## ANALISA MUTU DAYA SISTEM GENERATOR TENAGA LISTRIK TERHADAP PEMAKAIAN BEBAN NON LINEAR BERBASIS IOT
Mutiar 1 , Dezetty Monika 2 ✉ , Langlang Gumilar 3 , Stieven Netanel Rumokoy 4
1 Program Studi Teknik Elektro, Politeknik Negeri Sriwijaya Jalan Srijaya Negara Bukit Besar, Palembang 30139
2 Program Studi Teknik Elektro, Politeknik Negeri Jakarta, Jalan Prof. DR. G.A. Siwabessy, Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat 16424
3 Program Studi Teknik Elektro, Universitas Negeri Malang Semarang 5, Malang 65145
4 Program Studi Teknik Elektro, Politeknik Negeri Manado Jalan Raya Kampus Politeknik, Buha, Manado 95254
✉ e-mail: dezetty.monika@elektro.pnj.ac.id

## ABSTRAK
Berkembangnya  peralatan  kelistrikan  yang  termasuk  kedalam  beban  non  linier  banyak  digunakan oleh  konsumen  karena  praktis  dan  mudah  dalam  hal  pengontrolan.  Beban  non  linier  yang  pada umumnya terbuat dari bahan-bahan semikonduktor dapat menimbulkan distorsi harmonik pada sistem generator sebagai catu daya listrik. Distorsi dapat menimbulkan masalah pada mutu daya listrik yang akhirnya  akan  menyebabkan  berbagai  kerugian  dan  bahkan  kerusakan.  Generator  listrik  akan menghasilkan  tegangan/arus  berbentuk  sinusoida  dengan  frekuensi  50/60Hz  dan  disuplai  ke  beban linier  atau  non  linier.  Bentuk  gelombang  tegangan  maupun  arus  keluaran  beban  linier  akan  sama dengan gelombang masukan. Tetapi tidak untuk beban non linier, bentuk gelombang tegangan mau- pun  arus  keluaran  tidak  sama  dengan  gelombang  masukan.  Suplai  daya  ke  beban  non  linier  yang mempunyai frekuensi kelipatan  bilangan  ganjil  (150Hz,  250  Hz,  350  Hz,  dst) dengan  bentuk  gelom- bang  yang  terdistorsi  menjadi  non  sinoida.  Pengujian  ini  dilakukan  dengan  cara  pengukuran menggunakan  Powermeter  dan  akuisisi  data  dengan  IoT  yaitu  aplikasi  Blynk.  Dengan  diakuisisi menggunakan  Blynk,  kita  dapat  memonitoring  hasil  pengukuran  Tegangan,arus,  daya  aktif,  daya reaktif, daya semu, Power factor ,THD% arus maupun THD% tegangan secara realtime. Setelah data diperoleh kemudian dianalisa berdasarkan standar IEEE No.519 tahun 1992. Hasil penelitian menun- jukkan  pada  beban  non  linier  (LHE  8x15W/220V)  akan  menimbulkan  distorsi  harmonik  yang  di- tunjukkan  dengan  kenaikan  THD%  I  sebesar  32,6%  diatas  standar  yang  ditetapkan  oleh  IEEE,  se- dangan kan THD%V sebesar 1,4%  sesuai dengan standar dari IEEE ≤5%. Adanya harmonik terjadi kenaikan arus sebesar 0,689 A dari kondisi arus normal yang menyebabkan kerugian daya pada gen- erator.
Kata Kunci: Beban Non Linier, Blynk, Generator Listrik, IoT, Mutu Daya Listrik. .

