ISSN(p): 2338-8323  | ISSN(e): 2459-9638
April 2024

## Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menggunakan Teknologi

## Maximum Power Point Tracking (MPPT) dan Zeta Converter
PARTAONAN HARAHAP 1 , RAHMAT RITONGA 2 , RIMBAWATI 3 , BENNY OKTRIALDI 4 , MUNAWAR ALFANSURY SIREGAR 5 , SUDIRMAN

## LUBIS 6 , CHANDRA A SIREGAR 7
1,2,3,4, Program Studi Teknik Elektro, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 5,6,7 Program Studi Teknik Mesin, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Email: partaonanharahap@umsu.ac.id
Received 17 November 2023 | Revised 16 Desember 2023 | Accepted 25 Desember 2023

## ABSTRAK
Sistem kendali MPPT hendak mengendalikan penciptaan serta penyimpanan energi sistem PV menggunakan DC-DC boost converter . Perancangan dan pembuatan alat zeta converter  berhasil  dilakukan dengan  menggunakan  mikrokontroller arduino untuk  menaikkan  tingkat  effisiensi  daya  keluaran  pada  PLTS  berhasil  dilakukan dengan  baik. Keluaran  tegangan  serta  arus  yang  dihasilkan  oleh  MPPT  dengan memakai zeta converter relatif efektif dan effisien dibuktikan dengan daya keluaran PLTS  yang  memiliki  tingkat  effisiensi  yang  stabil  setiap  pengambilan  data,  dan tingkat effisiensi yang dihasilkan juga relatif tinggi yaitu 92%. Perhitungan yang dilakukan  adalah  dengan  cara  mengambil  data  arus  dan  tegangan  pada  MPPT tanpa  zeta  converter  dan  dengan  zeta  converter  yang  telah  dihitung  melalui perhitungan duty cycle. Adapun nilai duty cycle yang dihasilkan adalah 0,243 atau 24%  dan  arus  input  maximal  yang  dihasilkan  setelah  perhitungan  adalah  5,34 Ampere.
Kata Kunci : PLTS, MPPT, Zeta Converter, Arduino

## ABSTRACT
Using a DC-DC boost converter, the MPPT management system will manage the generation and storage of PV system energy. The zeta converter was designed and manufactured  successfully  utilizing  an  Arduino  microcontroller  to  boost  the efficiency level of output power in PLTS. The voltage and current output produced by MPPT utilizing a zeta converter is relatively effective and efficient. The voltage and current output produced by MPPT using a zeta converter is relatively effective and efficient, as proven by the PLTS output power which has a stable efficiency level every time data is taken, and the resulting efficiency level is also relatively high, namely 92%. The calculations carried out are by taking current and voltage data on the MPPT without a zeta converter and with a zeta converter which has been  calculated  through  duty  cycle  calculations.  Meanwhile,  the  resulting  duty cycle  value  is  0.243  or  24%  and  the  maximum  input  current  produced  after calculation is 5.34 Amperes.
Keywords : PLTS, MPPT, Zeta Converter, Arduino

