Abstract— Electrical installation is one part of the power system, its  application  to  buildings  and  electrical  equipment.  Can  help distribute electrical energy to be used by consumers. To install of installations  suitable  for  general  use  of  electrical  installation (PUIL),  Indonesian  National  Standart  (SNI),  and  aesthetic neatness  of  installation.  Problems  in  electrical  installation  are still  widely  found  in  the  field,  in  the  faculty  of  UNSRAT techniques  found  probles  in  the  installation  of  electrical installation,  such  as  the  neatness  of  the  electrical  installation path and the setting in the faculty of engineering building. This problems  can  not be  shared,  so  the power  obtained  can  not  be utilized as it should be. Recognized with the problems of electric power installation in the faculty of engineering I took the title oft thesis “Arrangement And Development Of Electricity Faculty Of Engineering  UNSRAT  2017”.  From  my  research  on  electrical installation  in  the  main  buildings  of  faculty  of  UNSRAT technique,  found  the  division  in  the  main  building  faculty  of UNSRAT engineering not per floor erratic. Observation made to know the division path, Main Panel Distribution (MDP) and Sub Panel Distribution  (SDP). Structuring needs to be done for the appropriate division, according to the standarts and potential of solar  cell  development  as  a  backup  source  in  the  engineering faculty can be considered for the foreseeable future.
Keywords : Development, Electric Power Installation, Faculty Of Engineering UNSRAT, Structuring.
Abstrak — Instalasi  listrik  merupakan  salah  satu bagian  dari  sistem  tenaga  listrik,  penerapannya  terhadap bangunan  dan  peralatan  tenaga  listrik.  Instalasi  listrik membantu menyalurkan  energi listrik agar dapat digunakan oleh  konsumen.  Pemasangan  instalasi  listrik  yang  sesuai standar  harus  menggunakan  persyaratan  umum  instalasi listrik  (PUIL),  Standart  Nasional  Indonesia  (SNI)  serta estetika  kerapihan  pemasangan.  Masalah  dalam  instalasi tenaga listrik masih banyak ditemukan dilapangan, di fakultas teknik unsrat ditemukan masalah dalam pemasangan instalasi listrik  yang  dilakukan,  antara  lain  masalah  kerapihan  jalur instalasi listrik, dan pengaturan pembagian beban di gedung fakultas teknik,  masalah  ini mengakitbatkan pembagian tiap fasa tidak seimbang sehingga daya yang didapat tidak dapat di manfaatkan  sebagai  mana  mestinya.  Berdasarkan  dengan masalah  instalasi  tenaga  listrik  di  fakultas  teknik  saya mengambil  judul  skripsi  “  Penataan  dan  Pengembangan Instalasi Listrik Fakultas Teknik Unsrat 2017”. Dari penelitian yang  saya  lakukan  terhadap  masalah  instalasi  listrik  di bangunan  utama  fakultas  teknik  unsrat,  di  temukan pembagian  beban  di  gedung  utama  fakultas  teknik  unsrat
tidak  per  lantai  melainkan  tidak  menentu,  Observasi  yang dilakukan  bertujuan  untuk  mengetahui  jalur  pembagian beban, besaran arus pada Main Distribution Panel ( MDP ) serta Sub Distribution Panel ( SDP ). Penataan perlu dilakukan untuk pembagian  beban  yang  seimbang  dan  sesuai  standar  dan potensi  pengembangan solar  cell sebagai  sumber  daya cadangan  di  fakultas  teknik  dapat  di  pertimbangkan  untuk kedepan.
Kata  kunci — Fakultas  Teknik  UNSRAT,  Instalasi  tenaga listrik, Penataan, Pengembangan.

## I. P ENDAHULUAN
Instalasi tenaga listrik merupakan salah satu bagian yang  sangat  penting  dalam  pembangunan  gedung  atau bangunan  untuk  melindungi  keselamatan  manusia  dan hewan  yang  berada  di  daerah  sekitar  sehingga  aman  dari sengatan  listrik.  Mengingat  masih  sering  terjadinya kebakaran pada suatu bangunan baik rumah, pasar maupun gedung – gedung yang penyebabnya diduga karena hubung singkat atau secara umum karena listrik. Pada suatu rumah atau bangunan pun masih banyak ditemukan instalasi listrik yang  mengabaikan  persyaratan  umum  instalasi  listrik (PUIL),  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  dan  tidak memperhatikan  ketentuan  dari  keamanaan  dan  teknologi modern dan juga estetika keindahan.
Adapun  juga  ditemukan  masalah  bahwa  instalasi listrik  di  bangunan  ataupun  rumah  tidak  tersusun  dengan rapih  atau  pengkawatannya  berserahkan  begitu  saja  tanpa melihat  keindahan,  keamanan,  serta  kerapihan  dari  suatu instalasi  listrik.  Sehingga,  pemandangan  atau  keindahan pengkawatan  di  bangunan  atupun  rumah  tampak  kurang rapih,  aman  dan  nyaman.  Mungkin  hal  itu  disebabkan karena ada perbaikan instalasi listrik bangunan atau rumah itu sebelumnya. Sehingga, hal tersebut dibiarkan begitu saja. Mungkin  juga  dikarenakan  kelalaian  atau  karena  factor lainnya  tanpa  merapihkan  kembali  pengkawatannya. Pendistribusian energi listrik juga harus diperhatikan sebaik mungkin  agar  energi  listrik  dapat  terpenuhi  dengan  baik. Instalasi  tenaga  listrik  yang  akan  ada  sebaiknya  juga mempertimbangkan juga konsep penghematan dan biaya.

