Abstrak—PT.  Pertamina  RU  II  Dumai  adalah  sebuah perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang  pengolahan  minyak dan  gas  bumi.  Dalam  perjalanannya,  PT.  Pertamina  RU  II Dumai berencana untuk melakukan integrasi sistem kelistrikan terhadap  jaringan  PT.  PLN  untuk  memenuhi  kebutuhan listriknya.  Dengan  adanya  pengintegrasian  ini,  keamanan sistem kelistrikan juga harus diperhitungkan. Keamanan pada sistem  kelistrikan  industri  bertujuan  untuk  mengurangi  atau memperkecil kemungkinan kerusakan peralatan akibat adanya gangguan yang dapat terjadi. Proteksi pada sistem kelistrikan dapat  diatur  dengan  menggunakan  rele  proteksi.  Pada praktiknya,  kinerja  pengamanan  juga  harus  berdasarkan koordinasi  yang  tepat.  Pada  tugas  akhir  ini  akan  dibahas mengenai evaluasi koordinasi proteksi pada PT. Pertamina RU II Dumai akibat integrasi dengan jaringan PT. PLN. Koordinasi yang  akan  dievaluasi  dalam  tugas  akhir  ini  adalah  rele  arus lebih gangguan fasa dan gangguan tanah. Setting yang diperoleh akan disimulasikan pada software ETAP 12.6.0.
Kata Kunci—Integrasi PLN, Koordinasi Proteksi, Rele Proteksi.

## I. PENDAHULUAN
ALAM  kegiatan  industri,  listrik  merupakan  salah  satu faktor  yang  amat  penting.  Kualitas  sistem  kelistrikan suatu industri akan berpengaruh pada kualitas produksi. Salah satu  faktor  penentu  kualitas  suatu  sistem  kelistrikan  adalah kontinuitas  listrik  pada  sistem  tersebut.  Kontinuitas  listrik sangat  diperlukan  agar  pemasokan  daya  ke  beban  tidak terganggu  pada  saat  terjadi  gangguan  maupun  saat  keadaan normal.  Salah  satu  upaya  untuk  menjaga  kontinuitas  listrik adalah dengan menggunakan koordinasi proteksi yang baik.
Sistem  proteksi  harus  bekerja  secara  cepat  dan  akurat untuk  mengisolasi  gangguan,  selektif  dalam  mengisolasi gangguan,  memiliki  tingkat  keandalan  yang  tinggi,  serta memiliki  sensitivitas  yang  baik  sehingga  peralatan  proteksi dapat  mendeteksi  terjadinya  gangguan  dengan  nilai  sekecil mungkin  [1].  Proteksi  pada  sistem  kelistrikan  dapat  diatur dengan  menggunakan  rele  proteksi.  Parameter  yang  dapat diatur pada rele antara lain arus pickup , time delay dan time dial . Pengaturan ini kemudian akan menentukan apakah suatu sistem proteksi sudah bekerja dan terkoordinasi dengan baik atau belum.
PT. Pertamina RU II Dumai merupakan perusahaan yang bergerak  dibidang  pengolahan  minyak  dan  gas  bumi  yang dikelola oleh negara. Untuk memenuhi kebutuhan listrik, PT. Pertamina  RU  II  Dumai  berencana  untuk  mengalihkan sebagian  beban  untuk  disupply  oleh  PT.  PLN  Persero. Dengan pengalihan ini, sistem kelistrikan PT. Pertamina RU II Dumai akan terintegrasi dengan jaringan PT. PLN. Hal ini kemudian  berdampak  pada  koordinasi  proteksi  pada  PT.
Pertamina RU Dumai. Dengan pengalihan beban, koordinasi proteksi  perlu  dievaluasi  kembali.  Tugas  akhir  ini  akan membahas  mengenai  evaluasi  koordinasi  proteksi  pada  PT. Pertamina RU II Dumai akibat integrasi dengan jaringan PT. PLN.