## 1. PENDAHULUAN
PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yakni adalah salah satu sumber tenaga terbarukan (renewable  energy)  yang  banyak  terdapat  di  Indonesia.  Bersumber  pada  data  dari Departemen  ESDM,  Indonesia  mempunyai  keahlian  tenaga  surya  sangat  besar  yakni  yakni dekat 4.8 KWh/m2 maupun setara dengan 112.000 GWp (Giga Watt Peak), namun yang sudah dimanfaatkan baru dekat 10 MWp (Mega Watt Peak). Disaat ini pemerintah telah menciptakan roadmap  pemanfaatan  tenaga  surya  yang  menargetkan  kapasitas  PLTS  terpasang  hingga tahun 2025 ialah sebesar 0.87 GW maupun dekat 50 MWp/tahun (Kestabilan, dkk, 2021)
Jumlah ini ialah cerminan kemampuan pangsa pasar  lumayan signifikan dalam pengembangan tenaga  surya  pada  periode  saat  ini  yang  hendak  tiba  Dari  informasi  kemampuan  diatas, menampilkan kalau perlunya kenaikan kapasitas energi suryaOutput pada panel surya atau pun kerap diucap Panel fotovoltaik (PV) berbentuk arus serta tegangan merupakan non-linier yang sangat tergantung dari keadaan alam ialah temperatur dekat serta radiasi yang diterima. Ciri PV yang non-linier menimbulkan kesusahan dalam pengoperasian buat memperoleh energi PV yang maksimum. Sistem PV ialah salah satu alternatif tenaga terbarukan (ESDM, 2018) (Harahap, dkk, 2023)
Buat memperoleh energi keluaran PV yang maksimum dapat memakai tata cara yang disebut MPPT stands for Maximum Power Point Tracking. Prinsip dan tata cara dari MPPT stands for Maximum Power Point Tracking ini sudah dilakukan riset serta dibesarkan semacam Pertub & Observe (P&O), incremental conductance, and Fuzzy Logic Controller (Systems, dkk, 2022) . Maximum Power Point Tracker (MPPT) ialah suatu tata cara pelacakan energi yang bekerja dengan melacak titik energi keluaran paling tinggi dari sistem PV. Sistem kendali MPPT hendak mengendalikan penciptaan serta penyimpanan energi sistem PV menggunakan DC-DC boost converter (Baqaruzi, dkk, 2020) (Sunarno, dkk, 2017).
Boost Converter didefinisikan dengan istilah Pulse width Modulation (PWM) yang diturunkan dari hasil duty cycle algoritma MPPT . MPPT adalah peralatan yang berperan untuk melacak daya maksimum yang dapat dihasilkan panel surya dan mengontrol pengisian baterai. MPPT adalah  singkatan  dari Maximum  Power  Point  Tracking,  yaitu  istilah  yang  digunakan  untuk menggambarkan  jenis  sistem  elektronik  yang  digunakan  untuk  melacak  jumlah  maksimum energi  yang  dihasilkan  oleh  panel  surya. Salah  satu  aspek  penghambat  dari  pemanfaatan tenaga surya jadi tenaga listrik merupakan ketidak-optimalan rancangan sistem pembangkitan listrik tenaga surya yang diakibatkan oleh aspek cuaca di Indonesia relatif berganti dengan kilat dibanding dengan energi yang diserap oleh pembangkit. Buat menanggulangi kelemahan tersebut, dalam memaksimalkan energi keluaran dari PLTS, sistem pembangkit listrik tenaga surya butuh dilengkapi dengan MPPT yang memakai Zeta converter (Theodore, dkk, 2008)
Bersumber pada riset dari buku harian yang sudah terpublikasi bahwasannya riset menimpa Zeta  Converter  mempunyai  kesamaan  yang  tidak  sangat  signifikan  ialah  dengan mengendalikan  tegangan  serta  arus  keluar  yang  cocok  dengan  kebutuhan.  Hendak  namun sebagian  riset  tersebut  mempunyai  metode-metode  dengan  sistem  yang  berbeda-beda. Perihal  tersebut  hendak  mempengaruhi  pada  jumlah  pengisian  baterai (Harahap,  dkk, 2019) (Harahap, dkk, 2020).
Pada  riset Sunarno  dkk,  (2017) dengan  judul  “Desain  Serta  Implementasi Zeta  Converter Dengan Tata cara MPPT P & O Pada Aplikasi Rumah Mandiri”. Pada peneletian ini tata cara MPPT yang digunakan Modified Perturb & Observe buat mengoptimalkan keluaran energi panel surya  serta  kurangi ripple  output  yang  digunakan  buat  pengaturan  duty  cycle  selaku penyuluhan switching  converter  Zeta.  Ada  pula  Converter  Zeta  ialah  salah  satu  DC-DC
converter yang mempunyai peranan selaku perlengkapan buat menaikkan serta merendahkan tegangan di sisi output dengan ripple tegangan yang rendah. Tata cara MPPT modified P & O selaku  penjejak  energi  maksimum  pada  panel  surya  yang  diterapkan  pada converter  Zeta menciptakan energi optimal 478.38 Watt (Sunarno, dkk, 2017) (Ezema, dkk, 2021) .
Dalam  riset Zahra  dkk,(2023) dengan  judul "Zeta  Converter  dengan  MPPT  P&O  untuk Memperoleh Energi Maksimal Akibat Perubahan Arus dan Tegangan". Konverter DC-DC Ada banyak  topologi,  salah  satunya  adalah  topologi  Zeta,  dimana  tegangan  keluaran  konverter Zeta dinaikkan lebih besar dibandingkan tegangan keluaran konverter Boost. Maximum Power Point  Tracking  (MPPT)  dengan  algoritma  Perturb  and  Observe  (P&O)  digunakan  untuk mengetahui jumlah energi maksimum yang dipancarkan panel surya. Dari penggunaan zeta converter  mode  P&O  MPPT  pada  panel  surya  diperoleh  tingkat  energi  maksimum  sebesar 23,9V  dengan  arus  sebesar  1,4A,  dan  tingkat  energi  maksimum  sebesar  33,46W,  dimana diperoleh tingkat energi maksimum pada panel surya. Jumlah energi yang dihasilkan sebagai hasil masukan energi dihitung (Zahra, dkk, 2003).

