## RANCANG BANGUN PENYARING AIR OTOMATIS
Mabrur, Iswadi, dan Muh. Said L 1
1 Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar Email: mabrur.kamaluddin@gmail.com, wadi.phys.uin@gmail.com, muhammadsaidlanto83@gmail.com
Abstract: This research aims to design and design an automatic water filter and test the quality of the filtered water using an automatic filter that has  been  designed.  The  quality  of  the  filtered  water  is  viewed  from physical  and  chemical  parameters,  both parameters  are measured and observed  directly  at  the  Modern  Physics  Laboratory  of  the  Faculty  of Science  and  Technology  and  the  Physical  Chemistry  Laboratory  of  the Faculty of Science and Technology. Based on the results of the study, it was  found  that  the  results  of  water  quality  in  an  automatic  water  filter with proof of two different samples showed that the water produced was not  maximal  because  it  had  a  high  conductivity  value  and  a  pH  value that  was  in  the  acid  category.  Because  the  water  pressure  that  enters the filter media is too large it can stir / destroy the top layer of the filter so that the top filter cannot filter out impurities optimally.
Keywords :  filter,  clean  water,  design,  physical  parameters  and Chemistry

## 1. PENDAHULUAN
Air  bersih  sangatlah  penting  bagi  kehidupan  makhluk  hidup  khususnya manusia,  namun  beberapa  tempat  di  dunia  terjadi  kekurangan  persediaan  air. Selain  di  bumi,  sejumlah  besar  air  juga  diperkirakan  terdapat  pada  kutub  utara dan  selatan  planet  Mars,  serta  pada  bulan  Europa  dan  Enceladus.  Air  dapat berwujud  padatan  (es),  cairan  (air)  dan  gas  (uap  air).  Dalam  ketiga  wujudnya tersebut  pengelolaan  sumber  daya  air  yang  kurang  baik  dapat  menyebabkan kekurangan air, monopolisasi, privatisasi dan bahkan menyulut konflik.
Sebagai  contoh,  sumber  air  bersih  akan  semakin  berkurang  akibat pertambahan penduduk terpopulasi oleh kurang lebih dua juta ton sampah setiap hari.  Polusi  ini  muncul  dari  kegiatan  kotoran  manusia  dan  kegiatan  sektor pertanian.  Negara  Indonesia  terlihat  kedodoran  dalam  memenuhi  kebutuhan  air bersih  dan  sanitasi  bagi  masyarakatnya.  Kekeringan  dan  krisis  air  bersih  pada beberapa  daerah  meluas  meski  telah  memasuki  musim  penghujan.  Di  saat beberapa  Kota  besar  mengalami  banjir  akibat  curah  hujan  yang  tinggi,  justru permasalahan  krisis  air  bersih  dan  kelangkaan  air  sering  melanda  kota –kota lainnya di Indonesia.
Krisis  air  bersih  yang  sering  terjadi  membutuhkan  sebuah  alat penyaringan air.  Berbagai alat dan sistem penyaringan air yang  telah dirancang dan  digunakan  untuk  memperoleh  air  bersih.  Mulai  dari  alat  yang  tradisional sampai  alat  yang  menggunakan  teknologi,  namun  alat-alat  tersebut  masih memiliki  kelemahan.  Secara  tradisional  yang  menggunakan  bahan  penyaring yang alami seperti  ijuk, potongan bata, pasir  yang masih tidak dapat digunakan sebagai bahan penyaring air karena hanya dapat menyaring air yang keruh dan tidak dapat menyaring zat-zat kimia yang terkandung di dalam air.
Alat  penyaring  dengan  sistem  distilasi  membutuhkan  perawatan  yang sangat  ekstra  dan  banyak  waktu  yang  terbuang.  Akibat  alat  dengat  sistem distilasi  yang  tidak  praktis,  maka  dimensi  dan  ruang  yang  dibutuhkan  juga banyak  terpakai.  Lain  halnya  dengan  alat  penyaring  air  yang  menggunakan ultraviolet.  Alat  ini efektifitasnya  membunuh  kuman  serta  menghilangkan kontaminan kimiawi, masih kalah jauh dibandingkan sistem penyaringan Reverse Osmosis  (RO) .  Akan  tetapi  sistem  RO  juga  belum  maksimal  mengamankan  air minum  dari  bakteri  karena  potensi  kerusakan  membrane  penyaring  yang  cukup besar.  Kelemahan  utama  sistem Reverse  Osmosis adalah  pengangkatan mineral-mineral  alami  dari  dalam  air  minum.  Pada  hal  keberadaan  mineral tersebut, selain memberi rasa alami air, juga sangat penting dalam metabolisme tubuh  kita.  Akibatnya  air  yang  dihasilkan  oleh  alat  penyaring  sistem Reverse Osmosis tergolong  tidak  sehat  karena  telah  kehilangan  zat-zat  penting  yang dibutuhkan tubuh.
Oleh  karena  itu  dibutuhkan  sebuah  alat  penyaringan  yang  memberikan solusi kepada masyarakat, yaitu sebuah alat sistematis penyaring air bersih yang menggunakan  lapisan  filter  air  kotor  yang  dapat  membersihkan  alat  itu  sendiri secara otomatis ( self cleaning ), tidak menggunakan dimensi ruang yang banyak dan  tenaga  yang  ekstra  saat  menggunakan  alat  penyaring  air,  serta  dapat menyaring zat-zat kimia yang dapat menganggu kesehatan masyrakat.