## II. PROTEKSI SISTEM TENAGA LISTRIK

## A. Gangguan pada Sistem Kelistrikan
Gangguan pada system kelistrikan adalah sebuah keadaan tidak  normal  yang  terjadi  dalam  sebuah  system  kelistrikan yang  mengakibatkan  system  tidak  bekerja  dalam  keadaan yang seharusnya. Gangguan pada sistem tenaga listrik dapat diklasifikasikan kedalam dua jenis yaitu gangguan permanen dan  gangguan  temporer.  Gangguan  permanen  merupakan jenis  gangguan  yang  dapat  merusak  peralatan  pada  sistem. Gangguan  permanen  dapat  disebabkan  oleh  besarnya  arus yang  mengalir  dalam  rentang  waktu  yang  singkat  yang kemudian mengakibatkan kenaikan suhu. Kenaikan suhu ini memungkinkan  untuk  terjadi  ledakan  atau  pelelehan peralatan.  Gangguan  temporer  merupakan  jenis  gangguan yang masih dapat diatasi dengan mengisolasi peralatan yang terkena  gangguan  dari  sistem  sehingga  jenis  gangguan  ini dapat  dikatakan  sebagai  gangguan  sementara.  Gangguan temporer merupakan jenis gangguan yang lebih sering terjadi dibandingkan  dengan  gangguan  permanen.  Gangguan temporer  dapat  diatasi  dengan  mengisolasi  bagian  yang mengalami  gangguan  sehingga  perlu  adanya  sistem koordinasi proteksi yang baik untuk mengatasinya[2]. Salah

## Evaluasi Koordinasi Proteksi pada Sistem Kelistrikan PT. Pertamina RU II Dumai Akibat Integrasi dengan Jaringan PT. PLN
Victor Bramsom Pardede dan Margo Pujiantara Departemen Teknik Elektro, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : margo@ee.its.ac.id
D
Gambar  1.  Sistem  kelistrikan  PT.  Pertamina  RU  II  Dumai  setelah integrasi dengan jaringan PT. PLN.
satu  gangguan  yang  sering  terjadi  pada  sistem  kelistrikan adalah  gangguan  arus  lebih.  Gangguan  arus  lebih  dapat disebabkan oleh dua hal yaitu akibat beban lebih dan akibat hubung singkat.
1. Gangguan beban lebih merupakan jenis gangguan ketika arus yang mengalir pada peralatan melebihi arus nominal yang diizinkan. Akibat adanya aliran arus yang melebihi kapasitas peralatan listrik, kenaikan suhu mungkin terjadi. Apabila  dibiarkan,  dapat  menyebabkan  panas  berlebih pada peralatan tersebut yang berdampak pada kerusakan peralatan.
2. Gangguan  hubung  singkat  pada  system  tenaga  listrik terjadi  ketika  satu  atau  lebih  penghantar  terhubung dengan  penghantar  lain  atau  dengan  ground.  Gangguan hubung  singkat  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  hal seperti  kerusakan  isolasi  peralatan  akibat  tegangan berlebih,  kontaminasi  pada  isolasi  yang  dapat  merusak isolasi ataupun gangguan mekanik yang dapat terjadi pada sistem.  Saat  gangguan  ini  terjadi,  tegangan  di
antarpenghantar  akan  turun  mendekati  atau  sampai  0  V (nol  Volt).  Akibatnya,  nilai  arus  yang  mengalir  pada sistem  menjadi  sangat  besar  kea  rah  titik  gangguan sehingga membahayakan peralatan. Nilai arus saat terjadi gangguan hubung singkat ditentukan oleh nilai tegangan internal dari mesin sinkron dan nilai impedansi peralatan pada  sistem[3].  Gangguan  hubung  singkat  dapat diklasifikasikan  kedalam  dua  jenis  yaitu  gangguan hubung  singkat  simetri  (L-L-L  dan  L-L-L-G)  dan  tidak simetri (L-G, L-L-G, dan L-L).