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Zeta Converter
Menurut (Sunarno. dkk, 2017) Zeta Converter merupakan pengembangan dari konverter buck-boost  dengan  memperkenalkan  tegangan  keluaran  riak  dan  polaritas  yang  identik dengan  polaritas  tegangan  masukan  pada  konverter. Sejalan  dengan  perihal  itu,  bagi berdasarkan (Nandiwardhana  et  al.,  2016) Zeta  Converter  ialah  converter  DC-DC  orde keempat.  Converter  ini  bisa  menaikkan  serta  merendahkan  tegangan  tanpa  mengganti polaritas  output  converter. Zeta  converter  ialah  salah  satu  tipe  dari  converter  buck-boost, hendak  namun  mempunyai  kelebihan  ialah  sebab  mempunyai  polaritas  output  yang  tidak terbalik.  Pada  converter  ini  ada  2  siklus  ialah  fashion  saklar  ON  serta  OFF  dimana  hendak didapat  persamaan duty  cycle  dan  persamaan  nilai  komponen  masing-masing  converter bersumber pada analisa rangkaian hukum Kirchhoff. Sebaliknya (Pradipta, dkk, 2016) Zeta Converter  ialah  salah  satu  topologi  converter  DC-DC  yang  digunakan  buat  penaik  serta penurun tegangan DC.
Converter ini mentransfer tenaga antara induktansi serta kapasitansinya buat mengganti dari besaran  tenaga  tegangan  ke  besaran  tenaga  yang  lain  Proses  transfer  tenaga  tersebut dikontrol oleh suatu divais switching S (MOSFET). Ada pula skema dari Zeta Converter nampak pada Gambar 1 dibawah ini.
Gambar 1. Skema Rangkaian Zeta Converter (Zahra, dkk, 2003)
Rangkaian Zeta Converter ini dipecah jadi 2 siklus. Siklus yang awal merupakan dikala saklar dalam keadaan ON semacam yang dipaparkan pada Gambar 2. Pada keadaan ini dioda jadi OFF, sehingga terjalin keadaan open circuit pada dioda serta short circuit pada saklar. Inductor L i serta  L o terletak  dalam  keadaan  charging,  dimana  arus  inductor  iL 1 serta  iL 2 hendak
bertambah secara linier. Kapasitor C 1 hendak hadapi discharging serta tenaga tersebut hendak menyuplai inductor L o serta V o . C1 L1 L2 C2 RL Vs D

## Gambar 2. Zeta Converter Siklus ON (Hess, 2005)
Pada siklus kedua ialah dikala saklar OFF. Pada dikala saklar OFF, hingga dioda jadi ON. Pada keadaan ini saklar jadi open circuit serta diode jadi short circuit semacam yang dipaparkan pada  Gambar  3  inductor  L i yang  lebih  dahulu  sudah  hadapi  fase  charging,  hendak  hadapi proses  discharging.  Induktor  L o terletak  pada  proses  discharging  pula.  Pada  keadaan  ini, kapasitor C 1 hadapi charging akibat terdapatnya arus yang disuplai oleh inductor L i (Nugroho, dkk, 2014).

## Gambar 3. Zeta Converter Siklus OFF

## 2.2 Buck Converter
Konverter buck yakni yakni jenis konverter DC-DC yang tegangan output lebih rendah dari tegangan input. Karena tegangan output kurang dari tegangan input sampai buck koverter diucap pula step down converter. Topologi ini digunakan buat mengisi tenaga baterai maupun beban  tenaga  yang  terhubung  ke  modul  PV  dengan  tingkatan  voltase  lebih  besar  Sirkuit topologi konverter buck.

