## RANCANG BANGUN ALAT PENGERING OTOMATIS PADA PROSES PRODUKSI RUMPUT LAUT YANG DIKENDALIKAN

## OLEH SMARTPHONE
Meriyatul Lusidah 1) ,Mochammad Taufik 2) ,A.W.Purwandi 3)
Program Studi Jaringan Telekomunikasi Digital, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang

## Abstrak
Rumput laut adalah salah satu budidaya yang sangat potensial di Indonesia. Salah satu pesisir pantai tempat budidaya rumput laut  adalah  Pantai  Jumiang  yang  berlokasi  di  Desa  Tanjung,  Kecamatan  Pademawu,  Kabupaten  Pamekasan,Provinsi  Jawa  Timur. Pada proses pengeringan ini masih mengunakan cara tradisional dengan dijemur di bawah sinar matahari di atas waring.
Berdasarkan  permasalahan  tersebutmaka  diperlukan  adanya  suatu  kombinasi  energi  dalam  proses  pengeringan  rumput lautsehinggadiperolehrumput  laut  kering  yang  mempunyai added  value tinggi  dengan  membuat “Rancang  Bangun  Alat  Pengering Otomatis  Pada  Proses  Produksi  Rumput  Laut  Yang  Di  Kendalikan  Oleh  Smartphone” ,  dengan  demikian  pengeringan  rumput  laut dapat lebih efisien dan serta menghemat waktu.
Hasil  perancangan  dan  pengujian  alat  secara  keseluruhan  dapat  berjalan  dan  sensor  dapat  mendeteksi  nilai  suhu  dan kelembapan.  Aplikasi  android  dapat  berjalan  dan  mengaktifkan  sistem  pengering  dan  mati  secara  otomatis  apabila  sudah  mencapai kelembapan dibawah <28%.
Kesimpulan pada pengujian akurasi sensor DHT22 dengan alat ukur hygrometer diperoleh hasil rata-rata nilai suhu pada saat siang hari lebih panas sebesar  30.365°C dari suhu pada saat malam hari sebesar 27.75°C. Nilai rata-rata kelembapan pada saat malam hari lebih dingin 66.35% dari kelembapan pada saat siang hari sebesar 60.45%.Sehingga dapat disimpulkan suhu pada saat siang lebih panas daripada suhu di malam hari. Dan kelembapan pada malam hari lebih dingin daripada siang hari.Untuk delay lebih tinggi pada jam  18:00  malam    menggunakan  operator  Indosat  yaitu  1.0545ms  daripada  operator  Axis  yaitu  1.0185ms.  Sedangkan  Throughput lebih  besar  pada  jam  12:00  siang  saat  menggunakan  operator  Axis  yaitu  7.497  Kbit/Sec  daripada  operator  Indosat  yaitu 1.7245Kbit/Sec.
Kata Kunci : Smartphone, Arduino Uno, NodeMCU ESP8266, DHT22
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Negara  Indonesia  adalah  negara  maritim  yang  terkenal akan  luasan  lautan  yang  terhampar luas.  Pantai  Jumiang merupakan  salah  satu  pesisir  pantai  tempat  budidaya  rumput laut  yang  berlokasi  di  Dusun  Jumiang,  Desa  Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur.  Pada  proses  pengeringan  ini  masih  mengunakan  cara tradisional  yaitu,  dilakukan  dengan  cara  dijemur  di  bawah sinar  matahari  di  atas  para-para  atau  waring  supaya  tidak terkotori oleh pasir atau tanah.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut  maka  diperlukan adanya  suatu  upayapengembangan  teknologi  yang  efisien, efektif  serta  tepat  guna  dalampengeringanrumput  laut.  Oleh karena  itudiperlukan  adanya  suatu  kombinasi  energi  dalam proses  pengeringan  rumput  lautdan  pengurangan  kontaminasi dari  benda-benda  asing  sehingga  akan  diperolehrumput  laut kering  yang  mempunyai added  value tinggi  yaitu  dengan “Rancang  Bangun  Rancang  Bangun  Rancang  Bangun  Alat Pengering Otomatis Pada Proses Produksi Rumput Laut Yang Di  Kendalikan  Oleh  Smartphone” ,  dengan  demikian pengeringan rumput laut dapat maksimal dan lebih efisien dan serta menghemat waktu.
Alat  pengering  tersebut  dikendalikan  oleh  smartphone  yang terhubung antara  Arduino  Uno sebagai papan sirkuit berbasis mikrokontroler  yang  natinta  di  hubungkan  menggunakan USB,  dan  Modul  Wifi  ESP8266  sebagai  perangkat  tambahan mikrokontroler  agar  dapat  terhubung  langsung  dengan  wifi dan  membuat  koneksi  TCP/IP.  Pada  saat  nilai  kelembapan sudah  tercapai  dari  alat  pengering  akan  mengirimkan notifikasi dan Pop Up ke smartphone. Sehingga alat ini sangat
bermanfaat  pada  saat  musim  hujan  seperti  saat  ini.  Dengan begitu  para  petani  rumput  laut  bisa  dengan  mudah mengeringkannya tanpa ada ke khawatiran pada curah hujan.