## 1. PENDAHULUAN
Dalam sistem tenaga listrik terdapat dua jenis beban yang berbeda yaitu beban linier dan  beban non linier. Sedangkan dalam penyaluran daya listrik frekuensi yang digunakan di Indonesia sebesar 50 Hz dan tegangan 1 phase sebesar 220V serta untuk 3 phase sebesar 380V. Pada beban linier, arus yang mengalir  sebanding  dengan  impedansi  dan  perubahan  tegangan.  Hal  tersebut  berarti  beban  linier memberikan  bentuk  keluaran  linier[1].  Beban  linier  tidak  akan  merubah  kualitas  sinyal  listrik masukannya.  Bila  beban  linier  diberi  tegangan  sinusoidal,  maka  arus  yang  mengalir  ke  beban  linier juga  berupa  sinusoidal.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  terjadi  distorsi  dan  tidak  menimbulkan harmonisa. Contoh beban linier yang resistif adalah pemanas air, lampu pijar, setrika, kompor listrik, rice cooker dan lain-lain[2].
Beban  non  linier  adalah  bentuk  sinyal  keluarannya  berbeda  dengan  sinyal  masukannya.  Hal  ini
terjadi  dikarenakan  sinyal  input  disusupi  oleh  frekuensi  lain  yang  menyebabkan  bentuk  gelombang arus  dan  tegangannya  tidak  sama.  Pada  saat  ini  didunia  elektronik  berlomba-lomba  merancang perangkat  yang  efisiensi  bebannya  tinggi,  seperti  lampu-lampu  pijar  dan  lampu  yang  menggunakan trafo digantikan dengan perangkat switching elektronik berfrekuensi tinggi. Perangkat beban non linier itu  adalah  lampu  Hemat  Energi  (LHE),  lampu  LED,  power  supply  switching,  VSD  (Variable  Speed Driver),  Komputer,  Laptop,  AC  tanpa  atau  dengan  inverter  TV.  Mutu  daya  listrik  akan  berdampak buruk  bila  kandungan  nilai  harmonisa  pada  sistem  tenaga  listrik  diatas  batas  toleransinya.  Efeknya semakin  tinggi  nilai  harmonisa  akan  meningkatkan  panas  pada  generator  kabel  penghantar  dan terjadinya rugi daya[3].
Pada  penelitian  ini  akan  dilakukan  pengujian  mutu  daya  yang  akan  mempengaruhi  generator listrik  dan  dapat  dimonitor  menggunakan  smartphone  yaitu  menggunakan  aplikasi  Blynk.  Pengujian mutu daya listrik ini sangat penting karena banyak peralatan elektronik yang biasanya digunakan oleh masyarakat.  Peralatan  elektronik  ini  dimensinya  kecil,  respon  cepat,  tidak  ada noise ,  akurasi  baik, efisiensi  tinggi  dan free  maintenance dibandingkan  dengan  peralatan  konvensional,  tetapi  efek sampingnya  arus  dan  tegangan  akan  terdistorsi  atau  terjadinya  arus  harmonisa.  Efek  distorsi  inilah yang  akan  mempengaruhi  kinerja  dari  suplai  daya  dari  generator  listrik.  Menurut  Janny,  banyak kerugian yang akan diderita akibat efek distorsi, diantaranya kerusakan atau makin pendek umur dari peralatan listrik. Hal ini desebabkan karena peralatan listrik menjadi lebih cepat panas dan kegagalan isolasi[3].  Maka  dengan  penelitian  ini,  dapat  memonitoring  mutu  daya  listrik  dari  generator  dengan menggunakan aplikasi Blynk dan dapat terlihat juga kerugian daya (losses) dari generator akibat dari pemakaian beban non linier.

## 2. METODE PENELITIAN
Pada  penelitiannya  Mutiar  yang  berjudul  “Analisa  Pengukuran  Harmonisa  Yang  Ditimbulkan Oleh Beban Non Linier” menghasilkan nilai-nilai harmonisa pada jenis beban non linier yang terukur di  atas  70%  dan  melebihi  standar  IEEE  519-1992  yaitu  maksimal  20  %.  Penggunaan  komponen semikonduktor  pada  beban  non  linier  mengakibatkan  tingginya  nilai  harmonisa  arus  pada  setiap ordenya.  Dari  hasil  ini,  maka  dapat  dianalisa  bahwa  adanya  harmonisa  arus  yang  sangat  besar  pada setiap orde frekuensi karena penggunaan alat-alat elektronik[1].
Pada penelitiannya Widiantara yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengoperasian Beban-Beban Non-Linier  Terhadap  Distorsi  Harmonisa  Pada  Blue  Point  Bay  Villa  &  Spa”  menghasilkan  nilai persentase THDi paling besar sebesar 19,48% sedangkan persentase THDi lainnya rata - rata sebesar 8,8%.  Hasil  dari  penelitian  tersebut  tidak  memenuhi  standar  IEEE  519-1992,  yaitu  memiliki persentase  THDi  diatas 5%.  Hal ini  dikarenakan  beban  non-linier  dan  beban masing  -  masing  phasa yang tidak seimbang[4].
Tetapi  menurut  Koerniawan  pada  penelitiannya  yang  berjudul  “Kajian  Harmonisa  Pada Pemakaian Tenaga Listrik Gedung STT PLN Jakarta”, kandungan harmonisa tegangan dan harmonisa arus pada fasa R, S dan T pada Gedung STT PLN Jakarta masih memenuhi standar PLN yaitu 5 %[2].