## B. Perhitungan Arus Hubung Singkat
Perhitungan  arus  hubung  singkat  harus  dilakukan  untuk dapat  menghitung setting koordinasi  proteksi.  Berikut dipaparkan  rumus-rumus  perhitungan  arus  hubung  singkat berdasarkan  jenis  hubung  singkatnya  seperti  yang  telah dibahas pada bab sebelumnya[4].
1. Hubung  singkat  tiga  fasa  berpengaruh  pada  ketiga fasanya. Nilai arus hubung singkat tiga fasa sangat besar
Gambar 2. Plot time current characteristic Tipikal 1.
Gambar  3. Plot  time  current  characteristic Tipikal  1  saat  terjadi gangguan pada Bus B_D5.
Gambar 4. Plot time current characteristic Tipikal 2.
Gambar  5. Plot  time  current  characteristic Tipikal  2  saat  terjadi gangguan pada Bus B_D1.
sehingga  dapat  dikatakan  sebagai  nilai  hubung  singkat maksimum.
𝐼𝑠𝑐 3𝑝ℎ = 𝑉 𝐿𝑁 𝑋 1 (1)
2. Hubung singkat fasa ke fasa merupakan hubung singkat ketika  terdapat  dua  fasa  yang  saling  terhubung.  Pada perhitungan  arus  hubung  singkat  fasa  ke  fasa menggunakan  impedansi  urutan  positif  dan  urutan negatif.
𝐼𝑠𝑐 2𝑝ℎ = 𝑉 𝐿𝐿 𝑋 1 + 𝑋 2 (2)
3. Hubung singkat fasa ke tanah merupakan hubung singkat ketika salah satu fasa terhubung ke tanah.
𝐼𝑠𝑐 1𝑝ℎ = 3𝑉𝐿𝑁 𝑋1+𝑋2+𝑋0+3𝑍𝐺
(3)