## 1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  cara  merencanakan  sensor  DHT22  (Suhu dan Kelembapan) melalui mikrokontroler?
2. Bagaimana  mengkomunikasikan  hasil  pembacaan sensor  DHT22  yang  di  olah  oleh  mikrokontroler  dan dikirimkan ke modul Wifi NodeMCU ESP8266?
3. Bagaimana  cara  sensor  DHT22  dapat  mengirimkan nilai suhu dan kelembapan ke Smartphone Android ?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu
Pada  Peneliti  pertama  Anak  Agung  Gde  Ekayana    yang berjudul RancangBangunAlat PengeringRumput Laut BerbasisMikrokontroler Arduino Uno , pada penelitian ini alat pengering  yang  digunakan  menggunakan  elemen  pemanas sebagai  pengganti  sinar  matahari  untuk  prosesmengeringkan rumput  laut.  Dan  Sensor  DHT11  digunakan  untuk  mengukur suhudankelembaban, yang kemudian ditampilkan pada LCD.
Peneliti  kedua  Mustopa  Kamil  dengan  judul  “ Rancang Bangun  Alat  Pengering  Rumput  LautDengan  Sistem  Solar Dryer  Dan  Heater  OtomatisBerbasis  Mikrokontroler ”.  pada penelitian ini  menggunakansistem solar dryer dengan adanya penambahan exhaust fan dan heater .

## 2.2 Arduino Uno
Arduino Uno adalah papan sirkuit berbasis mikrokontroler ATmega328.  IC  (integrated  circuit)  ini  memiliki  14 input/output  digital  (6  output  untuk  PWM),  6  analog  input, resonator  kristal  keramik  16  MHz,  Koneksi  USB,  soket adaptor, pin header ICSP, dan tombol reset.

## 2.3 DHT22
DHT22  atau  juga  dikenal  sebagai  AM2302  adalah  sensor yang  dapat  mengukur  suhu  dan  kelembaban  udara  di sekitarnya.  Sensor  ini  lebih  akurat  dan  presisi  dalam  hal pengukuran di banding DHT11.
SPESIFIKASI
 Supply Voltage: 5V
 Range Pengukuran Suhu : -40°C - 80 ℃
 Range Pengukuran Kelembapan : 0 % - 100%
 Waktu pemindaian 2 detik
 Ukuran : 15.1mm x 25mm x 7.7mm
2.4 Wifi Modul ESP8266
IoT platform sebuah
adalah
NodeMCU yangbersifat opensource.
dari Terdiri perangkat keras berupa OnChip System ESP8266 dari ESP8266
buatan Espressif System , juga firmware yang digunakan, yang menggunakan  bahasa  pemrograman scripting Lua.  Istilah NodeMCU secara default sebenarnya mengacu pada firmware yang  digunakan  daripada  perangkat  keras  development kit.NodeMCU  bisa  dianalogikan  sebagai  board  arduino-nya ESP8266.

## 2.5 PHP (Hypertext Processor)
phpMyAdmin adalah  aplikasi  web  untuk  mengelola database MySQL dan database MariaDB dengan lebih mudah melalui  antarmuka  (interface)  grafis.  Aplikasi  web  ini  ditulis menggunakan  bahasa  pemrograman  PHP.  Sebagaimana aplikasi-aplikasi  lain  untuk  lingkungan  web  (aplikasi  yang dibuka atau dijalankan menggunakan browser), phpMyAdmin juga mengandung unsur HTML/XHTML, CSS dan juga kode JavaScript.  Aplikasi  web  ini  ditujukan  untuk  memudahkan pengelolaan  basis  data  MySQL  dan  MariaDB  dengan penyajian antarmuka web yang lengkap dan menarik.

## 2.6 Database MySQL
MySQL merupakan sebuah perangkat lunak atau software sistem  manajemen  basis  data  SQL  atau   DBMS  Multithread dan  multi  user.  MySQl  sebenarnya  merupakan  turunan  dari salah satu konsep utama dalam database untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data yang memungkinkan pengoperasian  data  dikerjakan  secara  mudah  dan  otomatis. MySQL  diciptakan  oleh  Michael  "Monty"  Widenius  pada tahun 1979, seorang programmer komputer asal Swedia  yang mengembangkan  sebuah  sistem  database  sederhana  yang dinamakan  UNIREG  yang  menggunakan  koneksi  low-level ISAM database engine dengan indexing.

