## PEMANFAATAN SIKLUS  PEMBUANGAN AIR TERHADAP SISTEM DRAINASE PERUMAHAN KOTA

## Azwarman
Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Batanghari Jambi

## Abstrak
Banjir  sebagai  salah  satu  masalah  besar  di  Kota  Jambi  biasanya  dikendalikan dengan  mengatur  drainase  dan  sistem  drainase.  Ada  baiknya  menerapkan bagaimana pengendalian banjir tersebut dapat memberi manfaat akan kelangkaan air  di  saat  kemarau.  Pemanfaatan  air  dengan  cara  menyimpan  air  sebagai pengendalian  kelangkaan  air  disaat  musim  kemarau  sangat  penting.  Pengaturan sistem  pemanfaatan  air  dapat  diterapkan  terhadap  pengelolaan  air  yang  diterima dan  dibuang  oleh  banyaknya  bangunan  yang  berada  di  lahan  kosong  saat  ini. Permasalahan  tersebut  dapat  kita  lihat  dari  pengaturan  sistem  pipa  saluran  pada bangunan di Kota Jambi kurang terkoordinasi dan kurang efisien. Mengatur siklus air yang mengalir  terhadap pipa saluran pada bangunan yang tidak dimanfaatkan dengan  maksimal.  Penelitian  dilakukan  di  Kota  Jambi,  mengambil  studi  kasus perumahan  dengan  melakukan  rekayasa  ke  sistem  drainase  perumahan  sehingga desain  baru  mulai  muncul.  Analisisnya  berupa  observasi  lapangan  dan  analisis data.  Lokasi  tempat  tinggal  ini  terletak  di  Paalmerah  Kota  Jambi  dengan  tipe bangunan 78/105 dan ada 23 unit bangunan dengan fasilitas taman dan keamanan. Dimensi sumur dan waduk penyerapan dapat ditentukan untuk perumahan Jatayu. Dimensi  penyerapan  adalah  1,60  m  sedangkan  untuk  dimensi  bak  penampung adalah penampang persegi panjang dengan ukuran 2m x 1,5 m x 1,5 m. Kata kunci : curah hujan, konservasi air, efisiensi

## Abstract
Flooding as one of the big problems in Jambi City can be overcome by arranging drainage  and  drainage  system  for  flood  control.  However,  excess  water  during floods and used in anticipation of water shortages during the dry season has not been  widely  studied.  The  basic  principle  of  water  utilization  is  the  engineering into a system of absorption wells or also known as water conservation which aims to  prevent  or  minimize  the  lost  water  as  the  flow  of  the  surface  and  store  it  as much as possible into the earth. The study was conducted in Jambi City, taking a case study of housing by conducting engineering to the housing drainage system so that new designs are emerging. The analysis is in the form of field observation and data analysis. This residential location is located in Paalmerah Village with 78/105 building type and there are 23 units of buildings with garden facilities and security. The results show that based on the intensity of rainfall, the dimensions of absorption  wells  and  reservoirs  can  be  determined  for  Jatayu  housing.  The dimension of absorption well is with the diameter of circle 1m and height 1.89 m while for the storage tub dimension is rectangular cross section with size 2m x 1.5 m x 1.5 m.
Keywords: rainfall, water conservation, efficiency

## PENDAHULUAN
Banjir  sebagai  salah  satu  masalah  besar  di  Kota  Jambi  biasanya  diatasi dengan mengatur drainase dan sistem drainase untuk pengendalian banjir. Namun sebaliknya,  kekurangan  serta  kelangkaan  air  saat  musim  kemarau  kurang
diantisipasi seperti mengatasi banjir. Pengendalian banjir tersebut  mestinya tidak hanya  bagaimana  mengatasi  kelebihan  air  saja,  namun  mestinya  dapat  memberi manfaat disaat terjadinya kelangkaan air.
Manusia  tidak  akan  lepas  dari  kebutuhan  air,  untuk  menjalankan  berbagai macam  bentuk  kegiatan  untuk  kelangsungan  hidupnya.  Mulai  dari  kebutuhan terhadap  pangan,  sampai  dengan  pemanfaatan  sebagai  pengamanan safety menggunakan  air,  dalam  pengembangan  produktifitas  air  dibutuhkan  sistem  atau pola  yang  efektif  agar  daya  guna  air  menjadi  maksimal.  Pengaturan  sistem pemanfaatan  air  dapat  diterapkan  terhadap  pengelolaan  air  yang  diterima  dan dibuang  oleh  banyaknya  bangunan  yang  berada  di  lahan  kosong  saat  ini. Permasalahan  tersebut  dapat  dilihat  dari  pengaturan  sistem  pipa  saluran  pada bangunan di Kota Jambi kurang terkoordinasi dan kurang efisien. Mengatur siklus air  yang  mengalir  melalui  pipa  saluran  pada  bangunan  yang  tidak  dimanfaatkan dengan maksimal.
Penelitian  ini bertujuan untuk :
1. Peningkatan kualitas terhadap penggunaan air saluran drainase perumahan.
2. Menyadarkan  masyarakat  perumahan  agar  peduli  terhadap  sistem  drainase yang sering bermasalah sehingga terjadi banjir di lingkungan perumahan.
3. Menghasilkan  desain  yang  bisa  menjadi  pedoman  masyarakat  guna memaanfaatkan sistim drainase yang telah ada.
Prinsip  dasar  pemanfaatan  air  tersebut  bisa  di  rekayasa  menjadi  sistem sumur  resapan  disebut  juga  sebagai  konservasi  air  adalah  mencegah  atau meminimalkan  air  yang  hilang  sebagai  aliran  permukaan  dan  menyimpannya semaksimal  mungkin  ke  dalam  tubuh  bumi.  Atas  dasar  prinsip  ini  maka  curah hujan yang berlebihan pada musim hujan tidak dibiarkan mengalir ke laut tetapi di tampung dalam suatu wadah yang memungkinkan air kembali meresap ke dalam tanah groundwater recharge melalui pemanfaatan air hujan dengan cara membuat kolam  pengumpul  air  hujan,  sumur  resapan  dangkal,  sumur  resapan  dalam  dan lubang resapan biopori. (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup. 2009) .

