tidak beroperasi  = 9 Jam Maka, AOT Juli = 744 − (9+0)
AOT Juli = 744 − 9 AOT Juli = 735 Jam
• Bulan Agustus 2020
Pemeliharaan berjadwal (S) = 9 Jam
Pemeliharaan tidak berjadwal (T) = 0 Jam  +
Total peralatan tidak beroperasi  = 9 Jam Maka, AOT Agustus = 744 − (9+0)
AOT Agustus = 744 − 9
AOT Agustus = 735 Jam
• Bulan September 2020
Pemeliharaan berjadwal (S) = 9 Jam
Pemeliharaan tidak berjadwal (T) = 2 Jam   +
Total peralatan tidak beroperasi  = 11 Jam Maka, AOT September = 720 − (9+2)
AOT September = 720 − 11
AOT September = 709 Jam
• Bulan Oktober 2020
Pemeliharaan berjadwal (S) = 9 Jam
Pemeliharaan tidak berjadwal (T) = 0 Jam  + Total peralatan tidak beroperasi  = 9 Jam Maka, AOT Oktober = 744 − (9+0)
AOT Oktober = 744 − 9
AOT Oktober = 735 Jam
• Bulan November 2020 Pemeliharaan berjadwal (S) = 9 Jam
Pemeliharaan tidak berjadwal (T) = 0 Jam  + Total peralatan tidak beroperasi  = 9 Jam Maka, AOT November = 720 − (9+0)
AOT November = 720 − 9
AOT November = 711 Jam
• Bulan Desember 2020
Pemeliharaan berjadwal (S) = 9 Jam
Pemeliharaan tidak berjadwal (T) = 0 Jam  +
Total peralatan tidak beroperasi  = 9 Jam Maka, AOT Desember = 744 − (9+0)
AOT Desember = 744 − 9

## AOT Desember = 735 Jam
Untuk mencari nilai AOT Genset pada bulan Januari − Desember Tahun 2020 dilakukan perhitungan yang sama seperti perhitungan diatas yang hasilnya ditunjukkan pada tabel 6.
Tabel 6 : Hasil Perhitungan AOT Genset Tahun 2020 Tahun 2020 Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember AOT (Jam) 734 663 734 711 735 710 735 735 709 735 711 735
Grafik AOT Genset pada bulan Januari s/d Desember Tahun 2020 ditunjukkan pada Gambar 7.
Gambar 7 : Grafik AOT Genset Pada Tahun 2020
5. Mean Time Between Failures (MTBF)
Untuk menghitung Mean Time Between Failures (MTBF) pada persamaan 3 (Rusdin, dkk., 2018)
MTBF = AOT (3)

## Jumlah Kegagalan
Dimana,
AOT = ActualOperatingTime
Perhitungan MTBF Genset pada bulan Januari - Desember tahun 2020.
• MTBF genset Januari = 734 1 = 734 Jam
• MTBF genset Februari = 663 0 =  Jam
• MTBF genset Maret = 734 1 = 734 Jam
• MTBF genset April = 711 0 =  Jam 620 640 660 680 700 720 740 760 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 2020
AOT (Jam)
• MTBF genset Mei = 735 0 =  Jam
• MTBF genset Juni = 710 1 = 710 Jam
• MTBF genset Juli = 735 0 =  Jam
• MTBF genset Agustus = 735 0 =  Jam
• MTBF genset September = 709 2 = 354 Jam
• MTBF genset Oktober = 735 0 =  Jam
• MTBF genset Nopember = 711 0 =  Jam
• MTBF genset Desember = 735 0 =  Jam
Untuk  mencari  nilai  MTBF  Genset  pada  bulan  Januari  s/d  Desember  Tahun  2020  dilakukan  perhitungan  yang  sama  seperti perhitungan diatas dan hasilnya ditunjukkan pada Tabel 7.
Tabel 7 : Hasil Perhitungan MTBF Genset Tahun 2020 Tahun 2020 Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember MTBF (Jam) 734  734   710   354    Rata-rata 211
Grafik MTBF Genset pada bulan Januari s/d Desember Tahun 2020 ditunjukkan pada Gambar 8.
Gambar 8 : Grafik MTBF Genset Pada Tahun 2020
6. Keandalan ( Reliability )
Untuk menghitung terhadap tingkat keandalan ( reliability ) pada persamaan 4 (Rusdin, dkk., 2018):
R = 100. 𝑒 −𝑡/𝑚 (4)
Dimana e = 2,718
Perhitungan tingkat Keandalan ( reliability ) genset pada bulan Januari − Desember 2020.