## Penataan Dan Pengembangan Instalasi Listrik Fakultas Teknik UNSRAT 2017
Andersen D. Prok, Hans Tumaliang, Martinus Pakiding Jurusan Teknik Elektro-FT, UNSRAT, Manado-95115, Email: prokdennis@gmail.com, hanstumaliang@gmail.com, marthinuspakiding57@gmail.com
Seperti  yang  didapati  penulis  pada  saat  ini,  kondisi bangunan  yang  terdapat  di  fakultas  teknik  universitas  sam ratulangi khususnya pada bangunan leter U yang mengalami gangguan  pada  beberapa  bagian  didalam  ruangan. Contohnya  seperti  tidak  berfungsinya  stop  kontak  dan matinya lampu pada ruang mengajar maupun kantor dosen yang mengakibatkan aktifitas dari dosen maupun mahasiswa itu  sendiri  terganggu.    Hal  itu  mungkin  disebabkan  dari sambungan  –  sambungan  liar  yang  terhubung  di  bagian bangunan  yang  mengalami  gangguan  aliran  listrik,  juga karena  tidak  adanya  perawatan  yang  berkala  atau  karena kelalaian  pengguna  itu  sendiri  yang  mengakibatkan  aliran listrik di ruangan itu putus.
Untuk  itu  saya  mencoba  mengambil  masalah  ini menjadi  tugas  akhir  saya  dengan  judul  “Penataan  dan Pengembangan Instalasi Listrik Fakultas Teknik UNSRAT”.

## A. Pengertian instalasi listrik
Instalasi listrik adalah peralatan yang terpasang didalam maupun  diluar  bangunan  untuk  menyalurkan  arus  listrik. Secara  umum  instalasi  listrik  dibagi  menjadi  dua  jenis, yaitu :
1) Instalasi penerangan listrik
2) Instalasi daya listrik
Rancangan  instalasi  listrik  harus  memenuhi  ketentuan PUIL dan peraturan yang terkait dalam dokumen penunjang tenaga listrik dan peraturan lainnya.

## B. Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL)
Maksud dan tujuan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL)  ini  ialah  agar  pengusahaan  instalasi  listrik terselenggara  dengan  baik,  untuk  menjamin  keselamatan manusia dari bahaya kejut listrik, keamanan instalasi listrik beserta perlengkapannya, keamanan gedung serta isinya dari keakaran akibat listrik, dan perlindungan lingkungan.
Disamping  Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik  (PUIL) ini,  harus  pula  diperhatikan  ketentuan  yang  terkait  dalam dokumen berikut:
1) Undang  –  undang  nomor  1  tahun  1970  tentang keselamatan kerja,
beserta peraturan
pelaksanaannya;
2) Undang  –  undang  nomor  15  tahun  1985  tentang ketenagalistrikan;
3) Undang  –  undang  nomor  23  tahun  1997  tentang pengelolaan lingkungan hidup;
4) Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;
5) Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1995 tentang usaha penunjang tenaga listrik.
Dalam  perancangan  system  instalasi  listrik  harus diperhatikan tentang  keselamatan manusia, makhluk  hidup lain  dan  keamanan harta benda  dari bahaya  dan  kerusakan yang  bisa  ditimbulkan  oleh  penggunaan  instalasi  listrik. Selain itu, berfungsinya instalasi listrik harus dalam keadaan baik dan sesuai dengan maksud penggunaannya.

## C. Prinsip – prinsip dasar instalasi listirk
Beberapa  prinsip  dasar  instalasi  listrik  yang  harus menjadi  pertimbangan  pada  pemasangan  instalasi  listrik. Adapun prinsip dasar tersebut ialah sebagai berikut:
1) Keandalan  -  Artinya,  bagaimana  peralatan  listrik melakukan  kemampuannya  dalam  waktu  tertentu dengan  baik.  seluruh  peralatan  yang  dipakai  pada instalasi  tersebut  haruslah  handal  baik  secara mekanik  maupun  secara  elektrik.  Keandalan  juga berkaitan  dengan  sesuai  tidaknya  pemakaian pengaman  jika  terjadi  gangguan,  contohnya  bila terjadi suatu kerusakan atau gangguan harus mudah dan  cepat  diatasi  dan  diperbaiki  agar  gangguan yang terjadi dapat diatasi.
2) Ketercapaian  -  Artinya,  dalam  pemasangan peralatan  instalasi  listrik  yang  relatif  mudah dijangkau oleh pengguna pada saat mengoperasikannya  dan  tata  letak  komponen listrik  tidak  susah  untuk  dioperasikan,  sebagai contoh pemasangan saklar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah.
3) Ketersediaan  -  Artinya,  kesiapan  suatu  instalasi listrik dalam melayani kebutuhan baik berupa daya, peralatan maupun kemungkinan perluasan instalasi.  Apabila  ada  perluasan  instalasi  tidak mengganggu  system  instalasi  yang  sudah,  tetapi kita  hanya  menghubungkannya  pada  sumber cadangan yang telah diberi pengaman.
4) Keindahan - Artinya, dalam pemasangan komponen  atau  peralatan  instalasi  listrik  harus ditata  sedemikian  rupa,  sehingga  dapat  terllihat rapih  dan  indah  serta  tidak  menyalahi  peraturan yang berlaku.
5) Keamanan  -  Artinya,  harus  mempertimbangkan factor  keamanan  dari  suatu  instalasi  listrik,  agar supaya  aman  dari  tegangan  sentuh  ataupun  aman pada saat pengoperasian.
6) Ekonomis - Artinya, biaya yang dikeluarkan dalam pemasangan  instalasi  listrik  harus  diperhitungan dengan teliti dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu  sehingga  biaya  yang  dikeluarkan  dapat
sehemat  mungkin  tanpa  harus  mengesampingkan hal – hal diatas.