## Sumur Resapan (Infiltration Wells)
Sumur  resapan  merupakan  sumur  atau  lubang  pada  permukaan  tanah  yang dibuat  untuk  menampung  air  hujan  agar  dapat  meresap  ke  dalam  tanah  ( Kusnaedi,  2011).  Sumur  resapan  ini  kebalikan  dari  sumur  air  minum.  Sumur resapan  merupakan  lubang  untuk  memasukkan  air  ke  dalam  tanah,  sedangkan sumur  air  minum  berfungsi  untuk  menaikkan  air  tanah  ke  permukaan.  Dengan demikian,  konstruksi  dan  kedalamannya  berbeda.  Sumur  resapan  digali  dengan kedalaman di atas muka air tanah, sedangkan sumur air minum digali lebih dalam lagi  atau  di  bawah  muka  air  tanah.  Penerapan  sumur  resapan  sangat  dianjurkan dalam  kehidupan  sehari  –  hari.  Beberapa  fungsi  sumur  resapan  adalah  sebagai berikut :
a) Pengendali banjir ( Flood control )
b) Konservasi air tanah
c) Menekan laju erosi
Penampungan Air (Water Reservoirs) Bak  penampung  / reservoir atau  lebih  tepatnya Ground  Reservoir berfungsi sebagai  penampung/penyimpan  air,  baik  dari  hasil  olahan  (jika  menggunakan pengolahan)  maupun  langsung  dari  sumber  mata  air.  Selain  itu,  bak  penampung berfungsi  untuk  mengatasi  masalah  naik  turunnya  kebutuhan  air  dan  merupakan
bagian  dari  pengelolaan  distribusi  air  di masyarakat.  Bak  penampung  juga  dapat digunakan  untuk  pengambilan  air  langsung  (seperti  hidran  umum).  Bak penampung  juga  dapat  memperbaiki  mutu  air  melalui  proses  pengendapan. Bangunan bak penampung dapat berupa beton cor, pasangan bata, atau bak plastik (fiber)  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  kondisi.  Bak  penampung  harus kedap air dan tidak mudah bocor.

## Penyaring Lemak (Grease Trap)
Penyaring  lemak  yang  biasa  disebut grease  trap memiliki  fungsi  untuk menyaring  lemak  dari  hasil  cucian  piring  dan  wadah  bekas  dapur. Grease  Trap adalah  alat  perangkap grease atau    minyak  dan  oli.  Alat  ini  membantu  untuk memisahkan minyak dari air, sehingga minyak tidak menggumpal dan membeku di  pipa  pembuangan  dan  membuat  pipa  tersumbat.  Terbuat  dari  pasangan  bata maupun stainless steel sehingga aman dari korosi.