## C. Rele Proteksi
Rele Proteksi merupakan alat yang dapat menerima input ( berupa nilai elektris, mekanis atau termal) dan setelah nilai input  dibandingkan  dengan  kondisi  yang  telah  ditetapkan dapat  menyebabkan  kontak  pemutus  dari circuit  breaker dapat  beroperasi  sehingga  dapat  mempengaruhi  sistem kelistrikan[5].  Untuk  dapat  bekerja  dengan  mengukur  arus masukan,  sebuah  rele  proteksi  elektris  dipasang  trafo  arus atau current transformer yang dalam hal ini berfungsi untuk pengukuran  arus  serta  trafo  tegangan  atau potential transformer untuk pengukuran tegangan. Salah satu jenis rele proteksi adalah rele proteksi arus lebih  Rele proteksi arus lebih merupakan rele yang  dapat  bekerja  ketika  nilai  arus  yang  terbaca  oleh  rele telah  melewati nilai arus yang diatur pada rele. Rele proteksi arus  lebih  dapat  berupa  rele dengan  waktu inverse dan  rele dengan waktu tertentu [1].  Rele arus lebih waktu inverse
Gambar 6. Plot time current characteristic rele gangguan tanah Tipikal 1.
Gambar 7. Plot time current characteristic rele gangguan tanah tipikal 1 ketika terjadi gangguan pada Bus B_D5.
Gambar 8. Plot time current characteristic Rele Gangguan Tanah Tipikal 2.
Gambar  9. Plot  time  current  characteristic rele  gangguan  tanah tipikal  2 ketika terjadi gangguan pada Bus B_D1.
memiliki  karakteristik  yakni  semakin  besar  nilai  arus  maka semakin  cepat  waktu  operasi  dari  rele.  Pada  rele  arus  lebih waktu inverse terdapat beberapa jenis kurva yaitu long time inverse, standard inverse, short time inverse, very inverse dan extremely inverse. Parameter yang diatur adalah jenis kurva, arus pickup , dan time dial . Karakteristik dari rele arus lebih waktu tertentu adalah rele dapat bekerja sesuai dengan waktu
yang  telah  ditentukan  berapapun  nilai  arusnya.  Parameter yang harus diatur adalah arus pickup dan time delay.
D. Koordinasi Proteksi
Rele dikatakan memiliki keandalan yang baik ketika rele tersebut  memiliki backup. Saat  rele  utama  gagal  berfungsi maka  masih  ada  rele  yang  berfungsi  sebagai backup .  Jarak
Tabel 1.
Rangkuman Setting Rele Arus Lebih Tipikal 1 di PT. Pertamina RU II Dumai
ID Rele Model Rasio Setting Rele Kode ANSI Parameter Setting G 52-G5 GE Multilin G60 1200/5 51 Jenis Kurva IEC – SI Pickup 0.834 Iset 1000 A Time Dial 0.8 s 50 Pickup 2.8 Iset 3360 A Time Delay 0.7 400/5 51G Jenis Kurva DT Pickup 0.125 Iset 50 Time Delay 0.7
F 52-T5 GE Multilin F60
1250/5 51 Jenis Kurva IEC – SI Pickup 1.2 Iset 1500 A Time Dial 0.57 s 50 Pickup 5.5 Iset 6875 A Time Delay 0.5 400/5 51G Jenis Kurva DT Pickup 0.125 Iset 50 Time Delay 0.5
F 89-T5
GE Multilin F60 1250/5 51 Jenis Kurva IEC – SI Pickup 1.2 Iset 1500 A Time Dial 0.6 s 50 Pickup 5.5 Iset 6875 A Time Delay 0.5 400/5 51G Jenis Kurva DT Pickup 0.125 Iset 50 Time Delay 0.5
F INC PLN
GE Multilin F60 2500/5 51 Jenis Kurva IEC – SI Pickup 1.2 Iset 3000 A Time Dial 0.25 s 50 Pickup 2.7 Iset 6750 A Time Delay 0.9 400/5 51G Jenis Kurva DT Pickup 0.125 Iset 50 Time Delay 0.9 F TR PLN
OUT
GE Multilin F60 3000/5
51
Jenis Kurva IEC – SI Pickup 1 Iset 3000 A Time Dial 0.8 s 50 Pickup 4 Iset 12000 A Time Delay 0.9 200/5 51G Jenis Kurva DT Pickup 0.25 Iset 50 Time Delay 0.9 F TR PLN INC GE Multilin F60 200/5 51 Jenis Kurva IEC – EI Pickup 1.1 Iset 220 A Time Dial 0.29 s 50 Pickup 9.55 Iset 1910 A Time Delay 0.1
waktu  antara  rele  utama  dengan  rele backup perlu mempertimbangkan Coordination  Time  Interval (CTI). Sebagai pertimbangan dalam koordinasi rele proteksi arus
lebih  pada feeder yang  dipisahkan  oleh  transformator,  nilai arus hubung singkat pada bus di sisi primer dan sisi sekunder perlu diperhatikan.
Tabel 2.
Rangkuman Setting Rele Arus Lebih Tipikal 2 di PT. Pertamina RU II Dumai
ID Rele Model Rasio Setting Rele Kode ANSI Parameter Setting G 52-G1 GE Multilin G60 1200/5 51 Jenis Kurva IEC – SI Pickup 0.65 Iset 975 A Time Dial 0.3 s 50 Pickup 1.84 Iset 2760 A Time Delay 0.7 400/5 51G Jenis Kurva DT Pickup 0.125 Iset 50 Time Delay 0.7 F 52-T1 GE Multilin F60 1250/5 51 Jenis Kurva IEC – SI Pickup 1.2 Iset 1500 A Time Dial 0.8 s 50 Pickup 5.5 Iset 6875 A Time Delay 0.3 400/5 51G Jenis Kurva DT Pickup 0.125 Iset 50 Time Delay 0.3 F 89-T1 GE Multilin F60 1250/5 51 Jenis Kurva IEC – SI Pickup 1.2 Iset 1500 A Time Dial 0.8 s 50 Pickup 5.5 Iset 6875 A Time Delay 0.3 400/5 51G Jenis Kurva DT Pickup 0.125 Iset 50 Time Delay 0.3 SYNC 52TP GE Multilin F60 2500/5 51 Jenis Kurva IEC – SI Pickup 1.9 Iset 2375 A Time Dial 0.8 s 50 Pickup 3.6 Iset 4500 A Time Delay 0.7 400/5 51G Jenis Kurva DT Pickup 0.125 Iset 50 Time Delay 0.7 SYNC 52TP New GE Multilin F60 3000/5 51 Jenis Kurva IEC – SI Pickup 1.9 Iset 2375 A Time Dial 0.8 s 50 Pickup 3.6 Iset 4500 A Time Delay 0.7 200/5 51G Jenis Kurva DT Pickup 0.125 Iset 50 Time Delay 0.7 F INC PLN Data terdapat pada Tabel 4.4 F TR PLN OUT
F TR PLN INC