## 2. METODE PENELITIAN
Alat dan Bahan Alat a.  Gergaji b.  Palu c.  Gurinda
d.  Pompa Air Shimitzu
e.  Bor

## Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a.  Pipa waving 8 inci
b.  Pipa pralon ¾ inci
c.  Sambungan pipa PVC ¾ inci
d.  Penutup pipa rucika 8 inci
e.  Kran air dolphin ¾ inci
f.  Klep pipa ¾ inci
g.  Karbon Aktif
h.  Pasir silica
i.  Batu krikil
j.  Gabus Busah
k.  Lem pipa
l.  Air
m.  Tanah merah

## Prosedur Kerja
Prosedur kerja penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:

## A. Merancang Bangun Alat
a.  Merancang dan mendesain alat seperti pada gambar 2.1.
b.  Menyiapkan alat dan bahan.
c.  Memotong  pipa  yang  berukuran  8  inci  yang  digunakan  sebagai  media  filter dengan panjang 80 cm dengan menggunakann gergaji pipa.
d.  Melubangi pada bagian bawah pipa sesuai dengan ukuran pipa keluaran yaitu ¾ inci. Hal  ini bertujuan agar air yang tersaring di dalam media filter  itu akan keluar melalui pipa keluaran.
e.  Melubangi dipenutup pipa media filter bagian atas yang juga berukuran 8 inci sebagai  pipa  aliran  air  yang  akan  disaring  juga  sebagai  pipa  aliran  air  hasil pembersihan alat itu sendiri atau pipa pembuangan.
f.  Memasang filter pada penutup atas pipa.
g.  Memasang penutup atas dan penutup bawah pipa media filter yang berukuran 8 inci.
h.  Mengecet badan pipa media filter.
i.  Memotong pipa ukuran ¾ inci.
j.  Merekatkan antara pipa ukuran ¾ inci dengan kleb pipa sebagai penutup dan pembuka saluran air.
k.  Memasang sambungan pipa sebagai saluran masukan air tercemar.
l.  Memasang keran air sebagi tempat keluarnya air yang telah di saring.
m. Memasang  pipa  air  masukan  dan  pipa  pembuangan  pada  bagian  atas  dan bawah media filter.
n.  Menguji  kebocoran  alat  penyaring  air  otomatis  tanpa  menggunakan  bahan penyaring.

