Optimasi Siklus Kalina KCS34 Pada Pemanfaatan Sumber Air Panas (Natural Hot Spring) Sebagai Pembangkit Listrik
Muhammad Pramuda N.S, M. Ridwan, Iqbal Maulana Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Industri, ITENAS, Bandung Email: pramudasirodz26@gmail.com

## ABSTRAK
Indonesia memiliki potensi panas bumi yang besar. Daerah potensi panas bumi seperti di daerah Cimanggu,  Provinsi  Jawa  Barat  umumnya  memiliki  sumber  air  panas.  Sumber  air  panas  selain dimanfaatkan  untuk  pariwisata,  dapat  pula  dimanfaatkan  sebagai  pembangkit  tenaga  listrik. Temperatur  sumber  air  panas  yang  relatif  rendah  antara  60°  -  90°C  membutuhkan  teknologi khusus  agar  dapat  dimanfaatkan  sebagai  pembangkit  tenaga  listrik.  Siklus  Kalina  KCS34 merupakan  siklus  yang  memanfaatkan  campuran  ammonia-air  sebagai  fluida  kerja  untuk menyerap  energi  kalor  dari  sumber  panas  bertemperatur  rendah  karena  sifat  dari  campuran ammonia-air yang memiliki titik didih yang  rendah. Fraksi campuran ammonia-air dan tekanan kondensor  dapat  mempengaruhi  daya  turbin  dan  efisiensi  dari  siklus  Kalina  KCS34.  Simulasi optimasi  fraksi  campuran  ammonia-air  dan  tekanan  kondensor  dilakukan  untuk  mengetahui besarnya    fraksi  campuran  ammonia-air  dan  tekanan  kondensor  yang  sesuai  untuk  digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik di daerah Cimanngu, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil simulasi,  untuk  mendapatkan  kondisi  pembangkit  yang  optimum  di  lokasi  tersebut  diperlukan fraksi  campuran  ammonia-air  sebesar  87%  dengan  tekanan  kondensor  7.6  bar    sehingga  akan dihasilkan daya turbin sebesar 73.57 kW dengan efisiensi sistem 14.85%.
Kata kunci : Siklus Kalina, optimasi, campuran ammonia-air.