## 1. Harmonisa
Harmonisa merupakan kelipatan bulat dari besaran frekuensi fundamental. Dengan kata lain apabila komponen frekuensinya dua kali frekuensi fundamental, maka disebut harmonik ke-2[5]. Berdasarkan Standart  IEC  (Inter-national  Electrotechnical  Commission)  1000.4-11,  harmonisa  digolongkan kedalam Distorsi Bentuk Gelombang[6], karena terjadi perubahan bentuk gelombang dari gelombang dasarnya.  Harmonisa  adalah  tegangan  ataupun  arus  sinusoidal  yang  mempunyai  kelipatan  frekuensi sistem  pasokan  tenaga  listriknya  sebagaimana  yang  dirancang  untuk  beroperasi  (biasanya  50  Hz ataupun 60 Hz).
Ada empat sebab dasar yang menyebabkan terjadinya harmonisa, yaitu[7]:
1. Sumber arus dan tegangan non sinusoidal dan elemen-elemen rangkaian (resistor, induktor, dan
kapasitor) adalah linier (independent),
2. Sumber arus dan tegangan sinusoidal, sedangkan elemen-elemen rangkaian mengandung elemen nonlinier,
3. Sumber arus dan tegangan non sinusoidal, sedangkan elemen-elemen rangkaian non-linier,
4.  Sumber  arus  dan  tegangan  yang  berupa  sumber  DC,  sedangkan  rangkaiannya  mengandung elemen yang berubah secara periodik.
Power  supply,  televisi,  kulkas,  monitor,  laptop,  komputer,  printer,  scanner,  oven  microwave, battery  charger,  lampu  fluorescent  dengan  balast  elektronik,  dan  lain-lain  merupakan  peralatan elektronika yang dapat menimbulkan harmonisa[8].

## 2. Distorsi Harmonik
Beban  non  linier  dalam  sistem  daya  menyebabkan  distorsi  harmonik.  Distorsi  harmonik  dapat  didefinisikan sebagai arus yang tidak proporsional dengan tegangan yang digunakan.
Misalnya sebuah beban non linier seperti resistor yang tak linier diberi sumber tegangan, maka bentuk gelom- bang arus yang mengalir ke beban berupa sinusoidal yang sedikit cacat/terdistorsi. Bila sumber tegangan tersebut dinaikkan beberapa persen maka akan menyebabkan arus menjadi dua kali lebih besar dan bentuk gelombangnya akan  lebih  terdistorsi[3].  Gangguan  harmonik  pada  peralatan  listrik  satu  fasa  umumnya  menyebabkan  panas lebih yang ditimbulkan dari harmonik ketiga[9].

## 3. Standar Harmonisa
Ada dua kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi distorsi harmonisa berdasarkan standar IEEE 519-1992. Yang pertama adalah batasan untuk harmonisa arus, dan yang kedua adalah batasan untuk harmonisa tegangan. Untuk standar harmonisa arus, ditentukan oleh rasio I SC /I L . I SC adalah arus hubung singkat yang ada pada PCC (Point of Common Coupling), sedangkan harmonisa tegangan ditentukan oleh tegangan sistem yang dipakai[1].
Standar harmonisa arus dapat dilihat pada tabel 1. sedangkan standar harmonisa tegangan dapat dilihat pada tabel 2[10].
Tabel 1. Batas distorsi harmonisa tegangan
Sumber: IEEE 519-1992 Tabel 2. Batas Distorsi Harmonisa Arus
Sumber : IEEE 519-1992
Dimana : I SC = Arus Maksimum Hubung Singkat pada PCC ( Point of Common Coupling )
I L = Arus Beban Maksimum ( fundamental frequency ) pada PCC

## 4. Aplikasi Blynk
Blynk merupakan aplikasi yang sangat mudah digunakan melalui sistem operasi iOS maupun Android. Blynk juga sebagai  platform  kendali pada modul Arduino, Raspberry Pi, ESP8266 dan perangkat sejenis lainnya me- lalui internet [11]. Walaupun tidak terikat dengan komponen atau chip manapun, aplikasi Blynk harus didukung dengan  board  yang  memiliki  akses  wifi  untuk  dapat  berkomunikasi  dengan  hardware  yang  digunakan.  Tiga komponen  yang  dimiliki  oleh  aplikasi  Blink  yaitu  aAplikasi,  Server,  dan  Libraries.  Semua  komunikasi  antara smartphone dan hardware ditangani oleh Blynk server [12].