## B. Pengujian Kualitas Air
a.  Pengisian  bahan  penyaring  ke  dalam  pipa  yang  berukuran  8  inci  yang berfungsi sebagai media filter. Lapisan batu kerikil  (dibawah),  lapisan karbon aktif (ditengah), lapisan pasir silika (diatas).
b.  Menyiapkan air yang telah dicampurkan dengan tanah merah sebagai sampel air yang akan disaring.
c.  Menyaring  air  tercemar  (air  tanah)  mejadi  air  bersih  menggunakan  alat penyaring air otomatis.
d.  Menguji  air  sebelum  dan  sesudah  penyaringan  di  Laboratorium  Kimia  Fisis Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
Model Desain Alat yang telah dirancang
Gambar 1 Rancang bangun alat penyaring air otomatis Keterangan:
1.  Pipa air masukan ukuran ¾ inci
2.  Saringan karbon aktif (15 cm)
3.  Saringan pasir silika (10 cm)
4.  Saringan batu kerikil (10 cm)
5.  Keran pembuka/ penutup air masukan
6.  Keran pembuka/ penutup air pembuangan
7.  Pipa pembuangan ukuran ¾ inci
8.  Keran pembuka/ penutup saluran pembersih
9.  Pipa pembersih ukuran ¾ inci
10. Keran pembuka/ penutup keluaran air hasil penyaringan
11. Wadah air hasil penyaringan
12. Pipa ukuran 8 inci sebagai tempat media filte