## III. SISTEM KELISTRIKAN PT. PERTAMINA RU II DUMAI
A. Sistem Kelistrikan PT. Pertamina RU II Dumai
Terdapat lima area utama pada system kelistrikan existing (sebelum  integrasi  dengan  PLN)  yang  masing-masing terhubung  dengan  sumber  listrik  berupa steam  turbine generator yang dalam sistem kelistrikan PT. Pertamina RU II Dumai kemudian disebut dengan TG. Empat generator yakni 1_905-TG-1,  1_905-TG-2,  1_905-TG-3,  dan  1_905-TG-4 bekerja  secara  parallel  pada  bus  B-SYNC.  Satu  generator yakni 1_905-TG-5 bekerja pada bus B-NEW SYNC. Bus B- SYNC terhubung dengan bus B-NEW SYNC melalui sebuah reactor. Pada masing-masing area juga terdapat beban dengan kapasitas yang berbeda.
Integrasi  sistem  kelistrikan existing dengan  jaringan  PT. PLN  berdampak  pada  terjadinya  perubahan  konfigurasi sistem kelistrikan. Jaringan PT. PLN berupa system transmisi dengan  tegangan  150  kV  yang  melalui  sebuah  trafo step- down diturunkan menjadi 11 kV. Pengintegrasian dilakukan dengan menghubungkan jaringan PT. PLN pada bus B-NEW SYNC.  Pengkonversian  tegangan  dari  tegangan  150  kV menjadi  11  kV  dilakukan  agar  jaringan  PT.  PLN  dapat melakukan  sinkron  dengan  system  kelistrikan existing. Perubahan konfigurasi sistem kelistrikan PT. Pertamina RU II Dumai ini mengakibatkan perlunya evaluasi koordinasi rele proteksi.  Sistem  kelistrikan  PT.  Pertamina  RU  II  Dumai setelah integrasi dengan jaringan PT. PLN dapat dilihat pada Gambar 1.

## B. Sistem Proteksi di PT. Pertamina RU II Dumai
Untuk melindungi system kelistrikan PT. Pertamina RU II Dumai dari arus lebih gangguan dibutuhkan sistem proteksi. Kontinuitas  listrik  berjalan  dengan  optimal.  Untuk  itu, digunakan  rele  pengaman  arus  lebih  dan  juga  rele differensial. Jenis rele proteksi yang digunakan berbeda-beda sehingga  terdapat  perbedaaan  nilai,  konstanta  maupun  jenis kurva yang tersedia pada masing-masing rele. Terdapat lima jenis  rele  proteksi  yang digunakan  dalam  sistem  kelistrikan PT. Pertamina RU II Dumai yang akan dibahas dalam tugas akhir  ini,  yakni  GE  Multilin  F60,  GE  Multilin  G60,  GE Multilin  T60,  Square  D  Sepam  Series  80,  dan  Siemens 7UM62.
IV. HASIL SIMULASI DAN SETTING RELE PROTEKSI PADA PT. PERTAMINA RU II DUMAI

## A. Pemilihan Tipikal Koordinasi pada PT. Pertamina RU II Dumai
Pemilihan tipikal koordinasi dilakukan untuk mempermudah evaluasi koordinasi proteksi di PT. Pertamina RU II Dumai. Tipikal koordinasi yang dipilih pada rele arus lebih  gangguan  fasa  meliputi  tipikal  yang  mewakili  beban listrik  hingga  sumber  listrik,  sedangkan  tipikal  koordinasi yang  dipilih  pada  rele  arus  lebih  gangguan  tanah  mengacu pada  peralatan  yang  memiliki  NGR.  PT.  Pertamina  RU  II Dumai  pada  setiap  bus  utamanya  terdapat  masing-masing satu generator. Setiap generator memiliki NGR 400 A. Dalam sistem kelistrikan PT. Pertamina RU II Dumai juga terdapat sebuah  trafo  dari  PLN  yakni  TR  PLN  Pertamina2  yang memiliki NGR 200 A.