## D. Pengaruh lingkungan
Pengaruh pada lingkungan kerja peralatan instalasi listrik  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  lingkungan normal  dan  lingkungan  tidak  normal.  Lingkungan  tidak normal dapat menimbulkan gangguan pada instalasi listrik yang normal. Untuk itu, jika suatu instalasi atau bagian dari suatu  instalasi  berada  pada  lokasi  yang  pengaruh  luarnya tidak  normal,  maka  diperlukan  perlindungan  yang  sesuai. Pengaruh luar yang tidak diimbangi dengan peralatan yang memadai akan menyebabkan rusaknya peralatan dan bahkan dapat  membahayakan  manusia.  Demikian  juga  pengaruh kondisi tempat akan dipasangnya suatu instalasi listrik,misalnya  dalam  suatu  industri  apakah  penghantar untuk menghindari tekanan mekanis. Oleh karena itu, pada pemasangan  –  pemasangan  instalasi  listrik  hendaknya mempunyai rencana perhitungan dan analisa yang tepat.

## E. Pengahantar
Komponen  –  komponen  perancangan  instalasi listrik  ialah  bahan  –  bahan  yang  diperlukan  oleh  suatu system sebagai rangkaian kontrol maupun rangkaian daya. Dimana rangkaian kontrol dan rangkaian daya ini dirancang untuk  menjalankan  fungsi  system  sesuai  dengan  deskripsi kerja.

## 1) Jenis pengahantar
Pengahantar  ialah  suatu  benda  yang  berbentuk logam  ataupun  non  logam  yang  bersifat  konduktor  atau dapat  mengalirkan  arus  listrik  dari  satu  titik  ke  titik  yang lain. Penghantar dapat berupa kabel  ataupun berupa kawat penghantar.
Kabel  ialah  pengahantar  yang  dilindungi  dengan isolasi  dan  keseluruhan  inti  dilengkapi  dengan  selubung pelindung bersama, contohnya ialah kabel NYM, NYA dan sebagainya
Sedangkan  kawat  penghantar  ialah  pengahantar yang  tidak  diberi  isolasi  contohnya  ialah BC ( bare conductor ), penghantar berlubang ( hollow conductor ), acsr ( allumunium conductor stell reinforced ), dsb.
Secara  garis  besar,  penghantar  dibedakan  menjadi  dua macam, yaitu:
a. Penghantar  berisolasi  -  dapat  berupa  kawat berisolasi  atau  kabel,  batasan  kawat  berisolasi adalah  rakitan  penghantar  tunggal,  baik  serabut maupun pejal yang diisolasi (NYA, NYAF, dsb.)
Batasan kabel ialah rakitan satu penghantar atau lebih, baik itu  penghantar  serabut  ataupun  pejal,  masing  –  masing diisolasi  dan  keseluruhannya  diselubungi  pelindung bersama.
b. Penghantar Tidak berisolasi - merupakan pengahantar  yang  tidak  dilapisi  oleh  isolator, contoh  penghantar  tidak  berisolasi BC ( bare conductor ). Jenis – jenis isoalsi yang dipakai pada penghantar listrik meliputi isolasi  dari PVC ( Poly Vinyl Chlorid ).

## 2) Jenis Kabel
Dilihat dari jenisnya, penghantar dapat dibedakan, yaitu :
a. Kabel  instalasi  –  biasa  digunakan  pada  instalasi penerangan,  jenis  kabel  yang  banyak  digunakan dalam  instalasi  banguan  untuk  pemasangan  tetap ialah NYA dan NYM.
b. Kabel  Fleksibel  -  biasanya  digunakan  untuk peralatan yang sifatnya tidak tetap atau berpindah – pindah,  dan  ditempat  kemungkinan  adanya gangguan  mekanis  atau  getaran  dengan  peralatan yang harus tahan terhadap tarikan dan gesekan.