## ABSTRACT
Indonesia  have  a  large  potential  of  geothermal  resources.  Geothermal  resource  area  such  as Cimanggu  area,  West  Java  Province  has  natural  hot spring resources.  These  natural  hot  spring resource  can  be  utilized  for  eco  tourism  and  electric  power  plant.  Natural  hot  spring  have relatively low water temperature between 60° - 90°C and it need special technology to be utilized as  electric  power  plant.  Kalina  cycle  KCS34  is  a  cycle  that  utilize  ammonia-water  mixture  to absorb  energy  from  low  temperature  natural  hot  spring  source  because  of  the  properties  of ammonia-water  mixture  that  can  boiled  at  low  temperature.  The  fraction  of  ammonia-water mixture and the condensor pressure of the Kalina cycle KCS34 can affect the turbine output power and  system  efficiency.  Optimization  simulation  was  held  to  discover  the  required  fraction  of ammonia-water  mixture  and  condenser  pressure  that  suitable  for  generating  electricity  on Cimanggu area, West Java Province. According to the simulation results, the optimum fraction of ammonia-water mixture is 87% and the condensor pressure at 7.6 bar which will generate 73.57 kW of turbine power with 14.85% system efficiency.
Keywords : Kalina cycle, optimization, ammonia-water mixture.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  jalur  vulkanik  yang  terbentang  sepanjang  Sumatra,  Jawa,  Bali,  hingga  Indonesia bagian timur [1]. Potensi  panas bumi  yang  dimiliki  Indonesia adalah  sekitar 28.617 MW [2]. Potensi panas  bumi  ini  dimanfaatkan  untuk  pembangkitan  listrik,  pemandian  air  panas,  dan  pariwisata. Pemanfaatan  panas  bumi  sebagai  pembangkit  listrik  yang  telah  terpasang  di  Indonesia  baru  sebesar 1.340 MWe [1].
Sumber  air  panas  di  Indonesia  umumnya  memiliki  temperatur  sekitar  60-90°C  dapat  dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik  [3]. Sumber air panas ini kemudian dimanfaatkan untuk pemandian air  panas  dimana  temperatur  airnya  sekitar  55°C  [4].  Perbedaan  temperatur  tersebut  dapat dimanfaatkan untuk pembangkitan tenaga listrik.
Teknologi pembangkit tenaga listrik  dengan sumber  panas bertemperatur rendah  dapat  menggunakan siklus  Kalina.  Siklus  Kalina  ditemukan  oleh  Dr.  Alexander  Kalina  dengan  memanfaatkan  campuran amonia-air sebagai fluida kerja. Campuran amonia-air digunakan sebagai fluida kerja karena memiliki titik  didih  yang  rendah  sehingga  dengan  temperatur  sumber  panas  yang  rendah,  fluida  kerja  sudah dapat menguap [4]. Campuran amonia-air akan membentuk campuran non-azeotropik. Pada campuran azeotropik, fasa  cair  dan  uap  pada  kondisi  setimbang  memiliki  komposisi  dan  temperatur  yang  sama sehingga  sifatnya  sama  seperti  fluida  murni.  Pada  campuran  non-azeotropik,  temperatur  dan komposisi dari campuran terus berubah  selama  proses pendidihan. Ketika campuran  mulai  mendidih, maka akan terbentuk uap dari komponen campuran yang mudah menguap ( volatile ) [5].
Siklus  Kalina  sederhana  terdiri  dari evaporator , separator ,  turbin, condenser ,  dan regenerator . Campuran  amonia-air  akan  didihkan  di evaporator dengan  memanfaatkan  panas  dari  sumber  air panas.  Kemudian  campuran  tersebut  masuk  ke separator kemudian  dipisahkan  menjadi  dua  aliran yaitu,  aliran  dengan  konsentrasi  amonia  dalam  bentuk  uap  yang  kemudian  diekspansi  di  turbin  dan aliran dengan konsentrasi amonia yang rendah alam fasa cair yang kemudian dilalirkan ke recuperator. Kedua  aliran  tersebut  kemudian  menyatu  di  kondensor  dimana  campuran  tersebut  akan dikondensasikan  dengan  memanfaatkan  sumber  air  dingin.  Campuran  yang  sudah  berada  dalam  fasa cair kemudian dipompa ke regenerator dan siklus akan berulang [6, 7].
Pengembangan dari siklus Kalina antara lain KCS (Kalina Cycle System) 11, KCS 34, dan KCS 34g. KCS  11  didesain  untuk  sumber  geotermal  dengan  temperatur  rendah.  KCS  34  dan  KCS  34g  cocok digunakan  untuk  temperatur  sumber  panas  dibawah  121  °C.  Untuk  temperatur  sumber  panas  yang rendah tersebut, KCS 34 lebih cocok digunakan untuk aplikasi pemanasan distrik, sedangkan KCS 34g cocok  untuk  digunakan  sebagai  pembangkit  listrik  skala  rendah  [7].  Pada  Gambar  1  diperlihatkan skema dari tipe-tipe siklus Kalina.
Pemanfaatan  sumber  air  panas  untuk  pembangkit  listrik  telah  dilakukan  di  Jepang,  tepatnya  di Matsuyama, prefektur Niigata. Pembangkit listrik ini menggunakan siklus Kalina untuk menghasilkan energi listrik sebesar 50 kW dan mulai beroperasi sejak 16 Desember 2011 [8].
Pada penelitian ini dilakukan simulasi dari siklus Kalina menggunakan software CYCLE TEMPO 5.0 untuk  mendapatkan  campuran  amonia-air  yang  optimum  dengan  variasi  tekanan  keluaran  turbin. Sumber air panas yang disimulasikan pada penelitian ini adalah sumber air panas di Cimanggu, Jawa Barat.
Gambar 1. Sistem Siklus Kalina [7]