## METODOLOGI Gambaran Umum
Gambar 1. Peta lokasi
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan penambahan detail menggunakan software MapInfo v.7.0
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota  Jambi,  mengambil  studi  kasus perumahan  dengan  mengadakan  perekayasaan  terhadap  sistem  drainase perumahan  tersebut  sehingga  muncul  desain  baru.  Analisisnya  berupa  observasi lapangan  dan  pengolahan  data.  Lokasi  perumahan  ini  terletak  di  Kelurahan Paalmerah  dengan  tipe  bangunan  78/105  dan  terdapat  23  unit  bangunan  dengan memiliki  fasilitas  taman  dan  kemanan.  Lahan  kosong  ini  baru  dibangun  6  unit rumah  dan  berupa  pagar.  Adanya  lahan  kosong  yang  belum  dibangun  dapat menjadi  studi  rekayasa  konsep  siklus  air  yang  akan  ditinjau  untuk  makalah  ini. Pada  umumnya  saluran  pembuangan  perumahan  hanya  terbuang  pada  drainase perumahan dan di buang kembali ke drainase primer lalu kembali ke sungai. Pada konsep  makalah  ini  bagaimana  mengatur  air  buangan  dapat  dimanfaatkan  untuk irigasi dan pemanfaatan fitur air sebagai keamanan kebakaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sistem Drainase Perumahan
Sistem  drainase  berfungsi  untuk  mengatur  siklus  air  buangan  dengan pemanfaatan  maksimal.  Berikut  Tampak  samping  pengaturan  sistem  drainase perumahan yang akan diterapkan :
Gambar 2. Tampak samping pemanfaatan siklus air perumahan Sumber : Penggambaran menggunakan software sketchup

## Analisis dan Perhitungan
Menerapkan konsep yang terlebih dahulu telah dipelajari dengan baik fungsi dari  beberapa  komponen  yang  menyangkut  dalam  sistem  siklus  air  yang  akan dibuat.  Setelah  mengetahui  definisi  dari  komponen  yang  bersangkutan,  perlu dilakukan analisis dan perhitungan untuk dapat mengetahui  dimensi dan volume dari sumur resapan dan bak penampungan. Adapun analisis dan perhitungan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

## Menghitung Debit
Salah satu metode  yang umum digunakan untuk memperkirakan laju aliran puncak  (debit  banjir  atau  debit  rencana)  yaitu  Metode  Rasional  USSCS  (1973). Metode  ini  digunakan  untuk  daerah  yang  luas  pengalirannya  kurang  dari  300  ha (Goldman et.al ., 1986, dalam Suripin, 2004). Debit dihitung menggunakan rumus rasional dan nilai intensitas diambil dari tugas akhir mahasiswa UNBARI dengan nilai intensitas curah hujan periode ulang 10 tahun yaitu; 71,193mm/jam. Berikut langkah - langkah mencari nilai debit rencana :
Perumahan  ini  memiliki  luas  area  4022  m 2 atau  0.402  ha.  Untuk  mencari luas area menggunakan software Autocad v.2007 dan sketchup v.2015 .
Gambar 3. Luas Area Perumahan Sumber : Penggambaran software Autocad dan Sketchup.
To =
To =
= 0,036 Td = Td = = 0,064
Tc   =  To  +  Td Tc   =  0.036  +  0.064 = 0,1
Cs =
Cs =
= 0,61
Debit rencana total area perumahan tanpa sumur resapan Q T = 0,00278.C.C s .I.A
Q T = 0,00278 x 0,7 x 0,61 x 71,193 x 0.402 = 0,03m 3 /detik Debit rencana yang dihasilkan satu perumahan tanpa sumur resapan Q T = 0,00278 x 0,7 x 0,61 x 71,193 x 0.0105 = 0.00088m 3 /detik Dimana : Q T = debit rencana (m 3 /detik). C s =  koefisien tampungan. I   =  intensitas curah hujan (mm/jam). A  =  luas catchment area (Ha 2 ).
Td = Waktu pengaliran air yang mengalir di dalam saluran sampai titik yang ditinjau ( conduit time ) dalam menit.
To = waktu pengaliran air yang mengalir di atas permukaan lahan menuju saluran ( inlet time ) dalam menit. Tc = Waktu konsentrasi(jam).

## Mencari Luas Penampang Saluran Drainase
Penampang  saluran  drainase  perumahan  direncanakan  menggunakan penampang  persegi  panjang.  Untuk  mencari  dimensi  bentuk  penampang menggunakan software  Hec-ras  v.  4.1 dengan  memasukkan  nilai  debit  dari  hasil perhitungan dan koefisien manning .
Gambar 4. Penampang saluran pada titik nol Sumber : Hasil perhitungan software Hec-ras v.4.1
Gambar 5. Penampang saluran pada titik ahkir Sumber : Hasil perhitungan software Hec-ras v.4.1
Gambar 6. Penampang saluran view 3d Sumber : Hasil perhitungan software Hec-ras v.4.1