## Gambar 4. Buck Converter (Musa & Galadanci, 2010)
Setelah  saklar  diubah,  saklar  dapat  dikirim  ke  arah  berlawanan  untuk  membantu menghilangkan arus, dan induktor kemudian dapat melanjutkan pengoperasian normal. Pada
periode ini arus induktor mengalami peningkatan dari minimum ke maksimum. Ketika saklar tidak berfungsi, energi yang disimpan dalam induktor tidak ditransfer ke kapasitor dan malah digerakkan oleh dioda freewheeling. Pada periode ini arus induktor mengalami penurunan dari maksimum ke minimum. Impedansi sisi masukan dinaikkan sebesar R i , sedangkan impedansi keluaran dinaikkan sebesar R. Dengan memvariasikan siklus kerja, impedansi konverter dapat divariasikan, dan tidak sesuai dengan kekuatan panel maksimum yang dapat dicapai untuk energi maksimum  transfer.  Siklus  duty  cycle dapat bermacam-macam  antara  nol dan  satu, buck converter dapat mewakili R i antara nilai resistansi beban hingga tidak terhingga dan dapat mewakili R i antara Nol.
Gambar 5. Pelacakan Konverter Buck (Musa, dkk, 2010)

## 2.3 Perancangan Zeta Converter
Dalam perancangan Zeta Converter ini memakai 2 induktor, 2 kapasitor, 1 ultrafast diode, 1 resistor  serta  1  MOSFET  P-chanel  yang  dirangkai  semacam  foto  1  diatas.  Zeta  Converter bekerja dalam kondisi continuous conduction fashion (CCM) (Harahap, dkk, 2023) .Dimana topologi  zeta  membagikan  tegangan  output  positif  dari  tegangan  input  yang  bermacam- macam  di  atas  ataupun  dibawah  tegangan  output.Perhitungan  serta  penentuan  nilai  tiap komponen pada Zeta converter sendiri dicoba serta didapatkan dari persamaan yang sudah dipaparkan  pada  bab  lebih  dahulu  Parameter  komponen  bawah  yang  digunakan  dalam rangkaian Zeta  Converter  ialah  induktor serta  pula kapasitor. Berikut perhitungan nilai tiap komponen bersumber pada parameter yang telah ditetapkan”
Nilai Duty Cycle
D =
(1)
Arus Input Maksimal (In Max) 𝐼𝑛 𝑀𝑎𝑥 = (2)
Daya nominal perangkat PV diukur dalam kondisi pengujian standar (STC), yang ditentukan dalam standar seperti IEC 61215, IEC 61646, dan UL 1703. Secara khusus, intensitas cahaya adalah  1000  W/m 2 ,  dengan  spektrum  yang  mirip  dengan  sinar  matahari  yang  mengenai permukaan bumi pada garis lintang 35°LU pada musim panas ( massa udara  1,5), suhu selnya adalah 25 °C. Daya diukur sambil memvariasikan beban resistif pada modul antara rangkaian terbuka dan tertutup (antara resistansi maksimum dan minimum). Daya tertinggi yang diukur adalah daya 'nominal' modul dalam watt . Daya nominal ini dibagi dengan daya cahaya yang jatuh  pada  area  tertentu  pada  perangkat  fotovoltaik  (luas  ×  1000    W/m 2 )  mendefinisikan efisiensinya  ,  rasio  keluaran  listrik  perangkat  terhadap  energi  yang  datang.  Dalam  proses
perencanaan  dan  pembuatan  alat  dilakukan  terlebih  dahulu    gambar  rangkaian  untuk mempermudah proses pembuatan. Dimana alat yang akan dibuat disesuaikan dengan gambar rangkaian yang telah dibuat. Adapun rangkaian zeta converter adalah sebagai berikut :