## 3) Pemilihan Penghantar
dalam  pemilihan  jenis  penghantar  yang  akan digunakan  dalam  suatu  instalasi  dan  luas  penghantar  yang akan dipakai dalam instalasi tersebut ditentukan berdasarkan 6 pertimbangan :
a. Kemampuan Hantar Arus - untuk menentukan luas penampang  penghantar  yang  diperlukan  maka, harus  ditentukan  berdasarkan  atas  arus  yang melewati penghantar tersebut. Arus nominal yang melewati  suatu  penghantar  dapat  ditentukan dengan menggunakan persamaan (1), (2), (3).
Untuk arus searah (DC)              I =     A (1) Untuk arus bolak balik 1 fasa     I = A (2) Untuk arus bolak balik 3 fasa     I = √ A (3) Dimana  :
I = Arus nominal (A)
P = Daya aktif (W)
V = Tegangan (V)
Cos φ = Faktor daya
Kemampuan hantar arus yang dipakai dalam pemilihan penghantar  adalah  1,25  kali  arus  nominal  yang  melewati penghantar  tersebut.  Karena  KHAnya  sudah  diketahui, maka  tinggal  menyesuaikan  dengan  table  data  hasil pengukuran  untuk  mencari  luas  penampang  yang diperlukan.
b. Susut Tegangan - Susut tegangan merupakan rugi yang  diakibatkan  resistansi  dan  reaktansi  pada kabel  penghantar.  Kerugian  tegangan  atau  susut tegangan  dalam  saluran  tenaga  listrik  adalah berbanding  lurus  dengan  panjang  saluran  dan beban,  berbanding  terbalik  dengan  penampang saluran.  Kerugian  ini  dalam  persen  ditentukan dalam batas - batas tertentu. Misalnya di PT. PLN berlaku  pada  tegangan  5%,-10  %  dari  tegangan pelayanan.  Rugi  tegangan  biasanya  dinyatakan dalam  satuan  persen  %  dalam  tegangan  kerjanya yaitu:
ΔU (%) = % (4)
Untuk menentukan rugi tegangan berdasarkan luas penampang  dengan  menggunakan  persamaan  sebagai berikut :
Untuk arus searah, penampang minimum :
ΔU = (5)
Untuk arus bolak – balik 1 fasa, penampang minimum :
ΔU = 2 x I x l (RLcosφ + XLsinφ) (6)
Untuk arus bolak – balik 3 fasa, penampang minimum :
ΔU = √3 x I x l (RLcosφ + XLsinφ) (7)
Dimana :
ΔU = rugi tegangan dalam penghantar (V) I = kuat arus dalam penghantar (A)
L =  jarak  dari  permulaan  penghantar  sampai  ujung
(m)
Pada  PUIL  2000  disebutkan  bahwa  susut  tegangan antara PHB utama dan setiap titik beban  tidak boleh lebih dari  5%  dari  tegangan  PHB  utama  bila  semua  kabel penghantar instalasi dilalui arus maksimum yang ditentukan (arus  nominal  pengaman).  Kabel  penghantar  yang digunakan harus memenuhi persyaratan kemampuan hantar arus yang ditentukan dan rugi tegangan yang yang diijinkan.
c. Kondisi  Suhu  -  Setiap  penghantar  memiliki resistansi (R), jika penghantar tersebut di aliri oleh
arus maka terjadi rugi – rugi , yang kemudian rugi  –  rugi  tersebut  menjadi  panas,  jika  dialiri dalam  waktu  yang  lama  ada  kemungkinan terjadinya  kerusakan  pada  penghantar  tersebut, oleh karena itu dalam pemilihan penghantar factor koreksi juga harus diperhitungkan.
d. Kondisi  Lingkungan  -  Dalam  pemilihan  jenis penghantar yang akan digunakan,harus disesuaikan dengan  kondisi  dan  tempat  penghantar  tersebut akan ditempatkan atau dipasang. Apakah penghantar tersebut akan ditanam dalam tanah atau dipasang melewati udara.
e. Kekuatan  Mekanis  -  Penentuan  luas  penampang penghantar kabel juga harus diperhitunkan apakah adanya  kemungkinan  adanya  kekuatan  mekanis ditempat  pemasangan  kabel  itu  besar  atau  tidak, dengan  demikian  dapat  diperkirakan  besar kekuatan mekanis yang mungkin terjadi pada kabel tersebut.
f. Kemungkinan  Perluasan  -  Setiap  instalasi  listrik yang  dirancang  dan  dipasang  dengan  perkiraan adanya  penambahan  beban  di  masa  yang  akan datang, oleh karena itu luas penampang pengahantar harus dipilih lebih besar minimal satu tingkat  diatas  luas  penampang  sebenarnya, tujannya adalah jika dilakukan penambahan beban maka  penghantar  tersebut  masih  mencukupi  dan susut tegangan yang akan terjadi akan kecil.

## 4) Pengaman
Pengaman  adalah  suatu  perlatan  listrik  yang digunakan  untuk  melindungi  komponen  listrik  dari kerusakan  yang  diakibatkan  oleh  gangguan  seperti  arus beban lebih ataupun arus hubung singkat.
Fungsi  dari  pengaman  dalam  distribusi  tenaga  listrik adalah :
a. isolasi, yaitu untuk memisahkan instalasi atau bagiannya  dari  catu  daya  listrik  untuk  alasan keamanan.
b. Kontrol,  yaitu  untuk  membuka  atau  menutup sirkuit instalasi selama kondisi operasi normal untuk tujuan operasi perawatan.
c. Proteksi, yaitu untuk pengaman kabel, peraltan listrik dan manusianya terhadap kondisi tidak normal  seperti  beban  lebih,  hubung  singkat dengan  memutuskan  arus  gangguan  dan mengisolasi gangguan yang terjadi.
1) Mini Circuit Breaker ( MCB )
Gambar  1  menjelaskan  bagian  –  bagian  yang terdapat pada MCB . Pada MCB terdapat dua jenis pengaman yaitu secara thermis dan electromagnetis,
Gambar 1. Bagian-bagian MCB
pengaman  thermis  berfungsi  untuk  mengamankan  arus beban lebih sedangkan
pengaman  electromagnetis  berfungsi  untuk  mengamankan jika terjadi hubung singkat.
MCB dalam  kerjanya  membatasi  arus  lebih menggunakan  gerakan  dwilogam  untuk  memutuskan rangkaian.  Dwilogam  ini  akan  berkerja  dari  panas  yang diterima oleh karena energy listrik yang timbul.

## 2) Modeled Case Circuit Breaker (MCCB)
MCCB merupakan  sebuah  pemutus  tenaga  yang memiliki  fungsi  sama  dengan MCB ,  yaitu  mengamankan peralatan dan instalasi listrik saat terjadi hubung singkat dan membatasi  kenaikkan  arus  karena  kenaikan  beban.  Hanya saja  yang  membedahkan MCCB dengan MCB adalah casingnya,  dimana  untuk MCB tiga  fasa  memiliki  casing dari  tiga  buah MCB satu  fasa  yang  kopel  secara  mekanis. Sementara MCCB memiliki  tiga  buah  terminal  fasa  dalam satu  casing  yang  sama.  Itulah  sebabnya MCCB dikenal sebagai Modeled Case Circuit Breaker.