## 2.7 Relay
Relay  merupakan  komponen  elektronika  berupa  saklar atau switch elektrik yang dioperasikan secara listrik dan terdiri dari 2 bagian utama yaitu Elektromagnet (coil) dan mekanikal (seperangkat  kontak  Saklar/Switch).  Komponen  elektronika ini menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakan saklar  sehingga  dengan  arus  listrik  yang  kecil  (low  power) dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi.
3. METODE PENELITIAN
a. Rancangan Penelitian
Gambar 3.1 Rancangan Penelitian
Pada  gambar  3.1  ditunjukan  tahapan-tahapan  penelitian  yang akan dilakukan seperti dibawah ini :
Tahap  pertama adalah  studi  pustaka,  sebelum  melakukan penelitian  penulisterlebih  dahulu  mencari  berbagai  referensi untuk  menunjang  apa  yang  menjadi  keinginan  penulis  dalam hal mengaplikasikan rancangannya secara teoritis.
Tahap  kedua adalah  Alat  dan  Bahan  yang  diperlukan  pada penelitian ini, Software wireshark, di Komputer/Laptop.
Tahap  ketiga adalah  perancangan  dan  pembuatan  sistem kerja  dari  programyang  akan  dibuat.  Di  tahapan  ini  ditulis langkah-langkah kerja dari program yang akan dibuat.
Tahap  empat adalah  analisis,  apakah  program  aplikasi  yang dibuat sudah sesuai tujuan atau belum.
Tahap kelima adalah Kesimpulan dan Saran penelitian.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.1 Pengujian Sistem
Pengujian  sistem  dilakukan  dengan  pengukuran  pada sensor suhu dan kelembapan tujuan mengamati apakah sensor suhu  dan  kelembapan  tersebut  bekerja  sesuai  dengan  yang
diharapkan  atau  tidak.  Pengujian  dilakukan  berdasarkan  pada parameter yang akan di uji.

## a. Pengujian Akurasi Sensor
Pengujian  akurasi  sensor  ini  dilakukan  dengan  tujuan untuk mengetahui akurasi sensor DHT22 dengan membandingkannya  menggunakan  alat  ukur  Hygrometer. Sehingga  dari  pengujian  ini  didapatkan  nilai error dalam pembaacaan  sensor  dan  alat  ukur  yang  digunakan  sebagai referensi.
Berikut adalah hasil pengujian akurasi sensor  yang dilakukan di uji:

## 1. Pengujian Akurasi Sensor DHT22 di Siang Hari
Pengujian  akurasi  sensor  DHT22  di  Siang  hari  dilakukan untuk  memperoleh  data  akurasi  sensor  DHT22  dengan  alat ukur  hygrometer  ketika  pagi  dengan  matahari.  Hal  ini dilakukan  untuk  melihat  bagaimana  pengaruh  dari  terik matahari di Siang hari.