## Gambar 6. Rangkaian Mppt Menggunakan Zeta Converter
2.4 Proses Pembuatan MPPT Menggunakan Zeta Converter
Proses pembuatan zeta converter dilakukan dengan menyesuaikan gambar rangkaian yang telah dibuat seperti Gambar 7, adapun proses pembuatan zeta converter ini merupakan selaku berikut :
1. Hal  yang  awal  wajib  dicoba  merupakan  mempersiapkan  fitur  serta  perlengkapan  – perlengkapan yang diperlukan dalam proses pembuatan semacam arduino, sensor arus acs serta sensor tegangan, LCD serta fitur – perangkan yang lain
2. Selanjutnya adalah meletakkan modul arduino ke papan rangkaian, hal ini dilakukan karna arduini adalah otak dari rangkaian zeta converter tersebut. Dimana pada arduino ini akan dimasukkan program untuk menjalankan zeta converter.
3. Selanjutnya adalah merangkai rangkaian zeta converter
4. Setelah  rangkaiam zeta  converter  dibuat,  selanjutnya  adalah  pemasangan  sensor  – sensor pendukung seperti sensor arus dan tegangan.
Gambar 7. Rangkaian Zeta Converter
5. Kemudian  hubungan  masing  –  masing  komponen  dengan  arduino  agar  masing  – masing komponen saling terkoneksi. Masukkan rangkaian kedalam box pelindung agar alat terhindar dari konsleting dan kabel terputus.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Deskripsi Dataset
Dataset yang digunakan ialah hasil pengumpulan informasi yang dicoba oleh (Sunarno, dkk, 2023) dengan tujuan buat menunjang periset serta mendesak pengembangan Perancangan sistem MPPT dengan Tata cara Anfis pada Zeta Converter dengan Beban DC digunakan buat memaksimalkan kerja Fotovoltaik yang hendak digunakan pada sumber beban DC.

## 3.2 Pengujian Zeta Converter
Untuk pengujian daya keluaran yang dihasilkan PLTS dengan menggunakan MPPT dilakukan selama 5 hari berturut – turut. Sedangkan pengujian daya keluaran PLTS menggunakan MPPT ditambah zeta  converter  dilakukan  selama  1  hari  penuh.  Adapun  hasil  pengujian  adala hsebagai berikut :

## 3.3  Pengujian Keluaran MPPT
1. Pengujian Hari Pertama Pada  pengujian  hari pertama  kondisi  hari  tidak  begitu  cerah,  matahari  yang  bersinar  tidak maksimal  sehingga  daya  keluaran  yang  dihasilkan  juga  tidak  maximal.  Adapun  tabel  data pengujian hari pertama adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Pengujian MPPT Hari Pertama
Waktu Suhu Input Output EFFESIENSI V I P V I P (Pout/Pin) X 100% 08:00 31 19,9 1,39 27,7 11,5 1,2 13,8 50% 10:00 32 19,5 1,45 28,3 13,5 1,26 17,0 60% 12:00 33 20 1,55 31,0 15,5 1,3 20,2 65% 14:00 33 20,1 1,56 31,4 16,3 1,32 21,5 69% 16:04 30 20 1,27 25,4 15 1,31 19,7 77% 18:00 29 19 1,2 22,8 14,2 1,28 18,2 80% Jumlah 118,5 8,42 166,49 86 7,67 110,30 Hasil Rata- rata 19,8 1,40 27,7 14,3 1,28 18,4 67%

## 2. Pengujian Hari Kedua
Pada  pengujian  hari  kedua  kondisi  hari  tidak  begitu  cerah,  matahari  yang  bersinar  tidak maksimal  sehingga  daya  keluaran  yang  dihasilkan  juga  tidak  maximal.  Adapun  tabel  data pengujian hari pertama adalah sebagai berikut :

## Tabel 2. Pengujian MPPT Hari Kedua
Waktu Suhu Input Output EFFESIENSI V I P V I P (Pout/Pin) X 100% 08:00 29 18 1,19 21,4 11,5 1 11,5 54% 10:00 32 19,3 1,25 24,1 11,9 1,2 14,3 59% 12:00 33 20,6 1,37 28,2 11,9 1,3 15,5 55% 14:00 29 20,1 1,36 27,3 11,7 1,3 15,2 56% 16:04 29 19,6 1,27 24,9 11 1,1 12,1 49% 18:00 29 19,2 1,2 23,0 10,3 0,9 9,3 40% Jumlah 116,8 7,64 149,04 68,3 6,8 77,83 Hasil Rata-rata 19,5 1,27 24,8 11,4 1,13 13,0 52%