## 5) Penerangan
Instalasi Listrik  dibedakan menjadi dia macam. Yaitu :
a. Instalasi  Daya  :  Rangkaian  listrik  yang  biasanya digunakan  pada  kebutuhan  daya.  Misalnya  trafo distribusi, motor listrik, AC dan lainnya.
b. Instalasi  Penerangan  :  Rangkaian  listrik  yang biasanya digunakan pada beban-beban penerangan.
Berdasarkan keserasian kerja :
a. Mengihindari  bahaya  yang  dapat  ditimbulkan akibat tegangan sentuh dan kejutan arus yang dapat mengancam keselamatan manusia.
b. Untuk  menciptakan  suatu  system  instalasi  yang dapat diandalkan tingkat keamanannya.
c. Untuk menghindari kerugian – kerugian yang dapat ditimbulkan  akibat  kebakaran  yang  disebabkan oleh kegaglan suatu perancangan.
Berdasarkan perencanaan, maka ketentuan yang diperlakukan :
a. Pengunaan  isolasi  penghantar  untuk  arus  bolak balik.
Fasa 1 (R) berwarna merah
Fasa 2 (S) berwarna kuning
Fasa 3 (T) berwarna hitam
Netral (N) berwarna biru
Pentahanan (PE) berwarna hijau loreng kuning
b. Kotak  kontak  harus  dipasang  pada  dinding  / tembok  kurang  lebih  1,2  m  diatas  permukaan lantai.
c. Saklar  (pelayanan)  harus dipasang  pada  dinding  / tembok  sekurang  kurangnya  1,2  m  diatas permukaan  lantai.  Hal  ini  sesuai  dengan  semua pemutus  daya  harus  mempunyai  daya  pemutus sekurang  kurangnya  sama  dengan  arus  hubung singkat  yang  dapat  terjadi  pada  system  instalasi tersebut.

## II. PERENCANAAN PENATAAN DAN

## PENGEMBANGAN INSTALASI TENAGA

## LISTRIK FAKULTAS TEKNIK UNSRAT

## A. Pengambilan dan pengumpulan data
Data – data  yang diperlukan akan diambil dengan cara  melakukan  studi  lapangan  dalam  hal ini survey  panel serta  ruangan  dimana  penulis  menemukan  masalah  ini dengan didukung teori dari studi pustaka yang menyangkut tentang  instalasi  listrik  yang  dilakukan  penulis.  Data  yang dimaksud adalah :
1) Beban ruangan
2) Panel
3) Jaringan
4) Pembagian beban

## B. Perencanaan Rancangan
langkah – langkah yang dilakukan sebagai berikut :
1) Menentukan luas penghantar yang diperlukan
2) Membuat single line diagram
3) Membuat denah bangunan
4) Pengukuran panel
Gambar 2. Sketsa Bangunan Utama Fakultas Teknik UNSRAT Lantai 1
Gambar 3. Sketsa Bangunan Utama Fakultas Teknik UNSRAT Lantai 2
Gambar 4. Sketsa Bangunan Utama Fakultas Teknik UNSRAT Lantai 3

## C. Deskripsi Bangunan
Objek  dari  instalasi  listrik  ini  adalah  bangunan utama Fakultas Teknik Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado Sulawesi  Utara.  Bangunan ini  terdiri  dari  beberapa  bagian banguan yang dipisahkan tiap jurusan yang ada di fakultas teknik. Tiap bangunan memiliki variasi jumlah tingkat yang berbeda beda.
Peralatan yang dipakai pada keseluruhan bangunan ini  diantaranya  pendingin  ruangan  ( ac ),  jaringan  telepon, jaringan LAN komputer & internet, pompa air, meja dan alat praktikum, dan lainnya.
TABEL I
KONDISI BEBAN LANTAI 1 BANGUNAN UTAMA FAKULTAS TEKNIK
TABEL II
KONDISI BEBAN LANTAI 2 BANGUNAN UTAMA FAKULTAS TEKNIK TABEL III KONDISI BEBAN LANTAI 3 BANGUNAN UTAMA FAKULTAS TEKNIK

## I. ANALISA DAN PERHITUNGAN

## D. Kondisi Bangunan Dan Daya Ruangan
Kondisi  bangunan  ini  dimaksudkan  untuk mengetahui  kondisi  beban  yang  akan  dilayani  dari  setiap ruang  yang  terdapat  dalam  gedung  fakultas  teknik UNSRAT.  Dengan  membuat  table  kondisi  bangunan  ini, kita dapat mengetahui beban-beban yang dilayani dari setiap ruangan dalam setiap gedung, sehingga dapat diketahui pula jumlah beban (daya) yang dilayani dari sebuah gedung, yang merupakan penjumlahan dari total beban yang dilayani dari setiap  ruangan  dalam  bangunan  tersebut.  Pembuatan  table
kondisi  bangunan  ini  dapat  membantu  dalam  proses perancangan ataupun pengembangan instalasi tenaga listrik bangunan tersebut. Gambar dan Tabel yang dimaksud dapat dilihat pada gambar 2, 3 ,4 serta tabel I, II, dan III.

## A. Pemilihan Penghantar
Pemilihan  penghantar  ini  dimaksudkan  supaya penggunaan  penghantar  yang  akan  digunakan  nanti  tepat sasaran. Karena disetiap penghantar  (kabel) terdapat  tanda pengenal  atau  spesifikasi,  maka  daripada  itu  disarankan terlebih dahulu untuk melihat permukaan kabel yang ada :
1) Tanda pengenal seperti SNI, IEC, ataupun SPLN
2) Tanda pengenal produsen
3) Jumlah serta diameter Penghantar
Spesifikasi kabel ini dapat dilihat dalam PUIL 2000.

## a) Perhitungan Luas Penampang Penghantar
Untuk  menghindari  terjadinya  kerusakan  pada sebuah penghantar, maka luas penampang penghantar harus diperhitungkan dengan teliti. Penampang bahan sambungan harus  sesuai  dengan  ketentuan  pemakaian  bahan  (jumlah inti,  luas  penampang  penghantar,  jenis  bahan).  Arus  yang melalui penghantar yang melebihi kapasitas KHAnya dapat mengakibatkan kerusakan pada penghantar.
Untuk  mendapatkan  nilai  KHA  pada  sebuah penghantar,  maka  harus  didapatkannya  nilai  arus maksimumnya  dahulu  yang  mengalir  pada  sebuah penghantar.

