Rancang Bangun Sistem Deteksi Kebakaran Gedung di Universitas Islam Lamongan Berbasis Mikrokontroller Menggunakan Radio Frekuensi
Affan Bachri *)
*) Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Islam Lamongan
E-mail :, avanbe@gmail.com

## Abstrak
Proses  datangnya  kebakaran  selalu  tanpa  dapat  diperkirakan  dan  diprediksi  terlebih  dahulu.  Kapan datangnya, apa penyebabnya, tingkat cakupannya serta seberapa besar dampak yang ditimbulkannya, adalah hal-hal yang tidak bisa diperkirakan oleh kemampuan manusia. Perancangan sistem pengamanan kebakaran yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penghuni di gedung.analisa yang dilakukan adalah  dengan  mengukur  dan  mendata  suhu  serta  melakukan  serangkaian  beberapa  percobaan.  Suhu dilengkapi  dengan  satuan  celcius  (C)  dan  asap  menggunakan  satuan  PPM  (part  per  million).  Dengan  cara kerja,  sensor  asap  dan  suhu  akan  mendeteksi  secara  sendiri  dan  bekerja  dengan  baik.  Dan    Hal  ini  untuk menghindari  adanya  kesalahan  yang  diakibatkan  kenaikan  suhu  akibat  sinar  matahari  ataupun  asap  akibat rokok.  Jika  Sensor  suhu  LM35  mencapai  40  C  maka  suhu  akan  mendeteksi  dan  buzzer  akan  berbunyi  led akan menyalah Dan LCD 2x16 akan menampilkan “AWAS ADA ASAP”. Jika Asap mencapai dari 600 ke atas sensor  asap  akan  mendeteksi  dan  buzzer  akan  berbunyi,  lampu  led  akan  menyala  lalu  di  LCD  2x16  akan menampilkan “AWAS ADA KEBAKARAN”.
Kata kunci: Asap, Lm35, Radio Frekuensi, Mikrokontroller Atmega328.

## I. PENDAHULUAN
Akhir-akhir  ini  sering  terjadi  kebakaran  yang disebabkan  oleh  beberapa  faktor  termasuk  kelalaian manusia  ( human  error )  dalam  menggunakan  alat-alat elektronik  yang  berbahaya  yang  bisa  menimbulkan kebakaran,  ataupun  adanya  hubungan  singkat  dari jaringan  listrik  yang  ada  dalam  gedung  atau  bangunan yang  akhirnya  akan  menimbulkan  percikan  api,  dan beberapa faktor yang lainnya.
Proses  datangnya  kebakaran  selalu  tanpa  dapat diperkirakan  dan  diprediksi  terlebih  dahulu.  Kapan datangnya,  apa  penyebabnya,  tingkat  cakupannya  serta seberapa  besar  dampak  yang  ditimbulkannya,  adalah hal-hal  yang  tidak  bisa  diperkirakan  oleh  kemampuan manusia.  Teknologi  yang  ada  hanya  dapat  membantu memberi peringatan dini, tetapi mempunyai kemampuan yang  sangat  terbatas  untuk  memberi  waktu  persiapan danpertolongan dalam menghadapi bahayanya. kembangkan  menggunakan  modul radio  frekuensi  (RF) sebagai  mengirim  data  ke  alarm  kebakaran,  dan  dapat digunakan  untuk  mengontrol  beberapa  ruangan  dengan satu mikrokontroller, dapat disimpulkan pembuatan alat pendeteksi kebakaran membutuhkan biaya lebih murah. Serta dapat memonitoring  suhu ruangan dan  instensitas asap  dan  menggunakan  battrey  sebagai  catu  daya cadangan saat terjadi pemadaman listrik.

## MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan dari perancangan ini adalah:
1. Dapat  merancang  rangkaian  sensor  kebakaran  dan komponen-komponenya bekerja baik pada sistem.
2. Dapat merancang software agar mikrokontroller bisa menampilkan suhu asap dan suhu ruangan.