## Gambar 4.1 Pengujian Sensor Dengan Alat Ukur Hygrometer  di Siang Hari
Tabel 4.1 Tabel Pengujian Akurasi Sensor DHT22 di Siang Hari
N O Wak tu
Nilai Hygrometer
Nilai Sensor Nilai Error Suhu (°C) Kelem baban (%RH) Suhu (°C) Kelem baban (%RH) Suhu (°C) Kelem baban (%RH) 1 10:2 8 33.1 51 34 48 2.719 5,88 2 10:2
9 33 51 33 53 0 3.921 3 10:3
1 31.9 51
31 59 2.821 15.686 4 10:3
3 30.7 55 31 66 0.977 20 5 10:3
4 30.4 57 31 60 1.973 5,263 6 10:3
5 29.8 58 30 63 0.671 8.62 7 10:3
7
29.3 61 29 67
1.023 9.836 8 10:3
9 28.8 64
29 70 0.694
9.375
9 10:4
2 28.2 66
28 71 0.709 7.575 1 0 10:4 3 28.1 66 28 72 0.355 9.09 Rata – Rata 30.33 58 30.4 62.9 1.1942 594.12 26
Dari  tabel  4.1  di  atas  merupakan  data  pengamatan  sensor DHT22 yaitu sebesar 34  C untuk nilai suhu yang mempunyai perbedaan dari  data yang diperoleh dari alat ukur hygrometer sebesar  33.1  C,  sehingga  memiliki  presentase  error  sebesar 2.719  %.  Nilai  error  tersebut  didapatkan  dari  rumus  sebagai berikut :
Error Suhu = | x 100% Error Suhu = | x 100%
Error Suhu = 2.719 %
Sedangkan  untuk  data  pengamatan  nilai  kelembaban  dari sensor  DHT22  yaitu  sebesar  48%  RH  yang  mempunyai perbedaan dari  data yang diperoleh dari alat ukur hygrometer sebesar 51 % RH, sehingga memiliki presentase error sebesar 5.88  %.  Nilai  error  tersebut  didapatkan  dari  rumus  sebagai berikut :
Error Kelembaban = | x 100% Error Kelembaban = | x 100%
Error Kelembaban = 5.88 %
Perbandingan  nilai  sensor  DHT22  dengan  alat  ukur hygrometer dapat dilihat dalam bentuk grafik seperti di bawah ini :
Gambar 4.2 Grafik Suhu Pengujian Sensor Pada Siang  Hari
Gambar 4.3 Grafik Kelembaban Pengujian Sensor Pada Siang  Hari
1. Pengujian Akurasi Sensor DHT22 di Malam Hari Pengujian akurasi sensor DHT22 di malam hari dilakukan untuk  memperoleh  data  akurasi  sensor  DHT22  dengan  alat ukur hygrometer ketika malam tanpa adanya matahari. Hal ini dilakukan  untuk  melihat  bagaimana  pengaruh  dari  tanpa adanya terik matahari di malam hari.
Gambar 4.4 Pengujian Sensor Dengan Alat Ukur Hygrometer di Malam Hari
Setelah  melakukan  pengujian  terhadap  sensor  DHT22  pada saat  malam  hari,  maka  didapatkan  hasil  sebagaimana  yang tertera pada tabel 4.2 di bawah ini :
Tabel 4.2 Tabel Pengujian Akurasi Sensor DHT22 di Malam hari
N O Wa ktu Nilai Hygrometer
Nilai Sensor Nilai Error Suhu (°C) Kelem baban (%RH ) Suhu (°C) Kelemba ban (%RH) Suhu (°C) Kelem baban (%RH ) 1 22:2 8 28.2 62
28 69 0.709 11.29 2 22:2
9 28.1 62
28 69 0.355 11.29 3 22:3
1 28 63 28 69 0 9.523 4 22:3
3 27.9 63
28 68 0.358 7.936 5 22:3
4 27.8 63
27 69 2.877 9.523 6 22:3
5 27.7 63
28 69 1.083 9.523 7 22:3
7 27.6 63
27 69 2.173 9.523 8 22:3
9 27.3 65
27 69 1.098 6.153 9 22:4
2 27.2 65
27 71
0.735 9.23 1 0 22:4 3 27.1 66 27 70 0.369 6.06 Rata - Rata 28 63.5 27.5 69.2 0.9757 9.0051
Dari tabel 4.2 di atas merupakan data pengamatan sensor DHT22 yaitu sebesar 28  C untuk nilai suhu yang mempunyai perbedaan dari  data yang diperoleh dari alat ukur hygrometer sebesar  28,2  C,  sehingga  memiliki  presentase  error  sebesar 0.709  %.  Nilai  error  tersebut  didapatkan  dari  rumus  sebagai berikut :
Error Suhu = | x 100% Error Suhu = | x 100%
Error Suhu =0.709 %
Sedangkan untuk data pengamatan nilai kelembaban dari sensor  DHT22  yaitu  sebesar  69  %  RH  yang  mempunyai perbedaan dari  data yang diperoleh dari alat ukur hygrometer sebesar 62 % RH, sehingga memiliki presentase error sebesar 11.29  %.  Nilai  error  tersebut  didapatkan  dari  rumus  sebagai berikut :
Error Kelembaban = | x 100% Error Kelembaban = | x 100%
Error Kelembaban = 11,29 %
Perbandingan  nilai  sensor  DHT22  dengan  alat  ukur hygrometer dapat dilihat dalam bentuk grafik seperti di bawah ini :
Gambar 4.5 Grafik Suhu Pengujian Sensor di
Malam Hari
Gambar 4.6 Grafik Kelembaban Pengujian Sensor di Malam Hari
Dari  beberapa  penjelasan  pada  pengujian  akurasi  sensor DHT22 dengan alat ukur hygrometer untuk mendapatkan nilai error.  Berikut  merupakan  hasil  perbandingan  pengujian  nilai suhu  dan  kelembaban  sensor  DHT22  dengan  alat  ukur hygrometer pada waktu pagi dan malam hari :
Tabel 4.5 Tabel Perbandingan Nilai Suhu dan Kelembaban Sensor DHT22 Dengan Hygrometer
Penguku ran Pagi (10:28 – 10:43) Malam (22:28 – 22:43) Suhu ( C) Kelembab an (%RH) Suhu ( C) Kelembab an (%RH)
Hygrome ter 30.33 58 28 63.5 Sensor 30.4 62.9 27.5 69.2 Rata-rata 30.365 60.45 27.75 66.35
Dari  hasil  yang  diperoleh  dapat  disimpulkan  bahwa sensor  DHT22  sudah  berjalan  sesuai  dengan  program  yang telah dibuat.
Berdasarkan nilai perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai suhu di siang hari lebih panas 30.365 °C  daripada  nilai  suhu  pada  malam  hari  27.75°C.  dan  nilai kelembapan  pada  malam  hari  lebih  dingin  66.35%  daripada siang  hari  60.45%.  hal  ini  dikarenakan  adanya  pengaruh  dari cuaca (terik matahari).
Dari  tabel  diatas  juga  dapat  disimpulkan  bahwa kelembaban  udara  berbanding  terbalik  dengan  suhu  udara. Semakin  tinggi  suhu  udara,  maka  kelembaban  udaranya semakin  kecil.  Hal  ini  dikarenakan  dengan  tingginya  suhu udara akan  terjadi pengembunan  molekul air  yang dikandung udara sehingga muatan air dalam udara menurun.