## 3. Pengujian Hari Ketiga
Pada pengujian hari ketiga cahaya matahari tampah cerah, sehingga matahari yang bersinar juga  maksimal  dan  daya  keluaran  yang  dihasilkan  juga  ikut  maximal.  Adapun  tabel  data pengujian hari pertama adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Pengujian MPPT Hari Ketiga
Waktu Suhu Input Output EFFESIENSI V I P V I P (Pout/Pin) X 100% 08:00 32 20 1,3 26,0 13,7 1,8 24,7 95% 10:00 33 24,5 1,49 36,5 14,8 2 29,6 81% 12:00 34 24,9 1,97 49,1 16 2,8 44,8 91% 14:00 29 22,6 1,77 40,0 14,3 2,2 31,5 79% 16:04 30 22,8 1,76 40,1 14,9 2,5 37,3 93% 18:00 28 20,8 1,34 27,9 13,6 2 27,2 98% Jumlah 135,6 9,63 219,56 87,3 13,3 194,97 Hasil Rata-rata 22,6 1,61 36,6 14,6 2,22 32,5 89%

## 4. Pengujian Hari Keempat
Pada pengujian hari ketiga cahaya matahari tampah cerah, sehingga matahari yang bersinar juga  maksimal  dan  daya  keluaran  yang  dihasilkan  juga  ikut  maximal.  Adapun  tabel  data pengujian hari pertama adalah sebagai berikut:
Tabel 4. Pengujian MPPT Hari Keempat
Waktu Suhu Input Output EFFESIENSI V I P V I P (Pout/Pin) X 100% 08:00 30 19 2 38,0 12,4 2 24,8 65% 10:00 32 24,8 2,5 62,0 12,7 2,5 31,8 51% 12:00 33 25,7 2,8 72,0 13 2,8 36,4 51% 14:00 34 26,3 3 78,9 13,5 3 40,5 51% 16:04 33 24,7 3,7 91,4 13,8 3,7 51,1 56% 18:00 29 23,6 3 70,8 13,7 3,5 48,0 68% Jumlah 144,1 17 413,05 79,1 17,5 232,46
Waktu Suhu Input Output EFFESIENSI V I P V I P (Pout/Pin) X 100% Hasil Rata-rata 24,0 2,83 68,8 13,2 2,92 38,7 57%

## 5. Pengujian Hari Kelima
Pada pengujian hari ketiga cahaya matahari tampah cerah, sehingga matahari yang bersinar juga  maksimal  dan  daya  keluaran  yang  dihasilkan  juga  ikut  maximal.  Adapun  tabel  data pengujian hari pertama adalah sebagai berikut :
Tabel 5. Pengujian MPPT Hari Kelima
Waktu Suhu Input Output EFFESIENSI V I P V I P (Pout/Pin) X 100% 08:00 29 17 1,19 20,2 13 1 13,0 64% 10:00 30 19 2 38,0 12,8 2,5 32,0 84% 12:00 33 25,8 2,62 67,6 13 2,8 36,4 54% 14:00 33 25,8 2,6 67,1 13 2,8 36,4 54% 16:04 29 23,6 2,5 59,0 12,8 2,7 34,6 59% 18:00 29 23 2,45 56,4 12,7 2,6 33,0 59% Jumlah 134,2 13,36 308,26 77,3 14,4 185,38 Hasil Rata-rata 22,4 2,23 51,4 12,9 2,40 30,9 62%