## B. Data Arus Gangguan Hubung Singkat
Data  arus  gangguan  hubung  singkat  diperlukan  dalam penentuan setting rele proteksi arus lebih. Data arus gangguan hubung  singkat  yang  diperlukan  meliputi  data  arus  hubung singkat maksimum dan arus hubung singkat minimum. Arus hubung singkat maksimum merupakan arus hubung singkat 3 fasa  30 cycle atau 4  cycle sedangkan  arus  hubung  singkat minimum merupakan arus hubung singkat antar fasa ( line to line ) 30 cycle .
Arus hubung singkat maksimum merupakan arus hubung singkat  3  fasa yang  digunakan  dalam  perhitungan time  dial kurva  rele  arus  lebih  waktu inverse. Arus  hubung  singkat maksimum pada PT. Pertamina RU II Dumai merupakan arus hubung singkat maksimum pada saat 5 generator bekerja saat sistem  terhubung  dengan  jaringan  PT.  PLN.  Arus  hubung singkat  maksimum  4 cycle digunakan  sebagai  data  untuk perhitungan  setting  rele  yang  beroperasi  kurang  dari  0.1 detik.  Arus  hubung  singkat  maksimum  30 cycle digunakan sebagai  data  untuk perhitungan  setting rele  yang  beroperasi lebih dari 0.1 detik.
Arus  hubung  singkat  minimum  merupakan  arus  hubung singkat line to line dalam keadaan steady state (30 cycle ) pada kondisi  pembangkitan  minimum.  Kondisi  pembangkitan minimum  pada  PT.  Pertamina  RU  II  Dumai  merupakan kondisi  sistem  kelistrikan  dengan  3  generator  aktif  setelah terintegrasi  PLN.  Nilai  arus  hubung  singkat  minimum  ini digunakan untuk setting pickup kurva rele arus lebih waktu instan sehingga rele dapat bekerja sesuai dengan time delay pada kurva instan.

## C. Koordinasi Rele Arus Lebih Gangguan Fasa
Koordinasi  rele  arus  lebih  gangguan  fasa  merupakan koordinasi  rele  saat  terjadi  gangguan  arus  lebih  berupa gangguan  beban  lebih  ataupun  gangguan  hubung  singkat. Parameter yang perlu diatur pada setting rele arus lebih yaitu time overcurrent pickup, time dial , instantaneous overcurrent pickup dan time  delay .  Karena  terdapat  dua  tipikal  dalam sistem  kelistrikan  PT.  Pertamina  RU  II  Dumai,  koordinasi akan  dilakukan  berdasarkan  tipikal  tersebut.  Koordinasi proteksi  rele    arus  lebih  gangguan  fasa  (50/51)  tipikal  1 merupakan koordinasi proteksi yang meliputi rele F 52-T5, F 89-T5, G 52-T5, F SYNC 52-TP New, F TR INC PLN, F TR PLN  OUT,  dan  F  TR  PLN  INC.  Hasil plot time  current characteristic untuk tipikal 1 ditunjukan pada Gambar 2 dan Gambar 3.
Koordinasi  proteksi  rele  arus  lebih  gangguan  fasa  (50/51) tipikal 1 merupakan koordinasi proteksi yang meliputi rele F 52-T5,  F  89-T5,  G  52-T5,  F  SYNC  52TP,  F  SYNC  52-TP New, F TR INC PLN, F TR PLN OUT, dan F TR PLN INC. Hasil plot time  current  characteristic untuk  tipikal  2 ditunjukan pada Gambar 4 dan Gambar 5.

## D. Koordinasi Rele Arus Lebih Gangguan Tanah
Saat terjadi gangguan hubung singkat ke tanah, setting rele akan  diatur  dengan  mempertimbangkan  sistem  pentanahan pada  tiap  level  tegangan.  Dalam  sistem  kelistrikan  PT. Pertamina RU II Dumai terdapat 2 nilai NGR yang berbeda yakni  NGR  Transformer  PLN  Pertamina  200  A  (TR  PLN- Pertamina2)  dan  NGR  generator  pada  bus  utama  400A. Parameter  yang  harus  diatur adalah overcurrent  pickup dan time delay .
Tipikal  koordinasi  rele  arus  lebih  gangguan  tanah  pada sistem kelistrikan PT. Pertamina RU II Dumai sama dengan tipikal koordinasi rele arus lebih gangguan fasa. Gambar hasil simulasi  koordinasi  rele  arus  lebih  gangguan  tanah  pada tipikal 1 dapat dilihat pada Gambar 6 dan Gambar 7. Gambar hasil simulasi koordinasi rele arus lebih gangguan tanah pada tipikal 2 dapat dilihat pada Gambar 8 dan Gambar 9.