## TABEL IV
PENENTUAN KHA DAN PENGAMAN PANEL LANTAI 1

## Contoh
Perhitungan penghantar panel utama lantai 1 (R. Kuliah 1)
Beban  yang  dipakai  pada  R.  Kuliah  1  yaitu  4  lampu  pijar 18W,  4  stop  kontak  dengan  beban  per  satuannya  adalah 200W, dengan total beban 872 Watt maka : I = → ( φ = 0,85) I = , I = 4,66 A
Arus  nominalnya  ialah  4,66  A.  maka  arus  nominal  KHA akan diperoleh :
KHA = 1, 25 x In
KHA = 1,25 x 4,66 = 5,82 A
Dari  perhitungan  ini,  maka  ukuran  penghantar  yang diperoleh ialah NYM 1,5 mm 2 .

## TABEL V
PENENTUAN KHA DAN PENGAMAN PANEL LANTAI 2
Perhitungan ukuran penghantar utama pada panel lantai 1
TABEL VI PENENTUAN KHA DAN PENGAMAN PANEL LANTAI 3
Pada  perhitungan  ini, AC dipisahkan  dikarenakan AC memiliki pengaman dan penghantar sendiri.
KHA penghantar utama = KHA terbesar + Arus nominal
KHA terbesar = 1,25 x In
→ I = → (
φ = 0,85)
I =
, = 48,73 A
= 1,25 x 48,73
= 60,91 A
Spesifikasi untuk ruangan yang ada pada lantai 1, 2, dan 3 dapat dilihat pada tabel IV, V, VI.
 Perhitungan  ukuran  penghantar  utama  (Panel Utama),
Untuk  menentukan  nilai  penghantar  pada  panel utama, maka kita harus mengetahui :
1) KHA Terbesar  Bangunan Utama Fakultas Teknik (terdiri dari 3 lantai)
2) Arus nominal
Dari  hasil  survey  dan  data  yang  didapat,  maka KHA  terbesar  terdapat  pada  lantai  2  (total  beban  paling besar), yaitu :
I = √ → ( φ = 0,85) In =
√     ,
→ In = 61,32 A
Arus  nominal  pada  lantai  2  adalah  61,32  A.  dari arus nominal ini didapatkan KHA sebesar :
KHA = 1,25 x 61,32  = 76,65 A
Sesuai  dengan  data  yang  diperoleh,  maka penghantar yang akan digunakan adalah NYM 3 x 16 mm 2 .
In Lantai 1 :
I = √ → ( φ = 0,85)
In = √ , → = 19,19 A
In Lantai 3 :
I = √ → ( φ = 0,85) I =
√     ,
→ = 34,59 A
 Perhitungan  ukuran  penghantar  utama  (Panel Utama),
KHA Penghantar Utama = KHA terbesar + Arus nominal.
= 76,65 + (19,19 + 34,59)
= 130,43 A
Dari  data  yang  diperoleh,  maka  penghantar  yang akan digunakan adalah NYM 50 mm 2 .

## b) Perhitungan Susut Tegangan
Susut  tegangan  atau  drop  tegangan  dimana  pada penyaluran tenaga  listrik  dari suatu sumber  ke beban pada suatu instalasi, akan terjadi suatu perbedaan tegangan di sisi sumber  dan  tegangan  di  sisi  beban.  Dimana  tegangan  sisi sumber  lebih  besar  dari  pada  tegangan  sisi  beban.  Susut tegangan  tidak  boleh  melebihi  5%  dari  tegangan  pengenal diterminal konsumen.
Nilai  Maksimal  susut  tegangan  yang  di  pakai  adalah  5%, jadi :
System 1 phasa  : ΔU = % Un = % % 220 = 11 V
System 3 phasa  : ΔU = % Un = % % 380 = 19 V
Rugi  tegangan  berdasarkan  luas  penampang  untuk  arus bolak balik 3 phasa :
ΔU = √3 x I x l (RLcosφ + XLsinφ)
Contoh
Perhintungan  untuk  jarak  beban  terjauh  dari  panel  utama yang ada di lantai 1 ke panel yang terhubung di lantai 3
Cos φ = 0.85 kabel NYY 6 mm 2 .
l = 20 m = 0.02
I =  → in = √ , = 34,59 A
RLcos φ + XLsin φ = 2,96 Ω/km
ΔU = √3 x I x l (RLcosφ + XLsinφ)
= √3 x 34,59 x 0,020 x 2,96 = 3,542 V
ΔU = 100% = , 100% = 0,93 %
Jadi, susut tegangan dari  panel utama di lantai ke lantai  3  masih  sesuai  dengan  ketentuan  PUIL  2000,  yaitu 3,542 V atau masih di bawah 5% yaitu 0,93%.

## B. Penataan Jaringan Instalasi Tenaga Listrik
Penataan  jaringan  listrik  ini  bertujuan  untuk memperbaiki jalur instalasi yang mengalami gangguan atau ketidakseimbangannya pembagian beban.