## 4.1.2 Pengujian  Performansi  dan  Fungsionalitas  Pada Aplikasi Android
Aplikasi  sistem  pengering  rumput  laut  digunakan  untuk memudahkan  penggunanya  seperti  petani  yang  tidak  setiap hari  datang  ke  tempat  pengeringan  tetapi  bisa  mengetahui keadaan  ruangan  oven  pengering  rumput  laut.  Aplikasi  ini memiliki  desain  yang  mudah  digunakan  dalam  menunjang proses monitoring pada  ruangan  ruangan  oven  pengering rumput laut.
Aplikasi  sistem  pengering  ruangan  oven  pengering rumput laut ini dapat digunakan dengan minimal versi android yaitu Android 4.4 (Kitkat) sampai Android 8.0 (Oreo). Berikut adalah  hasil  pengujian  performansi  dan  fungsionalitas  menu aplikasi android:
a. Halaman Splash Screen
Pada  aplikasi  ini  diawali  dengan  proses  munculnya halaman Splash Screen sebelum selanjutnya akan masuk pada menu-menu  di  aplikasi  Sistem  pengering  ruangan  oven pengering  rumput  laut.  Splash  Screen  ini  berfungsi  sebagai tampilan pertama program yang muncul sementara. Tampilan halaman Splash  Screen dapat  dilihat  pada  gambar  4.7  seperti di bawah ini :
Gambar 4.7 Pengujian Halaman Splash Screen
a. Halaman Data Realtime
Halaman Data  Realtime merupakan  halam  utama  pada aplikasi Sistem Pengering Rumput Laut . Menu ini berisi data hasil  pembacaan  sensor  DHT22  yang  berupa  nilai  suhu  dan kelembaban.  Tampilan  menu Monitoring dapat  dilihat  pada gambar 4.8 seperti di bawah ini :
Gambar 4.8 Pengujian Halaman Data Realtime
Berdasarkan  pengujian  yang  telah  dilakukan  pada Halaman Data  Realtime ,  dapat  disimpulkan  bahwa  Halaman Data  Realtime dapat  menampilkan  data  dari  sensor  yang berupa nilai suhu dengan baik.

## a. Tombol “ON”
Tombol  “ON”  merupakan  bagian  dari  halam  utama  pada aplikasi  Sistem Pengering  Rumput  Laut .  Pada  tampilan  awal aplikasi  android  ini  fungsi  tombol  “ON”  yang  pertama  yaitu berwarna  “MERAH”  menandakan  bahwa  sistem  belum menyala,  apabila  tombol  di  tekan  maka  akan  berganti  warna “BIRU”  secara  otomatis  dan  menandakan  bahwa  sistem sedang  aktif,  untuk  fungsi  tombol  “ON”  yang  kedua  yaitu berwarna  “BIRU”  mendandakan  bahwa  sistem  sudah menyala,  dan  akan  berganti  warna  “MERAH”  apabila  nilai kelembapan  sudah  tercapai.  Dan  untuk  yang  ketiga  yaitu fungsi tombol “ON” kembali berwarna “MERAH” menandakan  bahwa  sistem  sudah  tidak  aktif  dan  akan mengirimkan  informasi  notifikasi  kepada smartphone berupa pop  up nilai  suhu  dan  kelembapan  pada  saat  tersebut. Tampilan  perubahan  warna  pertama,  kedua,  dan  ketigadapat dilihat  pada  gambar  4.9  ,  gambar  4.10,  dan  gambar  4.11 seperti di bawah ini :
Gambar 4.9 PengujianKondisi Pertama Tombol “ON”Warna “MERAH”
Pada gambar 4.9  kondisi awal pada saat sistem masih dalam keadaan  “OFF”  adalah  kondisi  dimana  kelembapan  masih dalam keadaan normal yaitu untuk suhu 27°C dan kelembapan
73%. Nilai awal tersebut adalah nilai dimana kondisi pada saat dalam keadaan normal.