## II. METODOLOGI

## Rancangan Penelitian
Dalam  penelitian  ini  metode  yang  digunakan meliputi  perancangan  rangkaian  elektrik,  sistematis, agar  diperoleh  data  dan  informasi  yang  akurat.  Mulai dari  pengumpulan  data,  perancangan,  pembuatan  alat, pengujian,  hingga  analisis  hasil  sistem.  Gambar  1 menunjukkan blok diagram perancangan alat
Gambar 1. Digram Blok Perencanaan Alat
Perakitan perangkat keras transmitter Pembuatan  perangkat  keras  transmiter  yaitu  dengan membuat  rangkaian  skema  pada  software  Eagle, kemudian  hasil  gambar  skemarangkaian  dirangkai dengan  PCB  lubang,  komponen  disusun  sesuai  skema rangkaian  yang telah dibuat, pada proses  ini komponen Arduino,  sensor  ASAP,LM35, modul  RF  433 MHz,power  supply  dan  soket  dipasang    ke  PCB. Selanjutnya, penyambungan kabel langsung ke arduino.
Gambar 4. Skema Perancangan Transmitter
Perakitan perangkat keras receiver Pada  perangkat  keras  receiver  ini  desain  rangkaian sama  menggunakan  aplikasi  Eagle,  rangkaian  receiver hanya  menerima  data  dan  menampilkan  dengan  LCD 16x2, komponen pada rangkaian receiver yaitu Arduino, LCD  16x2,  LED  indikator,  buzzer,  baterai  dan  modul receicer433 MHz.
Gambar 5. Skema Perancangan Receiver
Prinsip  kerja  untuk  mensuplai  tegangannya  adalah power  suplay  atau  adaptor.  Sedangkan  prinsip  kerja sistem,  diawali  dengan  memasukkan  data-data  yang berhubungan  dengan    asap,  suhu  ruangan  dan  radio frequensi. Data tersebut meliputi data sensor asap,sensor suhu  danradio  frequensi.  Data-data  sensor  tersebut dimasukkan  kedalam  mikrokontroller.  Data-data  yang sudah dimasukkan akan  menjadi  acuan  mikrokontroller untuk  menjalankan  system.  Jika  kondisi  sensor  asap berkurang/tidak  ada(dibaca  oleh  sensor  asap)    maka mikrokontroller  akan  menjalankan  system  untuk menyalakan  transmiiter  terus  diterma  oleh  radio ferequensi,  Jika  kondisi  suhu  ruangan  (dibaca  oleh sensor  suhu)    maka  mikrokontroller  akan  menjalankan system  untuk  menyalakan  transmitter  terus  diterima oleh  radio  frequensi  danHasil  input  data  akan  di tampilkan pada LCD.dan  begitu seterusnya.

## Perancangan Rangkaian Sensor LM35
Gambar 6. Skema Pemasangan dan Pengujian Sensor lm35
Sensor  LM35  Berdasarkan  hasil  pengujian  yang telah  dilakukan  ,  terukur  tegangan  untuk  mensuplai sensor  suhu  LM35  sebesar  4,9  Volt,  dan  didapatkan tegangan output pada sensor suhu LM35 yang berubah- ubah  nilainya  sesuai  suhu  ruangan  yang  diukur,  sesuai tabel  diatas  didapatkan  tegangan  0,3  –  0,38  Volt  pada suhu  antara  30  –  45  derajat  celcius.  Dan  didapatkan perbedaan  suhu  pada  pembacaan  sensor  suhu  di tampilan  LCD  2x16    dan  termometer  ruangan.  Namun perbedaan  tersebut  hanya  mempunyai  selisih  yang cukup  sedikit.  oleh  karena  itu  disimpulkan  bahwa termometer  dapat  berfungsi  dengan  baik  dan  sesuai kegunaannya.