## 5. Mutu Daya Listrik
Dalam sistem tenaga listrik, daya merupakan jumlah energi yang digunakan untuk melakukan kerja atau usaha [13].  Daya  aktif,  daya  reaktif  dan  daya  semu  merupakan  macam-macam  daya.  Daya  aktif  adalah  daya  yang terpakai untuk alat-alat listrik dapat beroperasi Daya reaktif adalah daya yang dibutuhkan untuk membangkitkan medan  magnet  dikumpuran-kumparan  beban  Induktif.  Sedangkan  daya  semu  atau  apparent  power  yaitu  hasil perkalian  antara  tegangan  efektif  dan  arus[14].  Untuk  rumus  dan  korelasi  diantara  daya  aktif,  daya  reaktif,dan daya semu terlihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Segitiga daya
Metode  penelitian  pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  eksperimen.  Tahapan  penelitian  yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini adalah seperti pada Gambar 2.

## Gambar 2. Tahapan penelitian
Pertama-tama yang dilakukan adalah kajian literatur mengenai generator dan beban non linier. Kemudian melakukan  pemasangan  instalasi yang terdiri  dari  generator listrik,  powermeter  AGE  250 dan  beban  non  linier  yang  bervariasi.  Selanjutnya  dilakukan  pengukuran  parameter  mutu  listrik  dan hasil  pengukuran  juga  dapat  dilihat  dengan  aplikasi  Blynk.  Parameter  mutu  daya  listrik  yang  akan ukur  berupa:  arus,  tegangan  daya  kerja,  faktor  daya,  THD%  arus  maupun  THD%  tegangan.  Dan terakhir dilakukan analisa hasil simpangan mutu daya listrik sesuai dengan standar IEEE No.519-1992 dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  pengukuran  secara  langsung  di  Bengkel  Teknik  Listrik. Alat ukur yang digunakan yaitu  alat  ukur  powermeter  dan  akuisisi  data  dengan berbasis  IoT  dengan
menggunakan  aplikasi  Blynk.  Dengan  menggunakan  aplikasi  Blynk,  kita  dapat  memonitoring  hasil pengukuran secara realtime dengan smartphone.

## Gambar 3. Bagan Generator Listrik dan Beban non linier
Pada Gambar 3, generator listrik dengan beban dan diukur mutu daya listrik dengan menggunakan powermeter  AGE  250.  Pada  penelitian  membandingkan  mutu  daya  listrik  antara  beban  linier  dan beban non linier. Untuk beban linier digunakan lampu pijar sebanyak 8 buah dengan daya 15W/230V. Untuk beban non linier digunakan sebanyak 8 buah lampu bohlam dengan daya 15W/220V dan 8 buah lampu hemat energi dengan daya 40W/220V.

