doi: 10.14710/mkts.v29i2.58284
Kajian Desain Pemanen Air Hujan Tipe Individual dan Komunal, (Studi Kasus: Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari,
Kabupaten Brebes, Jawa Tengah)
Agus Maryono 1* , Pratama Tirza Surya Sembada 1,3 , Ilmiawan Satria Bayu Aji 2 , Estu Wijayanti 1 , Johan Setiadi 3 , Seno Adi Kuncoro 3 , Hanif Abdul Rohim 1 , Alfian Isya Mahendra 1 1 Departemen Teknik Sipil, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
2 Baperlitbangda, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah
3 Prodi Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
*) agusmaryono@ugm.ac.id
Received: 20 September 2023 Revised: 22 Januari 2024 Accepted: 9 Februari 2024

## Abstract
Climate change and geographic location affect water availability. Coastal areas in Indonesia generally have drinking water problems because the well water is dry due to the dry season and the water is brackish, as is the case in Sawojajar Village in Brebes Regency, Central Java. On the other hand, the potential for rainwater in  Sawojajar  Village  is  quite  good. The Brebes Regency  Government is planning  and  implementing a  rain harvesting (Gama Rain Filter) with an individual type for people who want to install rainwater harvestings in their homes, and a communal type for people who still want communal rainwater harvestings. This applied research aims to compare the two types. The individual type planning method for harvesting rain is carried out in each house and the communal type planning method is carried out in groups of houses. The planning carried out includes checking the quality and quantity of rainwater, calculating the dimensions of the storage tank, design drawings, and planning and implementation budget plans. The results of this applied research are the quality and quantity of rainwater, the design of individual and communal type rainwater harvestings, and the planning costs and implementation costs required. This research resulted in the conclusion that the individual type  rain harvesting  is  more  recommended than the communal type  because the  individual type costs less to plan and construct, is more flexible in placement, easier to manufacture, and maintains operations more securely.
Keywords: Communal, individual, rainwater harvesting

## Abstrak
Perubahan  iklim  dan  letak  geografis  berpengaruh  pada  ketersediaan  air.  Daerah  pesisir  di  Indonesia umumnya mempunyai masalah air minum karena air sumur kering akibat kemarau dan airnya payau seperti yang terjadi di  Desa Sawojajar  di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.  Di sisi lain,  potensi air  hujan di  Desa Sawojajar  cukup  baik.  Pemerintah  Kabupaten  Brebes  melakukan  perencanaan  dan  implementasi  pemanen hujan (Gama Rain Filter) dengan tipe individual bagi masyarakat yang menginginkan pemasangan pemanen air hujan di rumahnya masing-masing, dan tipe komunal bagi masyarakat yang masih menginginkan pemanen hujan secara komunal. Penelitian terapan ini  bertujuan untuk  membandingkan kedua  tipe tersebut. Metode perencanaan  tipe  individual  memanen  hujan  dikerjakan  pada  setiap  rumah  dan  perencanaan  tipe  komunal dikerjakan pada kelompok-kelompok rumah. Perencanaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan kualitas dan kuantitas air hujan, hitungan dimensi bak tampung, gambar desain, dan rencana anggaran biaya perencanaan dan  pelaksanaan.  Hasil penelitian terapan ini  adalah  kualitas  dan  kuantitas  air hujan, desain  pemanen  air hujan tipe individual dan komunal, dan biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan yang diperlukan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemanen hujan tipe individual lebih disarankan dibanding tipe komunal karena tipe individual lebih murah biaya perencanaan dan konstruksinya, lebih fleksible penempatannya, lebih mudah pembuatannya, dan lebih terjamin operasi pemeliharaannya.
Kata kunci: Individual, komunal, pemanen air hujan