## Gambar 4.10 PengujianKondisi Kedua Tombol “ON”Warna “BIRU”
Pada gambar 4.10 kondisi dimana ketika sistem telah berjalan. Pada  keadaan  ini  kondisi  tombol  sudah  “ON”  yaitu  kondisi dimana  saat  sensor  suhu  dan  kelembapan  masih  melakukan proses  pengeringan  pada  ruang  oven  rumput  laut.  Pada keadaan  ini  memiliki  nilai      yaitu  untuk  suhu  27°C  dan kelembapan 75%.
Gambar 4.11 Pengujian Kondisi KetigaTombol “ON”Warna “MERAH”
Pada  gambar  4.11  pada  saat  nilai  suhu  dan  kelembapan  dari rumput  laut  sudah  mencapai  nilai  standart  kekeringan  sesuai dengan standarisasi yang sudah di setting di program Database php  MyAdmin .  Dimana  pada  saat  kondisi  ini  sistem  sudah dalam kondisi “OFF”. Pada saat kondisi yang sama user akan menerima  informasi  notifikasi  Pop  Up  dan  kondisi  tombol akan  kembali  seperti  keadaan  awal  yaitu  berwarna “MERAH”.
Berdasarkan  pengujian  yang  telah  dilakukan  pada  halaman Splash  Screen ,  dapat  disimpulkan  bahwa  halaman Splash Screen dapat  ditampilkan  pertama  kali  sebelum  masuk  ke dalam  menu  selanjutnya  pada  aplikasi  Sistem  pengering rumput laut.
Setelah  melihat  gambar  proses  pengujian  tampilan  pada Aplikasi  Android  yang  ada  di  atas,  maka  dapat  dituliskan  ke dalam  sebuah  tabel  tentang  keberhasilan  halaman  tersebut berjalan  sesuai  dengan  yang  diinginkan  atau  tidak  sesuai dengan yang tertera pada tabel 4.6 seperti di bawah ini :
Tabel 4.6 Tabel Pengujian Performansi dan Fungsionalitas Aplikasi Android
No Menu Berhasil Tidak Berhasil 1. Pengujian Splash Screen - 2. Pengujian Data Realtime - 3. PengujianKondisi Pertama Tombol “ON”Warna “MERAH” - 4. PengujianKondisi Kedua Tombol “ON”Warna “BIRU” - 5. Pengujian Kondisi KetigaTombol “ON”Warna “MERAH” - 6. Pengujian Pop UpNotifikasi -
Dalam  pengujian  enam  menu  pada  aplikasi  Sistem Pengering  Rumput  Laut  Otomatis  ini  dapat  disimpulkan bahwa  semua  menu  di  dalam  aplikasi  Android  ini  dapat bekerja dengan baik dan berhasil melakukan setiap fungsinya.
4.1.3 Pengujian QOS (Quality Of Service)

## 1) Pengujian QOS Delay
Pengujian  dilakukan  pada  web  yang  bertujuan  untuk menganalisa  hasil delay dari  kerja android pada  waktu  yang berbeda  dengan  menggunakan  jaringan  internet  dari  operator yang  berbeda.  Pengujian Delay menggunakan Wireshark untuk  mengetahui  berapa  lama  waktu  pengiriman  data  yang dibutuhkan dari kerja android.
Untuk  memulai  pengujian  yang  pertama  dilakukan  yaitu buka SoftwareWireshark buka  aplikasi  android  dan  jalankan secara  bersamaan.  Untuk  memunculkan  nilai Delay rata-rata dari  kerja  android  menggunakan  jaringan  operator  yang ditentukan  yaitu  dengan  memilih  menu  Capture  File Properties  yang  ada  disebelah  pojok  kiri  bawah  tampilan Wireshark .  Capture  Hasil Delay yang  keluar  dari Wireshark, amati  hasil  nilai  Capture  dan  hitung  hasil  dari Wireshark tersebut. Hasil Delay rata-rata ditunjukkan pada gambar 4.12:
Gambar 4.12 . Hasil Capture Delay rata-rata
Untuk  mencari  nilai Delay dapat  dihitung  dari  selisih waktu paket diterima dengan waktu paket dikirim. Sedangkan untuk mencari nilai Delay rata-rata dapat dihitung dengan cara total Delay dibagi  total  paket  yang  diterima,  menggunakan persamaan sebagai berikut :

## 2) Pengujian QOS Throughput
Pengujian Throughput dilakukan  pada  android  yang bertujuan untuk menganalisa kecepatan data dari kerja android pada  waktu  yang  berbeda  dengan  menggunakan  jaringan internet  dari  operator  yang  berbeda.  Pengujian Througput
menggunakan Wireshark .
Untuk  memulai  pengujian  yang  peretama  dilakukan  yaitu buka  aplikasi  android  yang  sudah  terinstal,  kemudian  buka wireshark dan jalankan. Untuk memunculkan nilai
Throughput dari kerja android  menggunkan jaringan operator yang  ditentukan  yaitu  dengan  memilih  menu  Capture  File Properties  yang  ada  diseblah  pojok  kiri  bawah  tampilan
Wireshark .  Capture  hasil Throughput yang  keluar  dari
Wireshark. Nilai Throughput dapat  dilihat  dari  average  bit/s ditunjukkan pada gambar 4.13.
Gambar 4.13 Hasil Capture Nilai Throughput
Untuk  mencari  nilai Throughput dapat  dilihat  dari  hasil capture  average  bit/s.  gambar    menunjukkan  bahwan  nilai
Throughput sebesar 12k dalam satuan kbps.
x 8