## Dimensi Sumur Resapan
Dengan  Analisis  teoritis  menggunakan  formula  Sunjoto  (2011)  untuk dimensi sumur resapan, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut : Diketahui data-data perumahan jatayu :
a) Luas total perumahan (A) = 0.402ha
b) Luas 1 unit perumahan = 105m 2 = 0.0105ha
c) Luas atap 1 unit rumah = 56m 2 = 0.0056ha
d) Intensitas  curah  hujan  =  71,193  mm/jam  durasi  hujan  dominan  (t)  = 7200detik.
e) koefisien permeabilitas (K) = 2 x 10 -4 m/detik (tanah kelanauan) Q i = 0,00278 x C atap x I x A
Q i = 0,00278  x 0,95 x 71,193 x 0.0056 = 1.05x10 -3 m 3 /detik Jenis sumur kosong tampang lingkaran dengan diameter sumur rencana  : (D) = 1m dan F  = 5.5R = 5.5 x (0.5) = 2.75m Maka, tinggi sumur resapan adalah :
H = = =1.89 m Gambar 7. Penampang sumur resapan
Sumber : Hasil penggambaran software Autocad 2007

## Dimensi Bak Penampungan
Berdasarkan  SNI  03-7065-2005,  penggunaan  air  pada  tempat  tinggal  per orang  yaitu  120  liter/hari.  Pada  perumahan  type  105  diasumsikan  memiliki  5 penghuni rumah. Maka air yang terbuang dalam satu hari adalah : 1 orang = 120 liter 5 orang = 120liter x 5 = 600liter/hari. Penggunaan wastafel = 10liter/pemakaian Diasumsikan  per  orang  menggunakan  wastafel  5  kali  pemakaian.  Maka,  total pemakaian 25 kali dengan penggunaan air sebanyak = 250liter. Penggunaan sink(cuci piring) = 25liter/pemakaian Diasumsikan  pemakaian  untuk  mencuci  piring  3kali,  jadi  total  penggunaan  air cuci piring sebanyak = 75liter Penggunaan shower mandi = 42liter/pemakaian 1hari 3 kali pemakaian /orang, total penghuni 5 orang. Maka total pemakaian 15 kali dengan penggunaan air = 15 x 42 liter = 630 liter. Penggunaan mencuci pakaian = 9,5liter/ cycle
dalam satu hari diasumsikan per orang mencuci pakaian 4 pakaian, total pakaian yang dicuci dalam satu rumah 5 x 4 = 20 pakaian. Jadi total penggunaan = 20 x 9,5liter = 190 liter. Total keseluruhan adalah : 600+250+75+42+630+190 = 1712 liter/hari. Untuk perencanaan bak penampungan 2m  x 1.5m  x 1.5 m = 4.5m 3 = 4500liter. Bak  penampungan  dapat  menampung  air  satu  unit  rumah  dalam  keadaan  penuh selama 2hari setengah dan sisanya ke drainase.
Gambar 8. Penampang Bak Penampungan Sumber : Hasil penggambaran software Autocad 2007

## KESIMPULAN
1. Berdasarkan  intensitas  curah  hujan,  maka  dimensi  sumur  resapan  dan  bak penampungan    dapat  ditentukan  untuk  Perumahan  Jatayu.  Adapun  dimensi sumur  resapan  adalah  dengan  diameter  lingkaran  1m  dan  tinggi  1,89  m sedangkan  untuk  dimensi  bak  penampungan  adalah  penampang  persegi panjang dengan ukuran 2m x 1,5 m x 1,5 m.
2. Melakukan konsep pemanfaatan air di lingkungan perumahan ini sangat efektif untuk memperbaiki keadaan air tanah dan mengurangi debit banjir serta dapat dimanfaatkan  untuk  keperluan  lain  seperti hydrant sebagai  sarana  pemadam kebakaran pada suatu lahan perumahan.
3. Dengan mengendalikan banjir juga dapat mengendalikan kelangkaan air disaat musim  kemarau  dikarenakan  telah  merencanakan  bak  penampungan.  Dengan buangan air yang dilakukan setiap unit perumahan ditampung.

## SARAN
Sebaiknya  penelitian  dilakukan  lebih  detail  untuk  kebutuhan  buangan  air, dikarenakan  masing  masing  manusia  dengan  perbedaan  gender  dan  usia  berbeda pemakaian airnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Meteorolgi Klimatologi dan Geofisika, (BMKG) Sultan Thaha Kota Jambi. Chow  V.  T.  1964  .Handbook  of  Applied  Hydrology,  McGraw-Hill,  Inc.  New York.
Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi, (Bidang Pengairan dan Drainase), 2016. Gunadharma, 1997, Drainase Perkotaan. Jakarta. H.R. Mulyanto, 2012, Penataan Drainase Perkotaan. Semarang. Kusnaedi, 2011, Sumur Resapan, Penebar Swadaya. Bogor Suripin,  2004,  Sistem  Drainase  Perkotaan  Yang  Berkelanjutan,  ANDI.
Yogyakarta Wesli. 2008. Drainase Perkotaan, Edisi Pertama - Yogyakarta; Graha Ilmu.