## 2. METODOLOGI

## 2.1. Deskripsi Siklus
Siklus Kalina yang digunakan pada penelitian ini adalah siklus Kalina tipe KCS 34 karena berdasarkan penelitan  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  temperatur  air  panas  di  daerah  Cimanggu,  Jawa  Barat berkisar antara 45 – 80 °C dan temperatur air dingin sebesar 20 °C [9].  Komponen pada siklus Kalina KCS 34 terdiri dari evaporator, High temperature recuperator, low temperatur recuperator, kondensor, turbin, dan pompa (Gambar 2).
Skema Gambar 2 mendeskripsikan proses yang terjadi pada sistem KCS34. Pada tahap pertama sistem ini, campuran  ammonia-air  keluar  dari  kondensor  pada  kondisi  cair  jenuh  dengan  konsentrasi  massa x amw dan  temperatur T 1 (tingkat  keadaan  1).  Kemudian  campuran  ammoni-air  dipompakan  ke low temperature  recuperator (tingkat  keadaan  3) dimana  campuran  ammonia-air  dipanaskan  awal  ( pre- heated )  oleh  ammonia  konsentrasi  tinggi  yang  keluar  dari  turbin  (tingkat  keadaan  9)  dan  campuran ammonia-air  konsentrasi  rendah  dari high  temperature  recuperator (tingkat  keadaan  15) . Campuran ammonia-air  yang  telah  dipanaskan  kemudian  dialirkan  ke high  temperature  recuperator (tingkat keadaan  2) untuk  dinaikkan    temperaturnya.  Kemudian  campuran  ammonia-air  (tingkat  keadaan  4) tersebut  dididihkan  di evaporator oleh  sumber  air  panas  dengan  temperatur T 11 .  Temperatur  operasi evaporator T 8 yang  berada  antara  temperatur  didih  dan  temperatur  embun  akan  menghasilkan campuran  dua  fasa  yaitu  fasa  cair  dengan  konsentrasi  ammonia  rendah  dan  fasa  uap  dengan konsentrasi  ammonia  tinggi  (tingkat  keadaan  8).  Campuran  dua  fasa  ini  kemudian  dipisahkan  di separator. Campuran  dengan  konsentrasi  ammonia  rendah  kemudian  dialirkan  ke high  temperatur recuperator (tingkat  keadaan  7)  untuk  memanaskan  campuran  ammonia-air,  sedangkan  ammonia dengan  konsentrasi  tinggi  (tingkat  keadaan  13)  dialirkan  ke  turbin  pada  tekanan P 13 .  Energi  dari ammonia  konsentrasi  tinggi  tersebut  kemudian  diekstrak  oleh  turbin  menjadi  kerja.  Ammonia konsentrasi tinggi  dari  turbin  kemudian  dialirkan  ke low  temperatur recuperator (tingkat  keadaan  9) dan  bercampur  dengan  campuran  ammonia  konsentrasi  rendah  (tingkat  keadaan  15).  Campuran ammonia-air  yang  telah  didinginkan  di low  temperatur  recuperator kemudian  dikondensasikan (tingkat  keadaan  10)  di condensor dengan  memanfaatkan  sumber  air  dingin  (tingkat  keadaan  5) dengan temperatur T 5 .

## Gambar 2. Skema simulasi siklus Kalina KCS34

## 2.2. Metodologi Penelitian
Pada  penelitian  ini  dilakukan  pengukuran  temperatur  di  lokasi  sumber  air  panas  di  Cimanggu,  Jawa Barat  sebagai  data  primer  untuk  melakukan  simulasi.  Data-data  lain  dari  literatur  juga  digunakan sebagai  pembanding.  Data-data  tersebut  kemudian  diolah  untuk  digunakan  sebagai  parameter  dalam melakukan simulasi  menggunakan software CYCLE  TEMPO 5.0. Hasil simulasi  kemudian  dianalisis untuk mengetahui  kondisi  optimum  dari siklus Kalina KCS 34. Diagram alir dari penelitian ini  dapat dilihat pada Gambar 3.
Proses  simulasi  dilakukan  dengan  memvariasikan  campuran  ammonia-air  dan  tekanan  kondensor untuk  mendapatkan  kondisi  optimum  dari  siklus  KCS34  untuk  lokasi  tersebut.  Hasil  dari  simulasi kemudian dianalisis dan selanjutnya ditarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