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Rancang Bangun Alat Penyaring Air Otomatis.
Berdasarkan  langkah  prosedur  pembuatan  alat  penyaring  air  otomatis seperti gambar 1. maka hasil rancag bangun alat yang diperoleh adalah sebagai berikut:
Gambar 1 . Hasil akhir pembuatan alat penyaring air otomatis Keterangan gambar 1:
1.  Penutup atas media filter pipa ukuran 8 inci
2.  Pipa ukuran 8 inci sebagai media filter
3.  Penutup bawah media filter pipa ukuran 8 inci
4.  Keran keluaran air hasil penyaringan
5.  Kleb pembuka/penutup saluran air pencucian alat
6.  Pipa ukuran ¾ inci sebagai saluran air pencucian alat
7.  Lubang saluran sumber air yang masuk ke dalam alat penyaring
8.  Kleb pembuka/penutup saluran air yang akan disaring
9.  Kleb pembuka/penutup saluran pembuangan kotoran dari hasil penyaringan filter
10. Pipa ukuran ¾ inci sebagai saluran air kotor dari hasil penyaringan filter. 11. Wadah penampung air bersih (air hasil filter)
Perbedaan  dari  alat  yang  ada,  sebelum  alat  penyaring  air  otomatis  ini dibuat  yaitu  alat  ini  dapat  membersihkan  ampas-ampas  hasil  penyaringan  air kotor  secara  otomatis  atau  tidak  membongkar  bahan  penyaring  yang  ada  di dalam  media  filter  melainkan  alat  ini  hanya  membuka  klep  pipa  pencucian  alat dan klep pipa pembuangan ketika alat ingin dibersihkan, sehingga alat ini praktis untuk di gunakan sebagai alat penyaring air. Alat penyaring air otomatis ini juga tidak  menggunakan  tempat  yang  luas  dan  mudah  digunakan  serta  air  yang dihasilkan juga dapat di katergorikan sebagai air bersih.
Dari  penelitan  yang  telah  dilakukan  memberikan  informasi  bahwa  alat penyaring air otomatis ini dapat membersihkan susunan filter dari ampas-ampas dan kotoran hasil penyaringan. Alat ini dapat menyaring air keruh menjadi jernih dan  dapat  menyaring  bahan-bahan  kimia  dan  senyawa  kimia  yang  dapat menyebabkan  penyakit  buat  pengkomsumsi.  Namun,  alat  ini  masih  sulit  untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain (mobile) karena alat ini memiliki massa yang berat. Namun, ketiga media filter yaitu, pasir silika, karbon aktif, batu kerikil  semuanya  dapat  digunakan  sebagai  bahan  penyaring  air  secara  mudah berdasarkan parameter yang telah diuji.
Setelah  model  alat  penyaring  air  otomatis  ( self  cleaning )  dirancang  dan dibuat  maka  tahap  selanjutnya  adalah  melakukan  penyaringan  air  sumber tercemar. Air sumber tercemar dimaksud disini adalah air sebanyak satu ember bervolume  50  L  yang  dicampur  dengan  tanah  merah  1  kg.  Dalam  penelitian  ini digunakan  dua  sampel  air  tercemar  dengan  tingkat  kekeruhan  yang  berbeda seperti  pada  tabel  IV.1  dan  IV.2.  Air  tercemar  ini  kemudian  diuji  dengan menggunakan media filter dengan beberapa lapisan terdiri dari pasir silika (atas), karbon aktif (tengah) dan batu kerikil (bawah).
Berikut hasil penyaringan melalui model alat penyaring air otomatis yaitu:
(a) (b) Gambar 2 . (a) Sampel A sebelum penyaringan; (b) Hasil penyaringan sampelA.
(a) (b)
Gambar 3. (a) Sampel B sebelum penyaringan;
(b) Hasil penyaringan sampel B.
Pada pengujian hasil air dari alat penyaring air otomatis ( self cleaning )  ini digunakan  dua  macam  sampel  yang  memiliki  bahan  campuran  yang  sama. Namun, kedua sampel ini dapat dibedakan dengan warna, rasa, bau, jumlah zat terlarut, kekeruhan. Sampel B memiliki warna yang sangat kecoklatan dibanding dengan sampel  A,  rasa  sampel  B  sangat  pekat  dibanding  sampel  A,  bau  tanah yang tajam dihasilkan oleh sampel B, dan jumlah zat terlarut pada sampel B lebih tinggi  dari  sampel  A,  serta  kekeruhan  sampel  B  juga  lebih  besar  dibanding sampel A. Berikut hasil pengujian uji laboratorium yaitu:
Tabel 1. Tabel pengukuran sampel A Suhu ruangan pengujian: 28 o C No Parameter Uji Sebelum Penyaringan Setelah Penyaringan Standar Maksimum
1 Konduktivitas ( 𝜇𝑆/𝐶 ) 161,90 171,90 20-1500 2 Warna Berwarna Jernih Bening Jernih 3 Jumlah zat terlarut/ tubiditas TDS (mg/L) 81 89 20-1000 4 Rasa Berasa Tidak Berasa Tidak Berasa 5 Bau Berbau Tidak Berbau Tidak Berbau 6 Suhu ( o C) 27 o C 27 o C ± 3 o C 7 Tubiditas(NTU)/ kekeruhan 70,4 4,79 1.0-10.0 8 pH 8,0 7,66 6.0-9.0
Tabel 2. Tabel pengukuran sampel B Suhu ruangan pengujian: 27 o C No Parameter Uji Sebelum Penyaringan Setelah Penyaringan Standar Maksimum 1 Konduktivitas ( 𝜇𝑆/𝐶 ) 194,0 191,2 20-1500 2 Warna Berwarna Tidak Jernih Bening Jernih 3 Jumlah zat terlarut/ tubiditas TDS (mg/L) 96 96 20-1000 4 Rasa Berasa Berasa Tidak Berasa 5 Bau Berbau Tidak Berbau Tidak Berbau 6 Suhu 26 o C 26 o C ±3 o C 7 Tubiditas(NTU)/ kekeruhan 378 18,2 1.0-10.0 8 pH 8,27 8,01 6.0-9.0