## 4.1.4 Pembahasan Hasil Pengujin QOS Android
Hasil  pengujian  QOS  android  di  tunjukkan  pada  tabel  4.5 dan  4.6  untuk  jaringan  internet  operator  Axis  dan  operator Indosat.
Tabel4.5 Hasil pengujian QOS Pada Operator Indosat
NO. Hairdryer Delay (ms) Throughput (Kbit/Sec) Axis Jam 12:00 Axis Jam 18:00 Axis Jam 12:00 Axis Jam 18:00 1 KECEPAT AN SEDANG 0.418 1.418 12.11 1.306 2 KECEPAT AN CEPAT 0.754 0.619 2.884 2.859
Rata -Rata 0.586 1.0185 7.497 2.0825 Tabel4.6 Hasil pengujian QOS Pada Operator Axis
NO. Hairdryer Delay (ms) Throughput (Kbit/Sec) Indosat Jam 12:00 Indosat Jam 18:00 Indosat Jam 12:00 Indosat Jam 18:00 1 KECEPAT AN SEDANG 1.195 1.261 1.414 1.593 2 KECEPAT AN CEPAT 0.84 0.848 2.035 1.591 Rata-Rata 1.0175 1.0545 1.7245 1.592
Hasil dari tabel 4.5 menunjukkan nilai QoS menggunakan jaringan  internet  operator  Axis  dan  tabel  4.6    menunjukkan nilai  QoS  menggunakan  jaringan  internet  operator  Indosat. Untuk  delay  lebih  tinggi  pada    jam  18:00  malam menggunakan  operator  Indosat  yaitu  1.0545  ms  daripada operator  Axis  yaitu  1.0185  ms.  Sedangkan  Throughput  lebih besar  pada  jam  12:00  siang  saat  menggunakan  operator  Axis yaitu  7.497  Kbit/Sec  daripada  operator  Indosat  yaitu 1.7245Kbit/Sec.
5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan
Dari  hasil  pengujian  dan  pembahasan  rancang  bangun sistempengering pada kondisi ruangan oven rumput laut yang dikendalikan  oleh  smartphone  dapat  diperoleh  beberapa kesimpulan yaitu:
1. Sistem pengering yang dirancang dapat digunakan untuk pembaacan  sensor,  memproses  data  sensor  dan mengirimkannya  ke  php  MyAdmin  hingga  dapat diterima  oleh user melalui  aplikasi  sistem  pengering pada  kondisi  ruangan  oven  rumput  laut  sehingga  dapat digunakan  untuk  pemantauan  kondisi  ruangan  oven setiap saat.
2. Perbandingan nilai suhu di siang hari lebih panas 30.365 °C  daripada  nilai  suhu  pada  malam  hari  27.75°C.  dan nilai  kelembapan  pada  malam  hari  lebih  dingin  66.35% daripada  siang  hari  60.45%.  hal  ini  dikarenakan  adanya pengaruh dari cuaca (terik matahari).
3. Kelembaban  udara  berbanding  terbalik  dengan  suhu udara.  Semakin  tinggi  suhu  udara,  maka  kelembaban udaranya  semakin  kecil.  Hal  ini  dikarenakan  dengan tingginya suhu udara akan terjadi pengembunan molekul air  yang  dikandung  udara  sehingga  muatan  air  dalam udara menurun.
4. Pengujian  enam  menu  pada  aplikasi  Sistem  Pengering Rumput  Laut  Otomatis  ini  dapat  disimpulkan  bahwa semua menu di dalam aplikasi Android ini dapat bekerja dengan baik dan berhasil melakukan setiap fungsinya.
5. Secara  keseluruhan  sistem  dapat  berjalan  dan  sensor dapat  mendeteksi  nilai  suhu  dan  kelembapan  di  dalam ruangan.  Aplikasi  pada smartphone android  dapat berjalan  dan  mengaktifkan  sistem  pengering  dari  alat pengering  rumput  laut  dan  mati  secara  otomatis  apabila sudah mencapai kelembapan dibawah < 28%.
6. Pada  pengujian  akurasi  sensor  DHT22  (suhu  dan kelembapan)  dengan  alat  ukur  hygrometer  diperoleh hasil rata-rata nilai suhu pada saat siang hari lebih panas sebesar    30.365°C  dari  suhu  pada  saat  malam  hari sebesar  27.75°C.  dan  nilai  rata-rata  kelembapan  pada saat  malam  hari  lebih  dingin  66.35%  dari  kelembapan pada  saat  siang  hari  sebesar  60.45%.  Sehingga  dapat disimpulkan  suhu  pada  saat  siang  lebih  panas  daripada suhu  di  malam  hari.  Dan  kelembapan  pada  malam  hari lebih dingin daripada siang hari.
7. Pengujian  Qualty  of  Service  pada  Delay  lebih  tinggi pada  jam 18:00  malam   menggunakan operator  Indosat yaitu 1.0545 ms daripada operator Axis yaitu 1.0185 ms. Sedangkan Throughput lebih besar pada jam 12:00 siang saat  menggunakan  operator  Axis  yaitu  7.497  Kbit/Sec daripada operator Indosat yaitu 1.7245Kbit/Sec.