## E. Rangkuman Setting Koordinasi Rele Arus Lebih
Rangkuman setting koordinasi  rele  arus  lebih  akan dipaparkan dalam bentuk data  Tabel 1. .Rangkuman Setting Rele  Arus  Lebih  Tipikal  2  di  PT.  Pertamina  RU  II  Dumai. Dapat dilihat pada Tabel 2.

## V. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil setting evaluasi koordinasi proteksi pada sistem  kelistrikan  PT.  Pertamina  RU  II  Dumai  dengan mempertimbangkan  integrasi  dengan  jaringan  PT.  PLN, dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  sebagai  berikut;(1)Pada koordinasi proteksi tipikal 1 gangguan fasa, rele F 52-T5 akan bekerja dalam waktu 0.5 detik sebagai pengaman utama bus B_D5 ketika terjadi gangguan pada sisi bus tersebut. Rele F 89-T5 bekerja dalam waktu yang sama sebagai backup dari rele di bawahnya untuk melakukan islanding agar gangguan tidak berlanjut kea rah Bus B-NEW SYNC dan seterusnya; (2)Pada  koordinasi  proteksi  tipikal  1  gangguan  fasa,  rele  F 52-T1 akan bekerja dalam waktu 0.3 detik sebagai pengaman utama  bus  B_D1  ketika  terjadi  gangguan  pada  sisi  bus tersebut.  Rele  F  89-T1  bekerja  dalam  waktu  yang  sama sebagai backup dari  rele  di  bawahnya  untuk  melakukan islanding agar gangguan tidak berlanjut kea rah Bus B-SYNC dan  seterusnya;  (3)Pada  koordinasi  proteksi  tipikal  1
gangguan  tanah,  rele  feeder  akan  mendeteksi  arus  NGR sebesar 200 A dan rele G 52-G5 sebagai pengaman generator 1_905-TG-5 akan mendeteksi arus NGR sebesar 400 A. Rele F 52-T5 akan bekerja dalam waktu 0.5 detik. Rele F-89-T5 akan  bekerja  dalam  waktu  0.5  detik  jika  rele  di  bawahnya mengalami gagal kerja untuk melakukan islanding sehingga gangguan  tidak  berlanjut  ke  Bus  B-SYNC  New;  (4)Pada koordinasi proteksi tipikal 2 gangguan tanah, rele feeder akan mendeteksi  arus  NGR  sebesar  200  A  dan  rele  G  52-G1 sebagai  pengaman  generator  1_905-TG-1  akan  mendeteksi arus NGR sebesar 400 A. Rele F 52-T1 akan bekerja dalam waktu 0.3 detik. Rele F-89-T1 akan bekerja dalam waktu 0.3 detik  jika  rele  di  bawahnya  mengalami  gagal  kerja  untuk melakukan islanding sehingga  gangguan  tidak  berlanjut  ke Bus B-SYNC.

## B. Saran
Dari  hasil  evaluasi  analisis  koordinasi  proteksi  di  PT. Pertamina  RU  II  Dumai  yang  telah  dilakukan,  saran  yang dapat  diberikan  sebagai  berikut;(1)Hasil setting koordinasi proteksi  tugas  akhir  ini  dapat  dipergunakan  sebagai  bahan pertimbangan  setting  rele  pada  sistem  kelistrikan  PT. Pertamina RU II Dumai.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] P. M. Anderson, "Power System Protection". New York: IEEE Press, 1999.
[2] T.  Gonen,  "Modern  Power  System  Analysis",  2nd  ed.  Boca  Raton: CRC Press, 2013.
[3] J. D. Glover, M. S. Sarma, and T. J. Overbye, "Power System Analysis and Design", 5th ed. Stamford: Cengage Learning, 2012.
[4] B. D. Metz-Noblat, F. Dumas, and G. Thomasset, “Cahier Technique no.  158  Calculation  of  Short-Circuit  Currents.”  Cahier  Technique Schneider Electric no. 158 / p.2, 2000.
[5] J. L. Blackburn and T. J. Domin, "Protective Relaying: Principles and Applications", 3rd ed. Boca Raton: CRC Press, 2007.