## Perancangan Rangkaian Sensor Asap
Gambar 7. Skema Pemasangan dan Pengujian Sensor Asap
Hasil  dari  pengukuran  intensitas  asap  pada  sensor asap  terukur tegangan  input  ke  sensor  asap  sebesar  4,6 Volt  DC  yang  disupply  dari  Arduino,  kemudian didapatkan  hasil  pengukuran  sensor  berupa  tegangan analog  yang  nilainya  berubah  naik  ketika  terdeteksi asapdan  sebaliknya,  dapat  dilihat  di  tabel  4.2. didapatkan pengukuran tegangan output pada voltmeter 2  antara  0,11  –  0,51  Volt  DC.  Dan  hasil  pengukuran Analog  pada  SerialMonitor  Arduino  IDE  antara  29 sampai  113.Dan  didapatkan  hasil  konversi  dari  nilai Analog ke Satuan PPM anatara 279  –  629 PPM.Sensor asap  akan  mendeteksi  sendiri    jika  asap  mencapai  629 dan Sensor asap akan bekerja dengan baik.

## Perancangan Rangkaian Modul RF
Gambar 8. Skema Pemasangan dan Pengujian Modul Radio Frekuensi
Modul  RF  433  Mhz  ini  digunakan  untuk  mengirim informasi  data  kebakaran  tiap  ada  kebakaran    dan notifikasi  terjadinya  gangguan  dari  mikrokontroler pengirim  ke  mikrokontroler  penerima.  Pada  pembuatan Remot  Notifikasi  Gangguan  ini  menggunakan  Modul Radio  Frekuensi  dengan  frekuensi  433  mHz.  Mitode pengujian  modul  RF  433Mhz  dilakukan  dengan memberi  variasi  jarak  antara  modul  Pengirim  RF  dan modul penerima RF.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pengujian Rangkaian
Pengujian  rangkaian  dilakukan  dengan    pengujian sensor  kebakaran  ruangan,  kemudian  dilanjutkan dengan  pengujian  untuk  mengetahui  jarak  maksimum transmisi  data  dengan  modul  RF  433  MHz  baik  tanpa halangan maupun dengan halangan. Untuk mensimulasikan  variasi  kebakaran  dan  tampilan  LCD 16x2  dilakukan  dengan  cara  memberikan  macam macamkebakran  pada  sensor.  Untuk  mengetahui  jarak maksimum  transmisi  data  digunakan  catu  daya  5  Volt dan baudrate 500bps pada modul RF 433 MHz.

## Hasil Pengujian Rangkaian LM35
Pada  tahap  ini  Sensor  kebakaran  ini  menggunakan sensor suhu (LM35) sehingga dilakukan pengujian pada hasil  pembacaan  kebakaran  yang  sudah  dikoversi  oleh sistem  program    Arduino.  Berdasarkan  hasil  pengujian yang  telah  dilakukan  ,  terukur  tegangan  untuk mensuplai  sensor  suhu  LM35  sebesar  4,9  Volt,  dan didapatkan  tegangan  output  pada  sensor  suhu  LM35 yang  berubah-ubah  nilainya  sesuai  suhu  ruangan  yang diukur,  sesuai  tabel  diatas  didapatkan  tegangan  0,3  – 0,38 Volt pada suhu antara 30 – 45 derajat celcius. Dan
didapatkan  perbedaan  suhu  pada  pembacaan  sensor suhu  di  tampilan  LCD  2x16    dan  termometer  ruangan. Namun  perbedaan  tersebut  hanya  mempunyai  selisih yang cukup  sedikit. oleh karena  itu disimpulkan  bahwa termometer  dapat  berfungsi  dengan  baik  dan  sesuai kegunaannya.
Tabel 1. Data Hasil Pengujian Rangkaian Suhu LM35
4.9 0.34
30 35
4.9 0.31
31 31
4.9 0.3
32 30
4.9 0.32 30 33 4.9 0.38 40 41 4.9 0.38 43 41
4.9 0.37 45 40 Hasil Pengukuran Thermometer Hasil Pengukuran Sensor Suhu LM35
Hasil pengukuran Volmeter 1 (Volt) Hasil pengukuran Volmeter 2 (volt)