## Pembahasan

## Rancang bangun alat penyaring air otomatis
Alat  penyaring  air  otomatis  ( self  cleaning )  ini  dibuat  sebagai  solusi  untuk memperoleh  air  bersih  yang  dapat  menampung  air  sebanyak  120  liter. Pembuatan  alat  ini  membutuhkan  waktu ±  1  bulan  mulai  dari  proses  awal  yaitu pemotongan  pipa  yang  berukuran  8  inci  sampai  dengan  proses  uji  kebocoran alat . Alat  ini  memiliki  tinggi  100  cm,  dibutuhkan  2  buah  penutup  pipa  yang berukuran 8 inci seperti pada gambar IV.1 bagian ke 1 dan ke 3 yang berfungsi sebagai penutup pipa berukuran 8 inci.  Namun, pada penutup pipa bagian atas terdapat  lubang  yang  fungsinya  sebagai  lubang  saluran  air  kotor  yang  akan disaring  dan  air  pembuangan  air  hasil  penyaringan.  Bagian  kedua  yaitu  media filter, yang berfungsi sebagai tempat tersusunnya filter atau bahan peyaring dan tempat  air  yang  tercampur  dengan  tanah  sebagai  air  kotor  melalui  proses penyaringan.
Alat  penyaring  air  otomatis  ini  juga  terdapat  satu  kran  air  yang  berfungsi sebagai  saluran  keluarnya  air  bersih  yang  telah  melawati  proses  peyaringan  di dalam media filter, seperti pada gambar IV.1. Alat ini juga memiliki tiga kleb pipa yang  berfungsi  sebagai  penutup  pembuka  saluran.  Pada  gambar  IV.1  klep bagian kelima berfungsi sebagai penutup/ pembuka untuk saluran air pencuci jika alat  akan dibersihkan dari  ampas-ampas  hasil  penyaringan,  dan  kleb bagian ke delapan  berfungsi  sebagai  penutup/  pembuka  untuk  saluran  air  yang  akan
disaring  atau  yang  akan  masuk  ke  dalam  media  filter  untuk  melawati  proses penyaringan  di  dalamnya.  Untuk  kleb  bagian  kesembilan,  berfungsi  sebagai pembuka  penutup  saluran  pembuangan.  Bagian  kesepuluh  adalah  saluran pembuangan  yaitu  tempat  lewatnya  kotoran  atau  ampas-ampas  hasil penyaringan saat alat ini dibersihkan. Pada bagian keenam gambar IV.1 adalah pipa yang berukuran ¾ inci, berfungsi sebagai saluran pembersih alat penyaring air  otomatis (self  cleaning) .  Lubang  pada  bagian  ketujuh  adalah  lubang  tempat masuknya air yang akan disaring dan air yang akan membersihkan alat.
Alat  penyaring  air  otomatis (self  cleaning) ini  menggunakan  tiga  bahan penyaring yaitu pasir silika, karbon aktif (coconut actived carbon) dan batu kerikil. Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  sebelumnya  tentang  susunan  filter  yang baik  untuk  digunakan  dalam  penyaringan  air  yaitu  lapisan  pertama  pasir  silika, lapisan  kedua  karbon  aktif,  dan  lapisan  ketiga  batu  kerikil.  Sebelum  bahan penyaring dimasukkan ke dalam media filter terlebih dahulu bahan penyaring di bersihkan dari kotoran-kotoran yang dapat menghambat proses penyaringan dan yang  dapat  mempengaruhi  air  hasil  penyaringan.  Seperti  karbon  juga  harus dibersihkan  dari  warna  hitam  karbon  yang  dapat mempengaruhi  warna  air  hasil filter,  dan  pasir  silika  harus  dicuci  dan  ditapis  agar  dapat  meminimalisir penyaringan  material  kecil  yang  terdapat  dalam  air  kotor,  dan  batu  krikil  yang harus  dicuci  dari  kotoran  yang  menempel  di  permukaan  batu  karena  dapat mempengaruhi air hasil penyaringan.
Susunan  filter  yang  masuk  ke  dalam  media  filter  adalah  lapisan  pertama pasir  silika  dengan  ketebalan  10  cm,  lapisan  kedua  karbon  aktif  dengan ketebalan  30  cm,  pasir  silika  10  cm  dan  batu  kerikil  15  cm.  Jadi  secara keseluruhan  ketebalan  filter  yang  tersusun  dalam  media  filter  itu  65  cm. Ketebalan  filter  tidak  disama  ratakan  karena  disesuaikan  dengan  waktu penyerapan air dan tekanan air yang masuk ke dalam media filter.
Oleh  karena  itu  lapisan  pertama  karbon aktif  hanya  memiliki  ketebalan  10 cm  agar  dapat  menyerap  air  dengan  cepat  sebab  jika  waktu  penyerapan  pasir silika  lama  maka  air  yang  masuk  ke  dalam  media  filter  akan  meluap  naik  dan memungkinkan  terjadinya  kerusakan  pada  alat.  Karbon  aktif  berbahan  dasar arang  batok  kelapa  pada  lapisan  kedua  berfungsi  sebagai  filter  yang  dapat merubah warna dan bau air dari keruh menjadi bersih dan menjadi tidak berbau serta memiliki porilaritas besar yang mampu menyerap air dengan cepat. Lapisan ketiga  adalah  pasir  silika,  yang  dapat  menyaring  kotoran  air  hasil  proses  kerja karbon  aktif.  Batu  krikil  pada  lapisan  terakhir  memiliki  porilaritas  lebih  besar dibanding  dengan  karbon  aktif  yang  menyerap  air  dengan  cepat  dan  air  yang akan keluar dengan cepat dan lancar serta tidak memiliki hambatan. Pada setiap lapisan  filter  diberikan  lapisan  gabus  busah  agar  setiap  bahan  penyaring  tidak bercampur aduk.
Prinsip  kerja  alat  penyaring  air  otomatis (self  cleaning) dapat  dijelaskan bahwa  untuk  proses  penyaringan  air,  klep  pipa  pembersih  alat  dan  klep  pipa saluran  pencucian  alat  harus ditutup.  Sedangkan  klep  pipa masukan  dan  keran air harus dibuka. Air kotor yang telah dicampur oleh tanah akan diisap masuk ke dalam media filter oleh mesin pompa air melalui pipa masukan dan disaring oleh pasir silika, karbon aktif, batu krikil sebagai bahan penyaring dan air bersih hasil filter akan keluar melalui kran air hasil penyaringan.
Untuk  membersihkan  alat  penyaring  dari  ampas-ampas  kotoran  hasil penyaringan, maka klep pipa pembuangan dan klep pipa saluran pencucian alat harus  dibuka  dan  klep  pipa  masukan  dan  kran  air  kembali  ditutup.  Air  akan mengalir  melalui  saluran  pencucian  alat  masuk  melewati  bagian  bawah  media filter melewati bahan penyaring paling bawah mulai dari batu krikil, karbon aktif, dan  pasir  silika  lalu  ampas-ampas  dan  kotoran  akan  keluar  melalui  saluran pembuangan.