## 2.3. Analisis Sistem
Sifat  termodinamika  dari  campuran  ammonia-air  dapat  dihitung  menggunakan  metode  energi  bebas Gibbs.  Kondisi  setimbang  dari  campuran  ammonia-air  diperoleh  dengan  memperhitungkan  potensi kimia dari setiap fasa untuk setiap elemen [10].
𝜇 𝑎 𝐿 =   ( 𝜕𝐺 𝑚 𝐿 𝜕𝑁 𝑎 ) 𝑇,𝑃,𝑁 𝑤 = ( 𝜕𝐺 𝑚 𝜀 𝜕𝑁 𝑎 ) 𝑇,𝑃,𝑁 𝑤 = 𝜇 𝑎 𝜀 (1)
𝜇 𝑤 𝐿 =   ( 𝜕𝐺 𝑚 𝐿 𝜕𝑁 𝑤 ) 𝑇,𝑃,𝑁 𝑎 = ( 𝜕𝐺 𝑚 𝜀 𝜕𝑁 𝑤 ) 𝑇,𝑃,𝑁 𝑎 = 𝜇 𝑤 𝜀 (2)
Dimana N a dan N w merupakan  jumlah  mol  dari  ammonia  dan  air.  Persamaan  energi  bebas Gibbs G m untuk fasa cair dan gas dituliskan sebagai berikut [10]:
15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 12 11 10 9 8 7 6 H 5 H 4 3 H 2 1 Pompa Keluaran air pendingin condensor Sumber air dingin throttle valve Kondensor LT-recuperator HT-recuperator Generator Turbin Separator Evaporator ke kolam air panas Dari sumber air panas
START Data Collecting : Hot water Temperature Cold Water Temperature Ammonia-Water Mixture properties Data processing Parameter for simulation: - Hot water temperature - Cold water temperature - Turbine pressure - Condensor pressure - Composition of Ammonia and water mixture Simulation Optimization Analysis & Conclusion End No Yes
Gambar 3. Diagram alir penelitian
𝐺 𝑚 = 𝑁 𝑎 [𝐺 𝑎 + 𝑅𝑇 𝑙𝑛𝑥] + 𝑁 𝑤 [𝐺 𝑤 + 𝑅𝑇 ln (1 − 𝑥)] + 𝑁𝐺 𝐸 (3)
Pada  skema  siklus  Kalina  KCS34  (Gambar  2),  energi  kalor  dari  sumber  air  panas  diserap  oleh campuran ammonia  air  pada evaporator .  Dengan  asumsi  tidak  adanya  kerugian  panas  dari  sistem  ke lingkungan, maka energi kalor yang diserap oleh campuran ammonia air dapat dihitung dengan:
Q 3 = m 11 (h 11 – h 12 ) (4)
Dimana h menunjukkan  enthalpi  spesifik  dan m merupakan  laju  aliran  massa.  Kerja  netto  yang dihasilkan oleh sistem merupakan selisih dari kerja yang dihasilkan oleh turbin ( W t ) dengan kerja yang dibutuhkan oleh pompa ( W p ). Kerja netto W net dijabarkan dalam persamaan:
W nett = W t – W p = m 13 (h 13 – h 9 ) – m 1 (h 3 – h 1 ) (5)
Efisiensi  termal  dari  sistem  menunjukkan  besarnya  energi  kalor  yang  diserap  oleh  campuran ammonia-air  yang  dapat  diubah  menjadi  kerja  netto.  Efisiensi  termal  sistem  dapat  dihitung  dengan menggunakan persamaan:
η nett = W t – W p / Q 3 (6)