• R genset Januari = 100 .  2,718 − 1 734 R genset Januari = 99,2%
• R genset Februari = 100 .  2,718 − 0 663 R genset Februari = 100%
• R genset Maret = 100 .  2,718 − 1 711 R genset Maret = 99,2%
• R genset April = 100 .  2,718 − 0 711 R genset April = 100%
• R genset Mei = 100 .  2,718 − 0
735
R genset Mei = 100% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Jan Feb Mar Apr
Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 2020 MTBF (Jam) Rata-rata
• R genset Juni = 100 .  2,718 − 1 710 R genset Juni = 99,2%
• R genset Juli = 100 .  2,718 − 0 735 R genset Juli = 100%
• R genset Agustus = 100 .  2,718 − 0 735
R genset Agustus = 100%
• R genset September = 100 .  2,718 − 2
709 R genset September = 99,1%
• R genset Oktober = 100 .  2,718 − 0 735
R genset Oktober = 100%
• R genset November = 100 .  2,718 − 0 711
R genset November = 100% • R genset Desember = 100 .  2,718 − 0 735
R genset Desember = 100%
Untuk mencari nilai keandalan ( reliability ) genset pada bulan Januari − Desember Tahun 2020 dilakukan perhitungan yang sama seperti perhitungan di atas dan hasilnya ditunjukkan pada Tabel 8.
Tabel 8 : Hasil Perhitungan Tingkat Keandalan ( Reliability ) Genset Tahun 2020 Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Reliability (%) 99,2 100 99,2 100 100 99,2 100 100 99,1 100 100 100 Rata-rata 99,7 Keterangan : < 70% (Sangat sering mengalami gangguan/kerusakan) 70% < R < 95% (Sering mengalami gangguan/kerusakan)
≥ 95% (Jarang mengalami gangguan/kerusakan)
Grafik tingkat keandalan ( Reliability ) Genset pada bulan Januari-Desember Tahun 2020 ditunjukkan pada Gambar 9.
Gambar 9 : Grafik Tingkat Keandalan ( Reliability ) Genset

## 7. Ketersediaan ( Availibility )
Untuk menghitung terhadap tingkat Ketersediaan ( Availibility ) pada persamaan 5 (Rusdin, dkk., 2018)
A = 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝐴𝑂𝑇) × 100% 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 (𝑆𝑂𝑇) (5)
Perhitungan tingkat ketersediaan( Availibility ) Genset pada bulan Januari s/d Desember tahun 2020.
• A (Januari) = 734 744 × 100% =  98,6%
• A (Februari) = 663 672 × 100% = 98,6%
• A (Maret) = 734 744 × 100% =  98,6%
• A (April) = 711 720 × 100% =  98,7%
• A (Mei) = 735 744 × 100% =  98,7% 98.6 98.8 99 99.2 99.4 99.6 99.8 100 100.2 Jan Feb Mar
Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des 2020 Reliability (%) Rata-rata
• A (Juni) = 710 720 × 100% =  98,6%
• A (Juli) = 735 744 × 100% =  98,7%
• A (Agustus) = 735 744 × 100% = 98,7%
• A (September) = 709 720 × 100% = 98,4%
• A (Oktober) = 735 744 × 100% = 98,7%
• A (November) = 711 720 × 100% = 98,7%
• A (Desember) = 735 744 × 100% =  98,7%
Untuk mencari nilai Ketersediaan ( Availibility ) Genset pada bulan Januari s/d Desember Tahun 2020 dilakukan perhitungan yang sama seperti perhitungan di atas dan hasilnya ditunjukkan pada Tabel 9.
Tabel 9 : Rata-Rata Tingkat Ketersediaan ( Availibility ) Genset Tahun 2020 Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Availibility (%) 98,6 98,6 98,6 98,7 98,7 98,6 98,7 98,7 98,4 98,7 98,7 98,7 Rata-rata 98,6 Keterangan : < 70% (Sangat sering mengalami gangguan/kerusakan) 70% < R < 95% (Sering mengalami gangguan/kerusakan)
≥ 95% (Jarang mengalami gangguan/kerusakan)
Grafik tingkat ketersediaan ( availibility ) Genset pada bulan Januari s/d Desember Tahun 2020 ditunjukkan pada Gambar 10.