## 3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Pengujian Parameter Daya
Hasil  data  pengukuran  parameter  daya  yang  dimonitor  selama  tiga  hari  untuk  masing-masing  beban  pada Bengkel Listrik. Pengukuran ini dilakukan pada ketiga beban yaitu beban non linier pada Tabel 2 dan Tabel 3, serta beban non linier pada Tabel 4.
Tabel 2. Pengujian Parameter Daya pada Lampu Bohlam
Waktu rata-rata (Jam) Teg (V)  Arus (A) Fakto r Daya Daya aktif (Watt) Daya Semu (VA) Daya Reaktif (VAR) 0.00- 23.00 220,16  0,991  0,48  113,12  221,27  201,82 0.00- 23.00 221,24  1,052  0,48  113,76  222,06  204,46 0.00- 23.00 220,62  1,06  0,48  113,48  222,64  203,87 Rata-rata 220,67  1,035  0,48  113,35  221,99  205,05 Tabel 3. Pengujian Parameter Daya pada Lampu Hemat   Energi Waktu rata-rata (Jam) Teg (V) Arus (A) Fakto r Daya Daya aktif (Watt) Daya Semu (VA) Daya Reaktif (Var) 00.00- 23.00 221,36  0,99  0,15 33,24  221,67  206,42 00.00- 23.00 223,54 1,0 0,15 33,86  222,86  208,76 00.00- 23.00 220,92  0,99  0,15 32,62  222,14  204,87 Rata-rata 221,94  0,99  0,15 33,24  222,22  206,68 Tabel 4. Pengujuan Parameter Daya pada Lampu Pijar Waktu rata-rata (Jam) Teg (V) Arus (A) Power Factor Daya aktif (Watt) Daya Semu (VA) Daya Reaktif (Var) 0.00- 121,84  0,55  0,99  123,14  120,43  13,38
23.00 0.00- 23.00 119,43  0,55  0,99  119,98  121,26  12,69 0.00- 23.00 120,68  0,55  0,99  122,83  121,26  12,75
Rata-rata 120,65  0,55  0,99  121,98  120,98  12,94
Dari ketiga beban tersebut, terlihat bahwa beban linier atau lampu pijar memiliki nilai faktor daya yang men- dekati nilai 1. Terlihat pada Tabel 4, daya yang terpakai rata-rata sebesar 121,98 W untuk mengoperasikan lam- pu pijar sesuai dengan spesifikasi lampu tersebut yaitu 8x15W atau 120W.
Sedangkan untuk beban non linier pada Tabel 2, lampu bohlam  memiliki nilai faktor daya yang rendah yaitu sekitar  0,48.  Faktor  daya  mempunyai  pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap  daya  kerja.  Faktor  daya  yang  me- nyebabkan daya kerja menurun dan meningkatkan arus pemakaian. Efektifitas dari peralatan listrik akan semakin baik jika faktor daya semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, rendahnya efektifitas dari peralatan listrik disebab- kan oleh faktor daya yang semakin rendah. Untuk daya aktif pada lampu bohlam, daya pemakaian rata-rata sebe- sar 113,35W masih mendekati dengan spesifikasi dari lampu bohlam yang digunakan, yaitu 8x15W atau 120W.
Jika  dilihat  pada  Tabel  3,  untuk  konsumsi  daya  pada  lampu  hemat  energi  yang  digunakan  rata-rata  sebesar 33,24 W dan lebih kecil dari spesifikasi lampu tersebut yaitu 8x40W atau 320W. Dari penelitian tersebut artinya lampu  hemat  energi  mengkonsumsi  energi  lebih.  Tetapi  untuk  faktor  daya  lampu  hemat  energi  lebih  buruk dibandingkan dengan lampu bohlam yaitu sebesar 0,15.