## 2.4. Simulasi dan Optimalisasi
Simulasi  model Kalina  Cycle  System (KCS)  34  dilakukan  menggunakan  program Cycle  Tempo  5.0 seperti  pada Gambar  2 ,  dengan  input  data  dari  pengolahan  data  hasil  pengukuran  langsung  dan  data sekunder.  Kondisi  optimum  dari  sistem  ditunjukkan  dengan  daya  maksimum  yang  dihasilkan  turbin dengan dua tahap simulasi, yaitu:
a. pertama,  simulasi  dilakukan  untuk  mendapatkan  kisaran  komposisi  campuran  ammonia-air  yang optimum tanpa melanggar kesetimbangan massa dan energy,
b. langkah  kedua  adalah  dengan  memvariasikan  tekanan  kondensor  untuk  mendapatkan  daya maksimum dari komposisi ammonia-air yang telah disimulasikan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Temperatur sumber air panas di lokasi pengukuran berkisar antara 60-80°C, sedangkan temperatur air dingin  berkisar  antara  18-22°C.  Pada  simulasi  ini  akan  digunakan  temperatur  air  panas  maksimum 80°C dan temperatur air dingin rata-rata 20°C [9].
Simulasi  dilakukan  dengan  menggunakan  tekanan  masuk  turbin  sebesar  10  bar  dan  temperatur campuran  amonia-air  77  °C  [9].    Pada  simulasi  ini  divariasikan  pula  komposisi  dari  campuran ammonia-air  dan  tekanan  kondensor  untuk  mendapatkan  hasil  yang  optimum.  Parameter  yang digunakan untuk simulasi dapat dilihat pada  Tabel 1. Pada simulasi ini diasumsikan kerugian tekanan antara turbin dan kondensor, kerugian panas dari sistem ke lingkungan, dan kerugian energi pada pipa diabaikan
Tabel 1. Parameter untuk simulasi Apparatus Parameter Unit Value Pump P out bar 12 LT-recuperator T out °C 35 HT-recuperator T out °C 40 Evaporator T out °C 77 Turbine P in bar 10 Tekanan kondensor P in bar 7-8.4

## 3.1. Optimasi Campuran Ammonia-Air
Simulasi  optimasi  dari  campuran  ammonia-air  akan  dilakukan  pada  tingkat  keadaan  stedi  dengan parameter-parameter  yang  telah  ditetapkan.  Pada  tahap  awal  tekanan  kondensor  ditentukan  terlebih dahulu  kemudian  dilakukan  pemilihan  komposisi  campuran  ammonia-air  dengan  metode  grafis menggunakan grafik tekanan vs temperatur campuran ammonia-air berdasarkan Gambar 4.

## Optimasi Siklus Kalina KCS34 Pada Pemanfaatan Sumber Air Panas (Natural Hot Spring) Sebagai Pembangkit Listrik
Gambar 4. Grafik temperatur vs tekanan pada campuran ammonia-air  [11]
Agar  campuran  ammonia  dan  air  dapat  terkondensasi  pada  temperatur  air  dingin  22  °C,  dan  dapat terevaporasi  pada  temperatur  77  °C,  maka  dari  Gambar  4  diperoleh  fraksi  campuran  ammonia-air sebesar 80%. Kemudian dari data tersebut dilakukan simulasi menggunakan cycle tempo seperti yang disajikan pada Gambar 5.
Fraksi campuran ammonia-air divariasikan sehingga tidak melanggar kesetimbangan massa dan energi berkisar.  Dari  hasil  simulasi  diperoleh  fraksi  campuran  ammonia-air  antara  75%  hingga  89%. Berdasarkan  hasil  simulasi,  daya  yang  dihasilkan  cenderung  menurun  seiring  dengan  peningkatan tekanan  kondensor  dan  fraksi  campuran  ammonia-air  seperti  terlihat  pada  Gambar  6.  Hal  ini disebabkan  adanya  kenaikan  enthalpi  di  sisi  masuk  kondensor  sehingga  akan  mengurangi  daya  yang dihasilkan turbin.
Efisiensi  sistem  berdasarkan  hasil  simulasi  memiliki  kecenderungan  meningkat  seiring  dengan peningkatan  fraksi  campuran  ammonia-air  seperti  ditunjukkan  pada  Gambar  6  (b).    Semakin  besar fraksi campuran ammonia-air, maka temperatur kondensasi campuran akan menurun sehingga enthalpi campuran  keluar  dari  kondensor  akan  meningkat.  Kondisi  tersebut  akan  membuat  daya  yang diperlukan pompa menurun dan energi yang diperlukan untuk menguapkan campuran akan berkurang. Pada  fraksi  campuran  yang  konstan,  efisiensi  sistem  cenderung  menurun  seiring  dengan  kenaikan tekanan. Hal ini disebabkan oleh penurunan enthalpi pada sisi masuk kondensor sehingga daya turbin menurun.