## 3.4 Pengujian Keluaran MPPT dengan Zeta Converter
Pada pengujian daya keluaran MPPT dengan menggunakan zeta converter dilakukan selama 1  hari,  dimana  hari  yang  dipilih  adalah  hari  yang  sama  seperti  hari  ke-3  pengujian  daya keluaran MPPT yang menghasilkan tingkat effisiensi paling tinggi yaitu dengan rata – rata eff sebesar  89%.  Adapun  tabel  pengujian  MPPT  menggunakan  zeta  converter  dapat  dilihat sebagai berikut :
Tabel 6. Pengujian MPPT dengan Zeta Converter
Waktu Suhu Input Output EFFESIENSI V I P V I P (Pout/Pin) X 100% 08:00 28 21 1,26 26,5 19,2 1,22 23,4 89% 10:00 35 25,7 1,62 41,6 23,9 1,57 37,5 90% 12:00 33 25,8 1,53 39,5 24,5 1,52 37,2 94% 14:00 33 25,4 1,52 38,6 24,6 1,49 36,7 95% 16:04 32 24 1,47 35,3 23,1 1,4 32,3 92% 18:00 30 21,7 1,39 30,2 20,5 1,35 27,7 92% Jumlah 143,6 8,79 211,62 135,8 8,55 194,86 Hasil Rata-rata 23,9 1,47 35,3 22,6 1,43 32,5 92%
Didapat dilihat daya input dan output pada daya keluaran PLTS menggunakan zeta converter tidak terpaut jauh (berdekatan) dengan tingkat effisiensi yang dihasilkan tinggi yaitu 92%.

## 3.5 Perbandingan Tanpa Zeta Converer Dan Dengan Zeta Converter
Untuk mendapatkan level perbandingan yang lebih akurat dan efektif, pada pengambilan data tanpa zeta  converter,  diambil  data  dimana  tingkat  effisiensi pada  pengambilan  informasi sangat besar Dikenal pada pengambilan informasi tanpa zeta converter tingkag effisiensi yang sangat besar terjalin pada hari ke-3 ialah sebesar 89% . Adapun perbandingan tingkat effisiensi keluaran PLTS dengan menggunakan zeta converter dan tanpa menggunakan zeta converter adalah sebagai berikut :

## Gambar 8. Perbandingan Effisiensi pengambilan data
Dapat dilihat pada grafik tingkat effisiensi pada zeta converter relatif lebih stabil dibandingan tidak menggunakan zeta converter. Tingkat rata – rata effisiensi yang dihasilkan dengan zeta converter juga lebih tinggi dibandingkan tanpa zeta converter sebesar 92%.

## 4. KESIMPULAN
Pada penelitian ini dilakukan mulai Perancangan dan pembuatan alat zeta converter berhasil dilakukan dengan baik melalui penggunaan mikrokontroller arduino untuk menaikkan tingkat effisiensi daya  keluaran  pada  PLTS.  Pada output  tegangan  dan  arus  yang  dihasilkan MPPT tanpa menggunakan zeta converter memiliki rata-rata tegangan output sebesar 14,6 Volt dan arus output sebesar 2,22 Ampera.  Dengan nilai efisiensi sebesar 65%. Sedangkan keluaran tegangan  serta  arus  yang  dihasilkan  oleh  MPPT  dengan  memakai zeta  conventer mempunyai tegangan output sebesar 22,6 Volt dan arus output sebesar 1,43 Ampere dengan efisiensi 92%. Adapun nilai duty cycle yang dihasilkan adalah sebesar 0,26 atau 26% dan arus input maximal yang dihasilkan setelah perhitungan adalah sebesar 5,02 Ampere.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada LP2M UMSU yang sudah memberikan bantuan dalam penelitian tersebut, sehingga  dapat  menyelesaikan  penelitian  dengan  tepat  waktu  dan  semoga  kerjasama kelembagaan  yang  telah  terjalin  selama  ini,  semakin  meningkat  dan  semoga  Allah  SWT senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita sekalian. Amin.
89% 90% 94% 95% 92% 92% 95% 81% 91% 79% 93% 98% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 0 8 : 0 0 1 0 : 0 0 1 2 : 0 0 1 4 : 0 0 1 6 : 0 4 1 8 : 0 0 Pr es en ta se pukul (wib) Zeta Converter MPPT