## Hasil Pengujian Rangkaian LM35
Sensor  kebakaran  ini  menggunakan  sensor  Asap (MQ)  sehingga  dilakukan  pengujian  pada  hasil pembacaan kebakaran yang sudah di koversi oleh sistem program  Arduino.  Pada  tabel  di  bawah  ini  merupakan hasil pengujian sensor Asap MQ dan Analog. Hasil dari pengukuran  intensitas  asap  pada  sensor  asap  terukur tegangan input ke sensor asap sebesar 4,6 Volt DC yang disupply  dari  Arduino,  kemudian  didapatkan  hasil pengukuran  sensor  berupa  tegangan  analog  yang nilainya  berubah  naik  ketika  terdeteksi  asapdan sebaliknya,  dapat  dilihat  di  tabel  4.2.  didapatkan pengukuran  tegangan  output  pada  voltmeter  2  antara 0,11  –  0,51  Volt  DC.  Dan  hasil  pengukuran  Analog pada  SerialMonitor  Arduino  IDE  antara  29  sampai 113.Dan didapatkan hasil konversi dari  nilai  Analog ke Satuan  PPM  anatara  279  –  629  PPM.Sensor  asap  akan mendeteksi sendiri  jika asap mencapai 629 dan Sensor asap akan bekerja dengan baik
Tabel 2. Data Hasil Pengujian Rangkaian Sensor asap
4.6 0.51 113
629 4.6 0.4 102 629 4.6 0.11 29 279 4.6 0.28 71 485 4.6 0.12 30 288
4.6 0.25
60 422 Hasil Pengukuran Analog di Serial Monitor Hasil Pengukuran Sensor Asap MQ(ppm) Hasil Pengukuran Voltmeter 1 (Volt) Hasil Pengukuran Voltmeter 2 (Volt)

## Pengujian Rangkaian RF 433 Mhz
a. Pengujian Transmisi Data Luar Ruangan
Pengujian  pertama  dilakukan  pada  tempat terbuka  yang  memiliki  luas  kurang  lebih  20  meter dan  tidak  memiliki  halangan  apapun.  Kemudian, pengujian  dilakukan  dengan  memasang  rangkaian transmitter  dan  rangkaian  receiver  dengan  range jarak  yang  berbeda,  mulai  dari  jarak  yang  terdekat sampai  jarak  yang  paling  jauh.  Maka  didapatkan hasil  pengujian  yang  peneliti  cantumkan  dalam bentuk tabel sebagai berikut :
Tabel 3. Tabel Hasil Pengujian Modul RF di Luar
Ruangan 2 meter Sukses 6 Data 6 Data 4 meter Sukses 6 Data 6 Data 6 meter Sukses 6 Data 6 Data 8 meter Sukses 6 Data 6 Data 10 meter Sukses 6 Data 6 Data 12 meter Sukses 6 Data 6 Data 14 meter Sukses 6 Data 6 Data 16 meter Sukses 6 Data 6 Data 18 meter Gagal 6 Data 3-4 Data Hasil Data Diterima 5 Volt Catu Daya Jarak Transmisi Status Pengiriman Hasil Data Dikirim