## Gambar 5. Hasil simulasi menggunakan Cycle Tempo pada komposisi campuran 89% dan tekanan kondensor 8.4 bar
Berdasarkan hasil simulasi dengan memvariasikan tekanan kondensor dan fraksi campuran ammonia- air,  diperoleh  efisiensi  sistem  tertinggi  sebesar  14.85%  pada  tekanan  kondensor  7.6  bar  dan  fraksi campuran ammonia-air sebesar 87% seperti terlihat pada Gambar 6 (c). Efisiensi dari sistem tergolong kecil  karena  sumber  panas  yang  tersedia  memiliki  temperatur  yang  rendah  sehingga  laju  aliran campuran  ammonia-air  yang  diperlukan  untuk  proses  evaporasi  juga  rendah.  Rekapitulasi  hasil simulasi dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 2. Hasil Simulasi
Condensor pressure (bar) Mixture fraction Turbine Output Power (kW) System Efficiency 7 80% 91.43 12.90% 7.2 82% 85.38 13.31% 7.4 85% 79.76 14.48% 7.6 87% 73.57 14.85% 7.8 88% 67.01 14.28% 8 89% 65.49 13.64% 8.2 89% 58.24 12.12% 8.4 89% 51.17 10.64%
P m =     51.17 kW P =     -2.12 kW  m,el = 65.37 %  T low =      2.68 K  T high =      3.79 K  H,trans = 2509.79 kW  T low =      0.00 K  T high =      0.00 K  H,trans = 329.796 kW  T low =     32.00 K  T high =     20.54 K  H,trans = 1813.66 kW x cr =      0.04  T low =      5.00 K
 T high =      3.00 K  H,trans = 460.932 kW  Ex,u =      0.00 % P el =     46.06 kW 8.400     67.01 61.92     0.089 15 15 9.000     67.00 61.92     0.089 14 14 10.00     77.00 1424.11     2.065 13 13 9.000     60.00 251.89   120.000 12 12 10.00     80.00 335.71   120.000 11 11 8.400     29.79 1190.78     2.154 10 10 8.400     64.46 1399.33     2.065 99 10.00     77.00 1235.33     2.154 88 10.00     75.54 101.38     0.089 77 1.000     26.00 109.11   100.000 66 1.000     20.00 84.01   100.000 55 11.00     55.00 1021.35     2.154 44 12.00     22.78 26.27     2.154 33 12.00     35.00
179.37     2.154
22 8.400     22.68 25.63     2.154 11 12 11 10 9 8 7 6 H 5 H 4 3 H 2 1

## 4. SIMPULAN
Dengan  menggunakan Cycle  Tempo  5.0 simulasi  optimasi  sistem  Kalina  KCS34  untuk  pemanfaatan sumber  air  panas  sebagai  pembangkit  listrik  dapat  dilakukan.  Temperatur  sumber  air  panas  yang rendah dapat digunakan sebagai media pemanas untuk mengevaporasi campuran ammonia-air. Lokasi sumber  air  panas  di  Cimanggu,  Provinsi  Jawa  Barat  memiliki  potensi  untuk  dikembangkan  menjadi pembangkit  tenaga  listrik  yang  bersih.  Berdasarkan  hasil  simulasi,  untuk  mendapatkan  kondisi pembangkit  yang  optimum  di  lokasi  tersebut  diperlukan  fraksi  campuran  ammonia-air  sebesar  87% dengan  tekanan  kondensor  7.6  bar    sehingga  akan  dihasilkan  daya  turbin  sebesar  73.57  kW  dengan efisiensi sistem 14.85%.
(a) Grafik fraksi campuran terhadap daya turbin
(b) Grafik fraksi campuran terhadap efisiensi sistem 40 50 60 70 80 90 100 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% Fraksi campuran vs Daya turbin 7 bar 7.2 bar 7.4 bar
7.6 bar
7.8 bar 8 bar 8.2 bar 8.4 bar 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% Fraksi campuran vs Efisiensi sistem 7 bar 7.2 bar 7.4 bar
7.6 bar
7.8 bar 8 bar
8.2 bar 8.4 bar
(c) Grafik fraksi campuran terhadap efisiensi maksimum pada tiap tekanan
Gambar 6. Grafik hasil simulasi Cycle Tempo