## DAFTAR RUJUKAN
Baqaruzi, S., Kananda, K., & Muhtar, A. (2020). Perbandingan Penempatan Panel Fotovoltaik Di  Atas  Tanah  (Ground  Mounting  PV)  Atau  Di  Atas  Atap  (Rooftop  Pv)  Sebagai Implementasi  Pemanfaatan  PLTS  yang Efisien  Di  ITERA. Jurnal  Elektro, 13(1), 31–38. https://doi.org/10.25170/jurnalelektro.v13i1.1822
ESDM.  (2018). Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  49  Thn  2018  Tentang  Penggunaan  Sistem Pembangkit LIstrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT. PLN (Persero). 18.
Ezema,  L.  S.,  Ifediora,  E.  C.,  Olukunle,  A.  A.,  &  Onuekwusi,  N.  C.  (2021).  Design  and
Implementation of an Esp32-Based Smart Embedded Industrial Poultry Farm. European Journal of Engineering and Technology Research, 6(3), 38–43.
https://doi.org/10.24018/ejers.2021.6.3.2397
Harahap,    dkk.  (2023).  Installation  of  PLTS  as  a  Source  of  Electricity  for  Enhancement  of Chicken Farming Business in Percut Sei Tuan Sub-District Deli Serdang District. Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(4), 1111–1117. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v7i4.15353
Harahap, P., Adam, M., & Oktrialdi, B. (2019). Optimasi Kapasitas Rooftop Pv Off Grid Energi Surya  Berakselerasi  di  Tengah  Pandemi  Covid-19  untuk  Diimplemtasikan  pada  Rumah Tinggal. 5(1), 31–38.
Harahap, P., Pasaribu, F. I., & Adam, M. (2020). Prototype Measuring Device for Electric Load in Households Using the Pzem-004T Sensor. Budapest International Research in Exact Sciences Journal, 2(3), 347–361.
Harahap, P. dkk. (2023). Implementation of 3000-watt inverter as a source of electrical energy in solar power plants.. Jurnal Polimesin. 20(2), 121–127.
Hess, A. (2005). BAB 2 Dasar Teori 2.1 Honeypot. 6–26.
Kestabilan, D. (2021). Analisis Penghematan Energi Pada Pelanggan Lisrik 1300 Watt Dalam. 2(1).
Musa, A., & Galadanci, G. (2010). 5kVa power inverter design and simulation based on boost converter and H-bridge inverter topology. Bayero Journal of Pure and Applied Sciences, 2(1), 6–13. https://doi.org/10.4314/bajopas.v2i1.58448
Nandiwardhana,  A. P.,  Suryoatmojo,  H.,  &  Ashari,  M.  (2016). Perancangan  Zeta  Converter yang  dilengkapi  Power  Factor  Correction  pada  Aplikasi  Pengaturan  Kecepatan  Motor Brushless DC. Jurnal Teknik ITS, 5(2), 169–175.
Nugroho,  R. A., Facta, M., & Yuningtyastuti, Y. (2014). Memaksimalkan Daya  Keluaran  Sel
Surya Dengan Menggunakan Cermin Pemantul Sinar Matahari (Reflector). Transient, 3(3),
408–414.
Pradipta,  A.,  Suryoatmojo,  H.,  &  Riawan,  D.  C.  (2016).  Perancangan  dan  Implementasi Konverter  Zeta  dengan  Induktor  Gandeng  dan  Kapasitor  Pengali  Untuk  Aplikasi
Fotovoltaik. Jurnal Teknik ITS Vol., 5(2), 1–7.
Sunarno, E.,  Sudiharto, I.,  & Yolanita,  D. (2023). Design MPPT with  Anfis Method  on Zeta
Converter  With  DC  Load. Kinetik:  Game  Technology,  Information  System,  Computer Network, Computing, Electronics, and Control, 4(1).
https://doi.org/10.22219/kinetik.v8i1.1629
Sunarno, E., Wahjono, E., Nugraha,  S.  D., Sudiharto,  I., Qudsi, O.  A., &  Hefdi,  M. (2017).
Desain  Dan  Implementasi  Zeta  Converter  Dengan  Metode  Mppt  Modified  P  &  O  Pada Aplikasi Rumah Mandiri. Prosiding Sentrinov, 3, 300–312.
Systems, C., Mossa, M. A., Gam, O., & Bianchi, N. (2022). Performance Enhancement of a Hybrid Renewable Energy. 2(1), 140–171.
Theodore Wildi. (2008). Teori Motor Induksi Tiga Fasa Universitas Semarang. 7–37.
Zahra,  E.  E.,  Dewatama,  D.,  &  Yulianto.  (2003).  Zeta  Converter  dengan  MPPT  P&O  untuk
Mendapatkan Daya Optimal Akibat Perubahan Arus dan Tegangan. Jurnal Elkolind, 10(1),
9–17. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33795/elkolind.v10I1.2744