## Hasil pengujian uji laboratorium
Parameter  fisika  dan  kimia  yang  telah  diuji,  diukur  dan  diamati  untuk menentukan kualitas hasil media filter dari dua jenis sampel air tercemar beserta hasil penyaringannya dijelaskan secara terperinci pada uraian berikut: Keterangan grafik: A1 = Air sampel pertama sebelum penyaringan A2 = Air sampel pertama setelah penyaringan B1 = Air sampel kedua pertama sebelum penyaringan B2 = Air sampel kedua setelah penyaringan

## 1)  Konduktivitas
Pengukuran  konduktivitas  yang  telah  dilakukan  dengan  menggunakan alat  konduktivitimeter  untuk  sampel  air  diperoleh  kisaran  antara  150-200 𝜇𝑠/𝑐𝑚 . Semakin kecil nilai konduktivitas pada air maka semakin layak untuk digunakan dan semakin besar nilai konduktivitas pada air maka semakin besar kemampuan air tersebut dalam mengantarkan arus listrik dan justru menjadi berbahaya untuk digunakan dalam sehari-hari, apalagi jika digunakan untuk kebutuhan air minum.
Grafik 1 . Pengukuran Konduktivitas Sampel A dan B sebelum dan setelah penyaringan.

## 2) TDS (Total Dissolved Solids)
TDS (Total  Dissolved  Solids) adalah  benda  padat  yang  terlarut  yaitu senyawa-senyawa kimia dan bahan-bahan kimia yang terlarut di dalam air. Dari hasil  pengukuran  jumlah  padatan  terlarut  yang  dilakukan  di  Laboratorium  Kimia Fisika Fakultas Sains dan Teknologi untuk ke empat sampel yang diperoleh yang menunjukkan  bahwa  hasil  pengujian  air  sampel  kedua  tidak  memenuhi  syarat sebagai air bersih. Dari hasil pengamatan terlihat bahwa air tersebut tidak jernih (seperti yang terlihat pada Gambar IV.3).
Grafik 2. Pengukuran Jumlah Zat Terlarut/TDS Sampel A dan B
162
172 194 192 1500 1500 1500 1500 0 1000 2000 A1 A2 B1 B2 Pengukuran Konduktivitas Konduktivitas Batas Maksimum
sebelum dan setelah penyaringan.