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Bertani.  R,  (2015). Geothermal  Power  Generation  in  the  World  2010-2014  Update  Report, Proceeding World Geothermal Congress 2015. Melbourne, Australia., pp 1-19.
[2] Badan  Pengkajian  dan  Penerapan  Teknologi  (BPPT),  (2014). INDONESIA  ENERGY OUTLOOK  2014  :  Pengembangan  Energi  untuk  Mendukung  Program  Substitusi  BBM. http:// www.bppt.go.id.
[3] Pikra.  G,  (2014). Pengaruh  Temperatur  Fluida  Pendingin  pada  Kinerja  Pembangkit  Listrik Rankine  Organik  dari  Sumber  Kalor  Mata  Air  Panas  Cimanggu,  Ciwidey .  Prosiding  Seminar Nasional Fisika 2014,ISSN 2088-4176
[4] Hashizume.  T,  (2004). Power  Generation  Technology  by  Hot  Water  Heating  of  Low Temperature  Power  Generation  Using  Ammonia  and  Ammonia-Water  Mixture  as  Working Fluid.  Proceeding  of  the  6 th Asian  Geothermal  Symposium:  Mutual  Challenge  in  High-  and Low-Temperature Geothermal Resource Fields. Korea., pp 5-7.
[5] Jonsson.  M,  (2003). Advanced  Power  Cycles  With  Mixtures  as  the  Working  Fluid . Doctoral Thesis,  Departement  of  Chemical  Engineering  and  Technology,  Energy  Processes,  Royal Institute of Technology . ISBN 91-7283-443-9, Stockholm, Sweden.
[6] Köhler. S and Saadat. A, (2003). Thermodynamic Modelling of Binary Cycles Looking for Best Case Scenarios, International Geothermal Converence 2003. Reykjavik, Iceland., pp14-19.
[7] Mlcak.  H.  A,  (2002). Kalina  Cycle ® Concepts  for  Low  Temperature  Geothermal,  Geothermal Recources Council Transactions. Vol.26, pp 707-711
[8] Yangisawa.  N.  et  al,  (2012). Starting  Field  Test  of  Kalina  System  Using  Hot  Spring  in  Japan. GHC Bulletin, February 2012. Oregon, U.S.A.
[9] M.  Pramuda  N.  S.  et  al,  (2015). Studi  Potensi  Pemanfaatan  Sumber  Air  Panas  (Natural  Hot Spring)  Sebagai  Pembangkit  Listrik .  Prosiding  Seminar  Nasional  XIV  Rekayasa  dan  Aplikasi Teknik Mesin di Industri, ISBN 978-602-74127-0-5, Bandung, Indonesia. pp. TKE 66-TKE 71.
[10] Kim.  K.  H.  et  al,  (2013). Performance  Asessment  of  Ammonia-Water  Based  Power  and Refrigeration  Cogeneration  Cycle .  International  Journal  of  Materials,  Mechanics  and Manufacturing, Vol. 1, No.1, February 2013, pp 36-40.
[11] M.  Conde  Engineering,  (2004). Thermophysical  Properties  of  {NH 3 +H 2 O}  Solutions  for  the Industrial Design of Absorption Refrigeration Equipment . M. Conde Engineering, Zurich.
0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 75% 77% 79% 81% 83%
85% 87% 89%

## Fraksi campuran vs Efisiensi maksimum
7 bar
7.2 bar
7.4 bar
7.6 bar 7.8 bar 8 bar 8.2 bar 8.4 bar