Gambar 10 . Grafik Tingkat Ketersediaan ( Availibility ) Genset
Terdapat  sedikit  penurunan  tingkat  kehandalan  pada  genset  disebabkan  karena  terjadi  kerusakan komponen pada  genset   yang membutuhkan waktu pemeliharaan yang lebih lama dari tahun sebelumnya. Sesuai SKEP 15/IX/03, tingkat kehandalan masing-masing genset masuk dalam kelompok jarang rusak (R≥95%) (Budi Saputro, 2017). Untuk kepentingan perbaikan faktor kerja ini maka diperlukan genset beroperasi baik dan aman serta tidak ditemukan adanya penyimpangan terhadap nilai batas operasi yang disyaratkan. Kondisi terkini semua komponen dan sistem berfungsi baik dan tidak ditemukan adanya kebocoran oli dan air pada mesin genset (I Putu Andithya Chrisna Budi dkk 2016).

## 4. KESIMPULAN
Pemeliharaan dan kinerja generator set pada UPT Rumah Sakit Khusus Paru dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan memberikan kemudahan bagi penggunanya sehingga fungsi prasarana intalasielektrikal Rumah Sakit dapat tercapai optimal. Tingkat rata-rata  Keandalan  ( reliability )  Genset  pada  tahun  2020  seperti  memiliki  nilai  Rata-rata  99,7%.  Tingkat  keandalan  genset  termasuk kedalam kelompok jarang mengalami gangguan/kerusakan (≥ 95%) dan tingkat ketersediaan ( availibility ) genset pada tahun 2020 termasuk kedalam kelompok jarang mengalami gangguan/kerusakan (R≥95%). Adapun rekomendasi dari penelitian ini yaitu sebaiknya rumah sakit
98.25 98.3 98.35 98.4 98.45 98.5 98.55 98.6 98.65 98.7 98.75 Jan Feb Mar Apr
Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
2020
Availibility (%) Rata-rata
mengikut standart operational procedure (SOP) pengoperasian khususnya untuk menjalankan generator sehingga tidak menganggu teknis pekerjaan  lainnya,  membuat  scheduling  maintenance  system/perawatan  berkala  dan  penggantian/pelumasan  bearing  generator,  serta adanya otamatisasi pada generator set agar waktu yang dibutuhkan dengan rangakain kontrol lebih cepat dari pada mengandalkan  tenaga manual.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan Terima kasih Para penulis dengan penuh rasa syukur menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih atas dukungan finansial yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, melalui Universitas Harapan Medan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amri  Muchta.  (2018).  Prinsip  Kerja  Generator  Listrik  Diakses  Juni  2021,  dari  https://www.autoexpose.org/2018/02/prinsip-kerja- generator-listrik.html?m=1.
Badan Standardisasi Nasional. (2004). Sistem Pasokan Daya Listrik Darurat dan Siaga SNI 04-7018-2004.
Budi,  I.P.A.C.,  Giriantari  I.A.D.,  Sukerayasa,  I.W.  (2016).  Perencanaan  Rekonfigurasi  Jaringan  Tegangan  Menengah  Pada  Kampus Universitas Udayana Bukit Jimbaran. Teknologi Elektro 15 , 56-60.
Fajar Kurniawan. (2021). Manajemen Perawatan Industri; Teknik dan Aplikasi. Graha Ilmu. Yogyakarta.
Margiono Abd. (2015). Buku Melilit Generator Listrik Arus Bolak-Balik (Genset). YKT Publisher. Pontianak.
Pamungkas, D.R., Bhirawa W.T., Arianto, B. (2019). Analisis Performansi Pemeliharaan Generator Set (Genset) dengan Metode Total Productive Maintenance (TPM) Untuk Meningkatkan Kinerja di PT. Lativi Media Karya. Jurnal Teknik Industri 8, 25-30.
Permenkes. (2021). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Prasarana Instalasi Elektrikal RS.
Rusdin, Purnomo Budi Santoso, Djarot Bangun Darmadi. (2018). Rekayasa Sistem Informasi Manajemen Perawatan Mesin Perkakas di Laboratorium Proses Manufaktur Jurusan Teknik Mesin Universitas Brawijaya. Jurnal Rekayasa Mesin 2 , 109-118.
Sebayang M.D & Tarigan, B. M. (2013) Pengoperasian dan Perawatan Generator Set 500 KVA. Seminar Nasional Inovasi dan Rekayasa Teknologi (SNIRT) ke-II ,1-12.
Saputro B. (2017). Analisis Keandalan Generator Set Sebagai Power Supply Darurat Apabila Power Supply dari PLN Mendadak Padam Di Morodadi Poultry Shop Blitar. Jurnal Qua Teknika 7 , 17-25.