## b. Pengujian Transmisi Data Dalam Ruangan
Pengujian transmisi data dengan kondisi  melalui halangan ini dilakukan didalam bangunan satu lantai yang luasnya beragam dengan ketebalan tembok ±14 cm dengan material bata, pasir, dan semen dan pada ruangan  tersebut  terdapat  perangkat  elektronik lainya.  Denah  bangunan  yang  digunakan  untuk pengujian alat adalah sebagai berikut:
Gambar 9. Denah Pengujian Dalam Ruangan
Bagian  transmitter  ditempatkan  di  salah  satu ruangan,  sedangkan  bagian  receiver  berpindah-pindah untuk memberikan variasi jarak. Sebagai penjelasan dari peletakan  Transmitter  dan  Receiver  dalam  penjelasan berupa posisi sebagai berikut.
Transmitter  (dilambangkan  dengan  simbol  kotak hijau bertanda Tx) berada di ruang A memancar dengan catu  daya  5  Volt,  sedangkan  receiver  (dilambangkan dengan simbol  bulat  biru  bertanda Rx)  berada di  ruang B  menerima data dengan catu daya 5 Volt. Transmitter tetap  pada  posisinya,  sedangkan  receiver  bergeser menjauh  segaris  dengan  transmitter  (ditandai  dengan garis  panah)  untuk  memberikan  variasi  jarak.  Posisi bulat  merah  pada  gambar  menandakan  posisi  akhir kegagalan data diterima akibat jarak dan jumlah tembok melebihi jumlah yang dapat ditembus oleh sinyal.
Dari  pengujian  diatas  didapatkan  bahwa  transmisi data optimal dalam ruangan yaitu pada catu daya 5 Volt, baudrate  500  bps  dan  jarak  terjauhnya  adalah  7  meter dengan  melalui  halangan  2  tembok.  Ketebalan  tembok sangat  berpengaruh  pada  sampainya  sinyal  transmisi data  dari  transmitter  kereceiver.  Semakin  banyak, semakin rapat, semakin tebal material halangan tersebut dan semakin banyak perangkat elektronik pada ruangan, maka  sinyal  transmisi  makin  sulit  untuk  diterima  oleh receiver.
Karena,  gelombang  radio  ditransmisikan  melalui media  udara.  Maka  adanya  banyak  gangguan  radiasi gelombang  radio  lain  dari  perangkat  elektronik  dan
sedikit  celah  akan  mampu  menghalang  transmisi  data kepada receiver.
Tabel 4. Tabel Hasil Pengujian Transmisi Data dalam Ruangan
Catu Daya Jarak (M) Halangan Tembok Hasil Terkirim Hasil Diterima Status 5 m 1 6 Data 6 Data Sukses 6 m 1 6 Data 6 Data Sukses 7 m 1 6 Data 6 Data Sukses 7 m 2 6 Data 6 Data Sukses 8 m 2 6 Data 3 Data Gagal 5 Volt

## Pengujian Rangkaia Keseluruhan
Pengujian  sistem  keseluruhan  menggunakan baterai pada bagian receiver, rangkaian transmitter yaitu 6  sensor  yang  dipasang  dalam  2  ruangan.  Untuk mendapatkan nilai kebakaran, sensor kebakaranpertama dipasang  pada  Ruangan  A  dan  sensor  kedua  di  Pasang pada Ruangan B. Untuk Jalursemua sensor ditempatkan ke  arduino  atauRangkaian  kedua  yaitu  rangkaian receiver  yang  terdiri  dari  Arduino  Uno  R3  dan  LCD 16x2,  LED  indikator  dan  Buzzer  yang  berfungsi  untuk menampilkan  hasil  pengukuran  suhu  dan  asap  pada rangkaian transmitter.
Tabel 5. Tabel Hasil Pengujian Rangkaian keseluruhan 41 35 225 33 32 222 Aktif (RA) 10 meter Sukses Sukses 33 42 330 34 33 250 Aktif (RA) 10 meter Sukses Sukses 35 33 665 32 34 290 Aktif (RA) 10 meter Sukses Sukses 32 33 300 41 32 280 Aktif (RB) 10 meter Sukses Sukses 33 34 285 33 40 271 Aktif (RB) 10 meter Sukses Sukses 34 33 266 32 33 660 Aktif (RB) 10 meter Sukses Sukses 32 33 223 33 34 220 Tidak aktif 10 meter Sukses Sukses 33 34 225 34 35 230 Tidak aktif 10 meter Sukses Sukses Hasil Pengujian Sensor suhu 1 Sensor suhu 2 Sensor asap pendeteksi Jarak RF RX RX Pemberit ahuan Sensor suhu 1 Sensor suhu 2 Sensor asap Ruang A Ruang B