## 3)  Bau dan rasa
Kualitas  air  bersih  yang  baik  adalah  tidak  berbau  dan  tidak  berasa.  Bau dan rasa biasanya terjadi karena adanya pembusukan zat-zat organik dalam air, pengujian  rasa  dan  bau  itu  relatif.  Dalam  penelitian  yang  telah  dilakukan,  hasil pengamatan  diperoleh  dari  beberapa  sumber  pengamat  melalui  panca  indra penciuman  dan  perasa  setiap  sampel  hasil  filter.  Dari  uji  rasa  dan  bau  hanya hasil  dari  sampel  pertama  yang  tidak  berbau.  Sedangkan,  hasil  sampel  kedua berbau  hal  ini  disebabkan  karna  terlalu  banyak  zat  yang  berbau  yang  telarut dalam sampel.

## 4)  Suhu
Kualitas  air  bersih  yang  baik  adalah  air  tidak  boleh  memiliki  perbedaan suhu yang mencolok dengan suhu udara, karena suhu ideal air ± 3 o C dari suhu udara, melewati batas itu kemungkinan air tersebut mengandung zat-zat tertentu. Dari  hasil  pengujian  suhu  udara  yang  berada  pada  interval ± 3 o C  sehingga parameter  suhu  air  penyaringan  dari  media  filter  kombinasi  pasir  silika,  karbon aktif, batu kerikil dapat dikategorikan air bersih. Hal ini disebabkan karena ketiga media  filter  tersebut  telah  menyaring  zat-zat  organik  dan  non  organik  yang terdapat  dalam  air,  sehingga  tidak  ada  perbedaan  suhu  yang  mencolok  antara suhu  udara  dan  suhu  air  bersih.  Nilai  suhu  secara  terperinci  dapat  dilihat  pada grafik berikut:
Grafik 3. Pengukuran Suhu Sampel A dan B sebelum dan setelah penyaringan.

## 5)  Turbiditas (kekeruhan)
Turbiditas  mengambarkan  sifat  optik  air  yang  ditentukan  berdasarkan banyaknya  cahaya  yang  diserap  dan  dipancarkan  oleh  bahan-bahan  yang terdapat  di  dalam  air.  Dalam  penelitian  yang  telah  dilakukan,  hanya  hasil
81
89 96 96 1000
1000 1000 1000 0 1000 2000 A1 A2 B1 B2 Jumlah Zat Terlarut/TDS TDS (mg/L)
Batas Maksimum
27 27 26 26
28 28 27 27 25 30 A1 A2 B1 B2 Grafik Pengukuran Suhu Suhu Suhu Ruangan
penyaringan  sampel  pertama  memperoleh  nilai  turbiditas  yang  berada  pada interval 1.0-10.0 NTU artinya hanya hasil penyaringan sampel pertama saja yang memenuhi  standar  kualitas  air  bersih  ditinjau  dari  nilai  turbiditas.  Hal  ini disebabkan  karena  tingkat  kekeruhan  sampel  pertama  lebih  rendah  dibanding dengan  sampel  kedua  dan  dari  gabungan  media  filter,  pasir  silika  (filter  lapisan pertama) tidak mampu menyaring bahan organik dan anorganik yang tersuspensi dan  terlarut  di  dalam  air  secara  maksimal.  Lumpur  halus,  pasir  halus  mampu disaring  oleh  pasir  silika  dan  diserap  oleh  karbon  aktif,  dan  juga  akan  tertahan dipermukaan  kerikil  yang  memiliki  pori-pori  pada  permukaannya.  Nilai  turbiditas yang  berada  dibawah  0,1  NTU  memiliki  kualitas  yang  semakin  bagus  sehingga dapat  dikategorikan  sebagai  air  minum,  sedangkan  air  dengan  nilai  turbiditas yang  berada  di  atas  angka  10.0  NTU  tidak  layak  digunakan  untuk  kebutuhan sehari-hari  karena  kemungkinan  air  tersebut  memiliki  kandungan  zat-zat  yang berbahaya.
Grafik 4. Pengukuran kekeruhan/ NTU sampel A dan B sebelum dan setelah penyaringan.