## 1. Kondisi Awal Instalasi Listrik Bangunan Utama Faklutas Teknik Unsrat
Dari  hasil  survey,  ditemukan  kondisi  sekarang pembagian jalur beban dibagi bukan berdasarkan per lantai. Melainkan  ada  bagian  – bagian  tertentu.  Gambar  5  adalah gambar dari Main Distribution Panel (MDP).
Pada gambar 5 adalah panel utama fakultas teknik UNSRAT. Terdapat 3 jalur pembagian beban yaitu MCCB 1, MCCB 2, dan MCCB 3. Berikut adalah pembagian beban dari ketiga MCCB tersebut.
a) MCCB 1  :  mensupplai  daya  yang  terdapat  pada lantai 2 khususnya ruangan kantor jurusan arsitek, kantor jurusan elektro dan juga lantai 3 khususnya ruangan siakad.
b) MCCB 2 :  mensupplai  daya  ke  ruangan  yang terdapat pada lantai 1, ruang Dekan, ruang Wakil Dekan 1 dan juga lantai 3 khususnya ruang siding.
c) MCCB 3 :  mensupplai  daya  ke  ruangan  yang terdapat  pada  lantai  2  khususnya  ruang  Wakil Dekan  2,  ruang  bagian  umum  dan  juga  lantai  3 khususnya ruangan PWK. Perbaikan Panel

## d)
e)

## Gambar 5. Panel Utama Bangunan Utama Fakultas Teknik UNSRAT
Pada  gambar  5  atau  kondisi  saat  ini,  bangunan utama  fakultas  teknik  memiliki  1  panel  utama  serta  6  sub panel. Dimana pada panel – panel tersebut yang lain sudah tidak  tersusun  dengan  rapih  dan  tidak  teratur  lagi.  Hal  ini mungkin  disebabkan  pada  saat  pemasangan  tidak memperhatikan  syarat  dan  ketentuan  dan  mungkin  juga disebabkan oleh sambungan – sambungan liar. Untuk itu di perlukan  perbaikan  agar  supaya  panel  tersebut  teratur  dan rapih.
Maka dari itu, Untuk memperbaiki Panel  tersebut kita harus memperhatikan syarat Mengenai PHB dari PUIL 2000, yaitu :
1) PHB  harus  ditata  dan  dipasang  sedemikian  rupa sehingga  terlihat  rapih  dan  teratur,  dan  harus ditempatkan dalam ruang yang cukup leluasa.
2) PHB  harus  ditata  dan  dipasang  sedemikian  rupa sehingga  pemeliharaan  dan pelayanan  mudah dan aman, dan bagian yang penting mudah di capai.
3) Semua  komponen  yang  pada  waktu  kerja memerlukan  pelayanan,  seperti  instrumen  ukur, tombol  dan  sakelar,  harus  dapat  dilayani  dengan mudah dan aman dari depan tanpa bantuan tangga, meja atau perkakas yang tidak lazim lainnya.
4) Penyambungan saluran masuk dan saluaran keluar pada  PHB  harus  menggunakan  terminal  sehingga penyambungannya  denggan  komponen    dapat dilakukan  dengan  mudah,  teratur  dan  aman. Ketentuan ini tidak berlaku bila komponen tersebut letaknya dekat saluran keluar atau saluran masuk.
5) Terminal kabel kendali  harus ditempatkan terpisah dari terminal saluran daya
MCCB 3
MCCB 2
MCCB 1
6) Beberapa  PHB  yang  letaknya  berdekatan  dan disupplai oleh sumber yang sama sedapat mungkin ditata dalam satu kelompok.
7) PHB tegangan rendah atau bagiannya, yang masing –  masing  disupali  oleh  sumber  yang  berlainan harus  jelas  terpisah  dengan  jarak  sekurang  – kurangnya 5 cm.
8) Komponen PHB harus ditata dengan memperhatikan keadaan di Indonesia dan dipasang sesuai dengan petunjuk pabrik pembuat.

## C. Keseimbangan Beban
Keseimbangan beban tiap fasa diperlukan agar supaya gangguan  dapat  diminimalisir.  Maka  dari  itu  diperlukan pembagian beban  agar  supaya  jika  terjadi  gangguan  di  grup satu, grup lain takkan mengganggu sistem secara keseluruhan. Hal  itu  juga  dapat  mempermudah  pemasangan,  perbaikan maupun pengoprasian.
Dari  data  yang  didapatkan,  ada  beberapa  ruangan  yang memiliki  beban  yang  tidak  seimbang  antar  fasa.  Untuk  itu, penulis membuat diagram rekapitulasi daya dengan mencoba menyeimbangkan  beban  tiap  fasa  dari  data  yang  sudah didapatkan.
Gambar 6. Diagram Satu Garis Incoming
Gambar 7. Diagram Satu Garis Lantai 1

## 1) Single Line Incoming
Gambar  6  merupakan  gambar  diagram  satu  garis dari  pembagian  beban  dari  panel  utama.  Sumber  yang disupplai  dari  PLN  maupun  Genset  yang  masuk  ke bangunan  utama  fakultas  teknik.  Dimana  terdapat  panel utama dan tiga panel hubung bagi yang menyupplai ke setiap lantai.

## 2) Single Line Lantai 1
Gambar 7 merupakan panel hubung bagi tiga fasa untuk  pemakaian  di  lantai  satu.  Setiap  fasa  terbagi  untuk melayani penyaluran beban pada seluruh ruangan yang ada pada lantai satu.

## 3) Single Line Lantai 2
Gambar 8 merupakan panel hubung bagi tiga fasa untuk  pemakaian  di  lantai  dua.  Setiap  fasa  terbagi  untuk melayani penyaluran beban pada seluruh ruangan yang ada pada lantai dua.

## 4) Single Line Lantai 3
Gambar 9 merupakan panel hubung bagi tiga fasa untuk pemakaian di lantai tiga. Setiap fasa terbagi untuk
Gambar 8. Diagram Satu Garis Lantai 2
Gambar 9. Diagram Satu Garis Lantai 3
melayani  penyaluran  beban  pada  seluruh  ruangan yang ada pada lantai tiga.