## Pembahasan
Dari  pengujian  yang  telah  dilakukan  dari  pengujian sensor  pendeteksi  kebakaran  dan  sampai  pengujian keseluruhan  pada  setiap  bagian  dapat  bekerja  dengan baik.  Keenam  sensor  dapat  bekerja  dengan  baik.  Serta transmitter  RF  433  Mhz  dapat  mampu  mengirim  data dan  menerima  data.  Pada  tabel  4.1.pengujiandilakukan pada  berapa  sumber  Ssuhu,  pada  rangkaian  transmitter sensor  suhu  dapat  membaca  suhu.  Selanjutnya  data sensor  dikirim  oleh  rangkaian  RF  433  MHz.  kemudian data  diterima  rangkaian  receiver  433  MHz  dan ditampilkan  di  LCD  16x2  dan  LED  indikatorsesuai sensor yang dikirim.
Pada  percobaan  kedua,  pengujian  dilakukan  dengan menggunakan  sensor  asap,  pada  rangkaian  transmitter sensor  asap  dapat  membaca  intensitas  kepekatan asapselanjutnya  data  sensor  dikirim  oleh  rangkaian  RF 433  MHz.  kemudian  data  diterima  rangkaian  receiver 433  MHz  dan  ditampilkan  di  LCD  16x2  dan  LED indikatorsesuai sensor yang dikirim.
Dalam  pengujian  kali  ini  masih  terdapat  beberapa hasil  yang  kurang,  yaitu  pada  setiap  pembacaan  sensor masih  kurang  sesuai  dan  kurang  sensitif  serta membutuhkan  waktu  untuk  mengidentifikasi  pada parameternya.  Dan  pada  pengiriman  data  jarak maksimal  yang  dapat  dijangkau  20  meter  sampai  30
meter  dan  pada  ruang  terbuka.  Jika  pada  terdapat halangan  seperti  ruang/  tembok  pengiriman  sulit  untuk mengirim  data.  Makin  sulit  untuk  diterima  oleh receiver.  Karena,  gelombang  radio  ditransmisikan melalui  media  udara.  Maka  adanya  banyak  gangguan radiasi  gelombang  radio  lain  dari  perangkat  elektronik dan  sedikit  celah  akan  mampu  menghalang  transmisi data kepada receiver.

## IV. PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pengujian  dan  analisa  rangkaian alat rancang bangun sistem deteksi kebakaran gedung di Universitas  Islam  Lamongan  berbasis  mikrokontroller menggunakan radio frekuensi:
1. Sistem pendeteksi kebakaran yang dibuat bekerja sesuai  dengan  yang  diharapkan,  yaitu  ketika terdapat  suhu  dan  asap.  Maka  sensor  asap  dan suhu akan mendeteksi secara sendiri dan bekerja dengan  baik.  Dan    Hal  ini  untuk  menghindari adanya  kesalahan  yang  diakibatkan  kenaikan suhu  akibat  sinar  matahari  ataupun  asap  akibat rokok.  Jika  Sensor  suhu  LM35  mencapai  40  C maka  suhu  akan  mendeteksi  dan  buzzer  akan berbunyi  led  akan  menyalah  Dan  LCD  2x16 akan  menampilkan  “AWAS  ADA  ASAP”.  Jika Asap mencapai dari 600 ke atas sensor asap akan mendeteksi dan buzzer akan berbunyi, lampu led akan  menyala  lalu  di  LCD  2x16  akan menampilkan “AWAS ADA KEBAKARAN”.
2. Pembuatan perangkat lunak atau kode pemograman  Arduino  untuk  menampilkan  suhu asap  dan  suhu  ruangan,  dimulai  dengan menambahkan  library  modul  yang  digunakan, pada  penelitian  ini  digunakan  library  Radio Frekuensi, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan  pin  kaki  sensor  pada  mikrokontroler Arduino.  Kemudian  Arduino  mengolah  data yang  didapatkan  dari  semua  sensor  untuk dideteksi  apakah  nilai  tersebut  melebihi  batas yang  sudah  ditentukan.  Jika  tidak  mendeteksi adanya  nilai  yang  melebihi  batas,  Arduino  akan mengirim nilai-nilai sensor ke perangkat penerima  melalui  modul  Radio  Frekuensi,  dan ditampilkan  value  nilai  yang  didapatkan  oleh sensor