## 6)  Derajat keasaman
Derajat  keasaman  (pH)  dalam  pengamatan  dan  pengukuran  yang  telah dilakukan diperoleh bahwa hanya sampel pertama yang memiliki nilai diatas 6.0 dan  dibawah  angka  9.0.  Artinya  sampel  pertama  dan  hasil  penyaringannya ditinjau  dari  derajat  keasaman  telah  memenuhi  standar  air  bersih.  Sedangkan, sampel kedua dan hasil penyaringanya tidak memenuhi standar air bersih. pH air dikatakan  normal  apabila  berada  dikisaran  6.0-9.0.  Derajat  keasaman  yang kurang dari standar yang ditetapkan dapat menganggu kesehatan.
Grafik  4. Pengukuran  pH (Potensial  of  Hidrogen) Sampel  A  dan  B sebelum dan setelah penyaringan.
71 5 378 19 10 10 10 10 0 200 400 A1 A2 B1 B2
Pengukuruan Kekeruhan/NTU
Kekeruhan Batas Maksimum 8
8 9 9 9 9 9 9 7 8 9 10 A1 A2 B1 B2 Pengukuran pH (Potensial of Hidrogen) pH Batas Maksimum

## 4. PENUTUP
Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:
1.  Rancang bangun sistem penyaring air otomatis yang telah berhasil dibuat menghasilkan  sebuah  alat  yang  dapat  menyaring  air  kotor  menjadi  air bersih  dengan  menggunakan  bahan  dasar  pipa  dan  bahan  penyaring pasir silika, karbon aktif, dan batu kerikil.
2.  Hasil  air  yang  diperoleh  dari  alat  penyaring  air  otomatis  dengan pembuktian  dua  sampel  yang  berbeda  telah  diuji  di  laboratorium menunjukkan  bahwa  air  yang  dihasilkan  dari  alat  ini  belum  dikatakan maksimal sebab memiliki nilai konduktivitas yang tinggi dan nilai pH yang hampir  mencapai  nilai  maksimum.  Hal  ini  disebabkan  oleh  tekanan  air yang  masuk  ke  dalam  media  filter  terlalu  besar  dapat  mengaduk/ menghancurkan  lapisan  atas  filter  sehingga  filter  bagian  teratas  tidak dapat menyaring kotoran secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Evy Nur Hidaya, Wordpress. Penjernihan Air . Dari Net Library. ( Online.) (https:/ / evynur hidayah .wordpress. com /2012 /01 /06 /penjernihan-air/) Diakses 4 Agustus 2015.
Indohomepure. 2011. Penyaring Air Reverse Osmosis . Dari Net Library. ( Online ).
(http:// indohomepure. blogspot. com/2011/09/penyaring-air-reverse- osmosis. html). Diakses 4 Agustus 2015.
Nico Filter, 2012. Kelemahan dan Kelebihan Penjernih Air secara Destilasi . Dari Net  Library.  ( Online ).  (http://  www.nicofilter.  co.id/  kelemahan-  dan- kelebihan- penjernih-air-secara-distilasi.html.) Diakses 4 Agustus 2015.
Pasuhuk.  Hendra.  2010. Air  Bersih  Untuk  Dunia .  Aljazair.  Dari  NetLibrary”. (Online).(http://www.dw.de/air-bersih-untuk-dunia/a-5379327).  Diakses 4 Januari 2015.
Wasono.  Tri  Hari.  2011. Krisis  Air .    Dari  Net  Library.  (Online).(http://  www. tempo. Co /topik / masalah/2630/Krisis-air). Diakses 4 Januari 2015.