## D. Pengembangan Instalasi Tenaga Listrik
Saat  ini  perkembangan  zaman  begitu  cepat, terlebih khusus di bidang teknologi. , Dimana hampir setiap orang  menggunakan  perangkat  elektronik  dan  internet dalam  melakukan  kegiatan  sehari  hari.  Mulai  dari  telepon seluler, Air Conditioner ( AC ), Laptop dan computer bahkan sekarang  ada  teknologi  mobil  yang  bertenaga  listrik  tanpa bantuan  bahan  bakar.  Tentunya  dengan  berkembangnya teknologi ini Kebutuhan akan energi terus meningkat. Untuk menghemat  energi  kita  harus  mencari  solusi  agar  supaya kecukupan akan energi listrik kita terpenuhi. Renewable energy adalah salah satu caranya. Dengan melihat kondisi  lokasi, Solar  cell bisa  dikatakan  cocok  untuk dimanfaatkan. Namun solar cell ini tidak bisa menanggung semua  beban  yang  terpasang  dalam  instalasi  bangunan fakultas Teknik UNSRAT karena memiliki total daya yang sangat besar. Mungkin  hanya  untuk  pemakaian di ruangan belajar  mengajar,  ruang  dosen,  serta  bagian  administrasi. Namun untuk pemakaian dalam praktikum yang menggunakan alat – alat lab yang membutuhkan daya yang lebih besar belum bisa.
1. ` Diagram Satu Garis Energi Terbarukan Menggunakan Sistem Solar Cell
Pada  gambar  10  adalah  gambar  satu  garis  dari rencana  pengembangan  Instalasi  tenaga  listrik  yang  ada pada  bangunan  fakultas  teknik  UNSRAT.  Selain  sumber dari  PLN  dan  Genset,  ditambahkan  sumber  dari pemanfaatan  energy  terbarukan.  Dilihat  dari  lokasi, solar cell mempunyai  potensi  yang  lebih  baik  dari  energi terbarukan lainnya. Namun untuk sumber dari solar cell ini hanya mampu untuk menyupplai beban khusus penerangan.
Jalur pembagian ini sudah dikelompokan menjadi lima bagian. Bagian utama fakultas teknik telah dipisahkan dari  ruang  belajar  mengajar  serta  laboraturium.  Jadi  yang ada  pada  bagina  utama  fakultas  teknik  ini  hanya  Ruang Dekan,  Ruang  Dosen,  ruang Administrasi  dan sebagainya. Untuk  ruang  kantor  setiap  jurusan  telah  dipisahkan  dari bangunan utama fakultas teknik.
Gambar 10. Diagram Satu Garis energy terbarukan Menggunakan Sistem Solar Cell

## III. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
1) Pembagian  beban  pada  bangunan  utama fakultas teknik UNSRAT tidak teratur dengan benar.
2) Pembagian beban untuk masing – masing fasa tidak seimbang
3) Penataan kembali dilakukan untuk mendapatkan keseimbangan fasa dan keteraturan dalam pembagian beban.
4) Pengembangan  dilakukan  untuk  penggunaan pemanfaatan  energy  terbarukan  yaitu solar cell.

## B. Saran
1) Pengaturan jalur  –  jalur  beban  supaya  teratur maka  haruslah  dibuat  satu  panel  untuk  satu lantai.
2) Pemakaian  kabel  dengan  warna  harus  juga disesuaikan dengan fasa.
3) Bangunan  yang  dipakai  untuk  belajar mengajar  dipisah  dengan  bangunan  yang dipakai dengan bagian administrasi.
4) Sumber  daya  cadangan seperti  energi terbarukan harus bisa dimanfaatkan.
Mengingat  potensi  energi  terbarukan  di Sulawesi Utara cukup besar.

## KUTIPAN
[1] Dj.L.B.Taruno. (2008). Materi Instalasi Listrik. [on line]. Tersedia di:
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/dr-djoko- laras-budiyo-taruno/materi-instalasi-listrik
[2] Irmansyah,  Perancangan  instalasi  listrik  pada  rumah  dengan daya  listrik  besar.    Universitas  Indonesia  departemen  teknik elektro, 2009.
[3] M. Neidle “Teknologi Instalasi Listrik”, Erlangga, Jakarta. 1982
[4] P. Van. Harten, Ir.E. Setiawan, Instalasi Listrik Arus Kuat I, CV. Trimita Mandiri, Bina Cipta. Bandung, 1981
[5] P.  Van.  Harten,  Ir.E. Setiawan,  Instalasi  Listrik  Arus Kuat  II, CV. Trimita Mandiri, Bina Cipta. Bandung. 1991
[6] Persyaratan Umum Instalasi Listrik, 2000
[7] Suryatmo,  Teknik  Listrik  Instalasi  Penerangan,  Rineka  Cipta, Jakarta. 2004
[8] Suryatmo,  Dasar-dasar  Teknik  Listrik,  Rineka  Cipta,  Jakarta.
1996 Andersen  Dennis  Josua  Prok lahir  10  Juli  1994,  pada  tahun 2012 penulis memulai pendidikan  di  Fakultas  Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado  di  Jurusan  Teknik Elektro, dengan mengambil konsentrasi Minat Teknik Tenaga Listrik pada tahun 2014. Dalam  menempuh  pendidikan penulis
juga pernah melaksanakan  Kerja  Praktek  yang  bertempat  di  PT.  PLN (Persero) PLTU Amurang 2 x 25MW, pada periode Januari 2016 – Maret 2016 dan selsai melaksanakan pendidikan di Fakultas Teknik Elektro Universitas Sam Ratulangi Manado 2018,  minat  penelitiannya  adalah  tentang  Penataan  Dan Pengembangan  Istalasi  Listrik  Fakultas  Teknik  UNSRAT 2017.