## PUSTAKA
Ahmad Faishal, Maun Budiyanto, Pendeteksi kebakaran dengan menggunakan sensor suhu LM35 dan sensor asap”, jurnal program diploma teknik elektro vokasi UGM,  yogyakarta  jalan  yacaranda  sekip  unit  IV yogyakarta, 2010.
Agus  Nuryadi,  Prototipe  Penyiram  Tanaman  Otomatis
Tanaman  Cabai  Berbasis  Mikrokontroller  ATMega
16 Yogyakarta, 2015.
Budiharto, Widodo, dan Gamayel Rizal, Belajar Sendiri 12  Proyek  Mikrokontroler  untuk  Pemula,  Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007.
Devin  Favian,  Heri  Supomo,  Perancangan  sistem deteksi kebakaran berbasis komputer untuk galangan kapal”,  jurnal  jurusan  teknik  perkapalan,  fakultas teknologi    kelautan,  institut  teknologi  sepuluh nopember (ITS), 2012. Datasheet ATMega328. 2015. (http://www.atmel.com/images/Atmel-8271-8-bit- AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A- 88PA-168A-168PA-328-
328P_datasheet_Complete.pdf). (download). diakses tanggal 24 Maret 2017.
Fardhan Arkan, Sistem detektor kebakaran untuk rumah susun  dengan  sistem  wireless  sensor  network”, jurusan  teknik  elektro  fakultas  teknik  universitas bangka belitung, 2014.
Hariyanto,  W.,  “Monitoring  Suhu  Ruangan  dan  Kerja Pemadam  Kebakaran dari Jarak Jauh  Berbasis PC“,
Skripsi S-1, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001.
Subhan  Apryandi,  Rancang  bangun  sistem  detektor kebakaran  via  handphone  berbasis  mikrokontroler”, jurnal  program  studi  teknik  elektro  fakultas  teknik universitas tanjungpura pontianak, 2013.
Salemba  Infotek,  Jakarta,  Wahana  Komputer,  Teknik Antarmuka  Mikrokontroler      Dengan  Komputer Berbasis Delphi (2006).
Putra,  A.E.,  “Belajar  Mikrokontroler  AT89C51/52/55 Teori  dan  Penerapannya“,  Edisi  2,  Gava  Media, Yogyakarta, 2004.
Tole  Sutikno,  Wahyu  Sapto  Aji,  Rahmat  Susilo.
Perencanaan Alat Pendeteksi Kebakaran Berdasarkan Suhu dan Asap Berbasis
Mikrokontroller  AT89S52”,  Jurnal,  Teknik  Elektro, Fakultas  Teknlogi  Industri,  Universitas  Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 2006.
Wahyu  Santoso,  Eko.  Prototype  Penyiraman  Tanaman Otomatis  Dengan  Sensor  Kelembaban  Tanah Berbasis Mikrokontroller ATMega328”, Skripsi S-1, Teknik  Elektro,  Fakultas  Teknik,  Universitas  Islam Lamogan, Lamongan, 2016.