## 1. Hasil Pengujian THD%
Berdasarkan  hasil  pengukuran  selama  3  hari  dari  jam  0  sampai  jam  23  diperoleh  rata-rata  THD%V  dan THD%I pada beban non linier dan beban linier terlihat pada Tabel 5, Tabel 6 dan Tabel 7.
Tabel 5. Pengujuan THD% pada Lampu Bohlam Waktu rata-rata (Jam) THD%V THD%I 0.00-23.00 2,22 27,91 0.00-23.00 1,98 27,92 0.00-23.00 2,49 27,78 Rata-rata 2,22 27,87 Tabel 6. Pengujuan THD% pada Lampu Hemat Energi Waktu rata-rata (Jam) THD%V THD%I 00.00-23.00 2,12 33,21 00.00-23.00 1,40 32,60 00.00-23.00 1,89 32,82 Rata-rata 1,80 32,54 Tabel 7. Pengujuan THD% pada Lampu Pijar Waktu rata-rata (Jam) THD%V THD%I 0.00-23.00 2,04 3,47 0.00-23.00 1,80 3,20 0.00-23.00 1,94 3,84 Rata-rata 1,92 3,50
Dari  pengukuran  yang  telah  dilakukan  terlihat  nilai  THDv  untuk  lampu  bohlam  dengan  rata-rata sebesar 2,22%; untuk lampu hemat energi sebesar 1,8% dan untuk lampu pijar sebesar 1,92%. Hal ini berarti bahwa THDv masih berada dalam batas standar yang ditentukan yaitu sebesar 5% untuk tegan- gan kerja ≤69kV.
Untuk mengevaluasi standar harmonisa arus ditentukan dengan rasio I SC /I L , dimana I SC adalah hub- ung singkat pada panel, sedangkan I L adalah arus beban. Besar I SC ditentukan dari rating MCB yang terpasang pada panel penelitian, yaitu I SC = I MCB = 2A.
94.6 24.62 11.43 7.38 7.88 6.77 4.03 0 20 40 60 80 100 1 3 5 7 9 11 13 A rus ha rm onk % Frekuensi 96,36 9,50 11,62 6,70 9,50 5,68 3,13 0 20 40 60 80 100 120 1 3 5 7 9 11 13 A rus ha rm on k % Frekuensi I L = P / V . PF
Dimana  nilai  P  diambil  dari  rata-rata  daya  aktif  lampu  bohlam  sebesar  113,35  W,  untuk  tegangan sebesar 220,67V dan factor daya sebesar 0,48. Nilai I L didapat sebesar : I L = 113,35 / 220,67 x 0,48 = 1,07 A Maka, I SC /I L = 2/1,04A = 1,869 Jadi, I SC /I L < 20, maka standar THDi besarnya 5% berdasarkan Tabel 2.
Berdasarkan  dari  hasil  pengukukuran  yang  telah  dilakukan,  nilai  rata-rata  THDi  untuk  lampu bohlam  sebesar  27,87%,  untuk  lampu  hemat  energi  sebesar  32,54  dan  sedangkan  untuk  lampu  pijar sebesar 3,5%. Maka untuk THDi pada beban non linier melebihi standar IEEE 519-1992 yaitu sebesar 5%, sedangkan untuk lampu non linier masih berada dalam batas standar.

## 2. Hasil Pengujian Spektrum Frekuensi
Berdasarkan dari hasil pengukuran THDi, berikut ini spektrum dari orde ke 1 sampai ke 13 pada lampu bohlam yang terlihat pada Grafik 1, pada lampu hemat energi yang terlihat pada Grafik 2.
Grafik 1. Spektrum frekuensi untuk lampu bohlam
Grafik 2. Spektrum frekuensi untuk lampu hemat energi
Dari Grafik 1 dan Grafik 2 menunjukkan bahwa bentuk gelombang sinusoidal dari generator listrik mengalami cacat gelombang atau terdistorsi saat sistem distribusi terdapat beban non linier.

## 3. Hasil Pengujian Melalui Aplikasi Blynk
Berikut tampilan hasil pengukuran menggunakan aplikasi Blynk yang sedang di akses menggunakan smartphone terlihat pada Gambar 4-6.
Gambar 4. Penguian Parameter Daya dengan Blynk
Gambar 5. Pengujian THDv dengan orde 1-50
Gambar 6. Pengujian THDi dengan orde 1-50
Dari tampilan aplikasi Blynk, kita dapat memantau secara reartime pengukuran terhadap beban non linier  maupun  beban  linier.  Pengukuran  yang  terdapat  pada  aplikasi  Blynk  berupa  pengukuran  mutu daya  listrik  yang  terlihat  pada  Gambar  4,  dimana  ada  pengukuran  tegangan,  arus,  daya  aktif,  daya reaktif,  daya  semu,  frekuensi,  THD%V  dan  THD%I.  Selanjutnya  Pada  Gambar  5  dan  Gambar  6 terlihat  pengukuran  spektrum  frekuensi  dari  orde  1-50,  dimana  pada  Gambar  5  terlihat  untuk  THDv dan Gambar 6 terlihat untuk THDi.