## 5.2 Saran
Saran  untuk  perbaikan  rancang  bangun  alat pengering  otomatis  pada  proses  produksi  rumput  laut yang  dikendalikan  oleh  smartphone  yang  sudah  dibuat adalah:
1. Penempatan sensor suhu  dan kelembapan (DHT22) diletakkan dibeberapa tempat. Misalnya di setiap pojokan pada ruangan oven agar dapat mendeteksi secara  baik.
2. Untuk  pabrik  kedepannya  dapat  menambahkan
perlakuan  dan monitoring untuk  kelembaban  sehingga produk  rokok  yang  dihasilkan  dapat  memiliki  ukuran suhu dan kelembaban yang stabil.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Anak  Agung  Gde  Ekayana  (2016  ).  “Rancang  Bangun Alat  Pengering  Rumput  Laut  Berbasis  Mikrokontroler Arduino  Uno”.    Pendidikan  Teknik  Elektro,  FTK, UNDIKSHA.  JPTK,  UNDIKSHA,  Vol.  13,  No.  1, Januari 2016 : 1 – 12.
2. Mustofa  Kamil  (2015).  “Rancang  Bangun  Alat pengering  Rumput  Laut  dengan  system  Solar  Dryer  dan Heater  Otomatis  Berbasis  Mikrokontroler”.  Departemen Ilmu  dan  Teknologi  Kelautan  Fakultas  Perikanan  dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, Maret 2015 :1 – 37.
3. Caratekno (2015). “Pengertian Arduino UNO Mikrokontroler
ATmega328”.
https://www.caratekno.com/2015/07/pengertian-arduino- uno-mikrokontroler.html.  Diakses  tanggal  11  Januari 2018.
4. Immersa  LAB  (2018).“Pengertian  Relay,  Fungsi  dan Cara
kerja
Relay”. http://www.immersa- lab.com/pengertian-relay-fungsi-dan-cara-kerja- relay.htm. Diakses tanggal 11 Januari 2018.
5. Lab Elektronika (2016).” DHT22 SENSOR SUHU DAN KELEMBAPAN
MENGGUNAKAN ARDUINO”.http://www.labelektronika.com/2016/09/dht 22-sensor-suhu-dan-kelembaban-arduino.html.  Diakses tanggal 11 Januari 2018.
6. Reza  Shabrina  (2018).“Pengertian  Android  Beserta
Kelebihan
dan
Kekurangannya”.https://www.nesabamedia.com/pengerti an-android-beserta-kelebihan-dan-kekurangannya/. Diakses tanggal 11 Januari 2018.
7. Detik  Info  (2018).“Apa  arti  PopUp  di  HP  android  ?”. https://www.detikinfo.com/2017/04/apa-arti-popup-di- hp-android.html.Diakses tanggal 11 Januari 2018.
8. Cepi  prayoga  (2017).  “Mengapa  Harus  Belajar  Android dengan
Android
Studio”.https://www.codepolitan.com/mengapa-harus- belajar-android-dengan-android-studio-59bfc3146686f.
Diakses tanggal 11 Januari 2018.
9. Sora  N  (2017).“  Pengertian  Database  dan  Keuntungan Yang di Dapat”.
http://www.pengertianku.net/2017/04/pengertian- database-dan-keuntungannya.html.Diakses  tanggal  11 Januari 2018.
10. Tedy  Tri  Saputro  (2018).  “mengenal  NodeMCU”. https://embeddednesia.com/v1/?p=2050. Diakses tanggal 11 Januari 2018.
11. Teori  Computer  (2015).  “Pengertian  MySQL  beserta kelebihan dan kelemahannya“.
http://www.teorikomputer.com/2015/10/pengertian- mysql-beserta-kelebihan-dan.html.  Diakses  Tanggal  13 Januari 2018.
12. Termas  Media  (2018).”  Mengenal  phpMyAdmin  dan kegunaannya”.
https://www.termasmedia.com/database/phpmyadmin/13 1-mengenal-phpmyadmin-dan-kegunaannya.html.
Diakses 13 Januari 2018.
13. Rumput  Laut  Euchema  cottonii  (2015).  “Rumput  Laut Merah (Euchema cottonii)”. http://darsatop.lecture.ub.ac.id/2015/10/rumput-laut- merah-euchema-cottonii/. Diakses 13 Januari 2018.
14. Stephanie.  (2016).  “Relative  Error:  Definition,  Formula, Examples”. http://www.statisticshowto.com/relative- error/, diakses pada tanggal 13 Januari 2018.
15. ETSI, Technical  Report. (1996-06). Telecomunications and  Internet  Protocol  Harmonization  Over  Network ( THIPON) ;General Aspects Of Quality of Serfice (QoS). 16. Direktorat  Jenderal  Perikanan  Budidaya  Kementrian Kelautan dan Perikanan (2015).” PETUNJUK PRAKTIS MENGELOLA  PASCA  PANEN  RUMPUT  LAUT”. http://www.djpb.kkp.go.id/mobile/arsip/c/265/PETUNJU K-PRAKTIS-MENGELOLA-PASCA-PANEN- RUMPUT-LAUT/?category_id=13.  Diakses  13  Januari 2018.