## 4. PENUTUP
Dari hasil pengukuran dan Analisa yang telah dilakukan terhadap pengaruh beban non linier dan beban linier maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.
1. Pemakaian beban non linier (LHE 8 x 15 Watt/220V)  akan meningkatkan THD% arus  sebesar 32,6 %  dibandingkan dengan pemakain beban linier (8x15W/220V)  sebesar 3,2%
2. Adanya harmonik pada  pada beban non linier (LHE 8x15W/220V)  terjadi  kenaikan arus sebesar 0,689 A dari kondisi arus normal yang menyebabkan kerugian daya pada generator.
3. Pada  beban  linier      (8x15W/220V)  THD  %V    sebesar    1,8%    sedangkan  pada  beban  non  linier (LHE  8x15W/220V)  THD%V    sebesar  1,4  %  yang  menunjukkan  masih  sesuai  dengan  standar yang ditetapkan oleh IEEE No. 519 tahun 1992.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Mutiar,  “ANALISA  PENGUKURAN  HARMONISA  YANG  DITIMBULKAN  OLEH BEBAN NON LINIER,” J. Teliska , vol. 5, no. 1, pp. 15–22, 2013.
[2] T.  Koerniawan  and  A.  W.  Hasanah,  “Kajian  Harmonisa  Pada  Pemakaian  Tenaga  Listrik Gedung  STT-PLN  Jakarta,” Kilat ,  vol.  8,  no.  2,  pp.  180–189,  2019,  doi: 10.33322/kilat.v8i2.547.
[3] J.  F.  Abidin,  “ANALISIS  UNJUK  KERJA  HARMONIK  DI  INSTALASI  LISTRIK  Jurusan Teknik Elektro Sekolah Tinggi Teknologi Nasional,” J. Teknoloi Elektro, Univ. Mercu Buana , vol. 6, no. 3, pp. 175–189, 2015.
[4] I.  P.  A.  A.  Widiantara,  I.  W.  Rinas,  and  A.  I.  Weking,  “Analisis  Pengaruh  Pengoperasian Beban-Beban Non-Linier Terhadap Distorsi Harmonisa Pada Blue Point Bay Villa & Spa,” J.
Ilm. Spektrum , vol. 3, no. 2, pp. 54–61, 2016, doi: 10.24843/SPEKTRUM.
[5] “IEEE  Recommended  Practices  and  Requirements  for  Harmonic  Control  in  Electrical  Power Systems,” in Std 519-1992 , 1993, pp. 1–100.
[6] R.  C.  Dugan,  M.  F.  McGranaghan,  S.  Santoso,  and  H.  W.  Beaty, Electrical  Power  System Quality , Third Edit., vol. 11. New York, 2012.
[7] Susiono,  “Pemilihan  Lokasi  Optimum  Pemasangan  Filter  Harmonik  Pada  Sistem  Distribusi Tenaga Listrik Tipe Radial,” Maj. Ilm. Teknol. Elektro , vol. 15, no. 1, pp. 103–110, 2009, doi: 10.24843/10.24843/MITE.
[8] H.  Sugiarto, “Mereduksi  Harmonisa  Arus  Dan  Rugi Daya  Akibat  Beban  Non Linier  Dengan Memanage  Penggunaan  Beban  Listrik  Rumah  Tangga,” J.  Elkha ,  vol.  7,  no.  1,  pp.  34–41, 2015.
[9] H.  Hasugian  and  P.  S.  Tobing,  “Analisis  Pengaruh  Harmonisa  Terhadap  Panas  Pada  Belitan Transformatordistribusi,” Singuda ENSIKOM , vol. 6, no. 3, pp. 111–116, 2014.
[10] I.  M.  Suartika,  “ANALISA  PENANGGULANGAN  THD  (  TOTAL  HARMONIC DISTORTION ) DENGAN FILTER PASIF PADA SISTEM TENAGA LISTRIK,” pp. 1–35, 2016.
[11] “Blog  |  Blynk  IoT  Platform  For  Businesses,”  2021.  https://blynk.io/blog  (accessed  Sep.  26, 2021).
[12] I.  Syukhron,  R.  Rahmadewi,  and  Ibrahim,  “Penggunaan  Aplikasi  Blynk  untuk  Sistem Monitoring dan Kontrol Jarak Jauh pada Sistem Kompos Pintar berbasis IoT,” Electrician , vol. 15, no. 1, pp. 1–11, 2021, doi: 10.23960/elc.v15n1.2158.
[13] M. Putri and F. I. Pasaribu, “Analisis Kualitas Daya Akibat Beban Reaktansi Induktif (XL) di Industri,” J. Electr. Technol. , vol. 3, no. 2, pp. 81–85, 2018.
[14] “Daya  Reaktif  Daya  semu  dan  Daya  Nyata  sebagai  daya  listrik  mendasar,”  2020. https://www.kelistrikanku.com/2017/01/daya-reaktif-daya-semu-daya-nyata.html (accessed Sep. 26, 2021).