## Pendahuluan
Perubahan  iklim  dimulai  pada  1980-an  ketika pemanasan global menjadi perhatian seluruh dunia, dan  berlanjut  di  beberapa  kota  di  Indonesia.  Suhu rata-rata  yang  naik,  turunnya  kelembaban  udara rata-rata,  naiknya  curah  hujan  saat  musim  hujan, dan  perubahan  lamanya  penyinaran  matahari menjadi  petunjuk  terjadinya  perubahan  iklim (Maryono et  al .,  2023).  Musim  kemarau  yang panjang  akibat  dari  El  Nino  dan  perubahan  iklim menyebabkan  banyak  desa  di  Kabupaten  Brebes, Jawa  Tengah  mengalami  masalah  air  bersih sebagaimana dicatat dalam Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) pada tahun 2010 hingga 2018 ada enam kasus kekeringan. Warga yang tidak memiliki pasokan  sumber  air  terpaksa  harus  mengandalkan air bersih bantuan dari pemerintah untuk mencukupi kebutuhan minum, masak, mencuci, dan kebutuhan mandi,  cuci  dan  kakus  (MCK).  Kenyataannya, kegiatan dropping air  bersih  ini  tidak  dapat mencukupi  kebutuhan  yang  ada.  Hal  ini  tergolong dalam  dampak  dari  isu  pengelolaan  air  yang meningkat  (Haque et  al .,  2016).  Guna  mencukupi ketersediaan  air  masyarakat,  solusi  lainnya  adalah warga di beberapa desa di Kabupaten Brebes harus mengeluarkan  dana  pribadi  sebesar  Rp.  5.000,00 per jirigennya (± 30 liter). Masyarakat kebanyakan belum  tahu  kapan  daerahnya  akan  mengalami kebanjiran atau kekeringan (Maryono, 2020).
Brebes  adalah  kabupaten  yang  cukup  luas  di Provinsi Jawa  Tengah. Sebagian besar wilayahnya adalah  dataran  rendah.  Bagian  barat  daya  adalah dataran tinggi (dengan puncak Gunung Pojok Tiga dan Gunung Kumbang), sedangkan bagian tenggara ada  pegunungan  yang  merupakan  bagian  dari Gunung  Slamet  dengan  iklim  tropis,  curah  hujan rata-rata  18,94  mm  per  bulan  (BPS  Kabupaten Brebes  dalam  Angka,  2010,  2011,  2012,  2013, 2014,  2015,  2016,  2017,  2018,  2019).  Salah  satu solusi yang bisa dioptimalkan untuk menyelesaikan permasalahan bencana kekeringan dengan memanfaatkan potensi air hujan sebagai penunjang air  bersih/  air  minum  untuk  kebutuhan  sehari-hari (Márquez et al ., 2021). Menurut (Morales-Pinzón et al .,  2015)  memanen  air  hujan  menjadi  salah  satu solusi  terbaik  untuk  memperbaiki  siklus  hidrologi secara  natural  di  daerah  perkotaan.  Memanen  air hujan  juga  menjadi  potensi  untuk  menekan kebutuhan air. Teknologi memanen air hujan telah banyak dikaji, diteliti,  dan  diterapkan  oleh  banyak negara  seperti  di  Bangladesh  (Biswas  &  Mandal, 2014), Australia (Chubaka et al , 2018), dan Jerman (Herrmann & Schimda, 2000).
Pemanfaatan  air  hujan  di  Kabupaten  Brebes  dapat dijadikan  sebabgai  solusi  untuk  membantu pemenuhan  ketersediaan  air  dengan  cara  dipanen
dalam tampungan air dengan metode Pemanen Air Hujan  (PAH)  (Maryono,  2016  dan  2020). Persediaan  air  hujan  bisa  dimanfaatkan  pada  saat musim kemarau, sehingga teknologi ini juga kerap disebut teknologi hijau yang berkelanjutan . Selain itu,  air  yang  dipanen  cenderung  lebih  jernih daripada  air  tanah  yang  rentan  terdampak  polutan (Sharifi et  al .,  2015).  Desain  teknologi  PAH  ini secara  analisis  ekonomi  dapat  turut  membantu penghematan  pengeluaran  rumah  tangga  pada setiap  rumah  (Kucukkaya et  al .,  2021),  di  mana penerapannya  tentu  akan  ramah  lingkungan (Gomez-Monsalve et al., 2022).
Desa  Sawojajar,  Kecamatan  Wanasari,  Kabupaten Brebes,  masuk  ke  dalam  rencana  pengembangan Kawasan Industri Terpadu Brebes. Desa Sawojajar memiliki luas wilayah total sebesar 2.293 ha dengan pembagian  lahan  sawah  sebesar  352  ha  dan  lahan bukan  sawah  sebesar  1.541  ha.  Jenis  tanah didominasi  oleh  tanah  liat  berdebu  ( silty  clay ) dengan  kontribusi  tanah  liat  sebesar  55%,  debu 40%, dan pasir sebesar 5%. Kondisi porositas tanah cenderung  rendah  sehingga  dapat  menahan  air untuk pembangunan tambak (Nurjanah, 2006).
Kawasan  Desa  Sawojajar  memiliki  jumlah penduduk  total  sebesar  15.212  jiwa.  Kebutuhan air  untuk  keperluan  setiap  harinya  adalah 120  liter/penghuni/perhari  menurut  SNI  03-7065- 2005.  Kebutuhan  air  keseluruhan  warga  Desa Sawojajar  sebesar  1.825.440  liter/warga/hari  atau setara  1.825,440  m 3 .  Kebutuhan  air  ini  telah dicukupi dengan  memanfaatkan air tanah. Namun, pada musim kemarau sumur mereka terkena intrusi air  laut.  Warga  masyarakat  di  musim  kemarau menggunakan  dana  pribadi  untuk  membeli air.  Kebutuhan  air  rata-rata  setiap  warga  di desa  Sawojajar  selama  musim  kemarau  kurang lebih  sebanyak  ±30  liter  seharga  Rp.  5.000,00  per hari.  Jika  diakumulasikan  dalam  satu  tahun, maka  masyarakat  memerlukan  dana  sebesar Rp.  4.500.000,00  per  keluarga.  Kajian  ini membahas  alat  pemanen  air  hujan  yang  dapat diaplikasikan  di  daerah  studi.  Perencanaan  PAH dalam  penelitian  ini  disajikan  dengan  peta  yang berguna untuk membantu para pengambil keputusan,  ahli  hidrologi,  dan  perencana  sumber daya alam dalam membangun sistem memanen air hujan  (Darabi et  al .,  2021).  Hal  ini  merupakan solusi  yang  ditawarkan  sebagai  bentuk  mitigasi bencana  di  wilayah  Kabupaten  Brebes,  Provinsi Jawa Tengah (Maryono & Santoso, 2006).

## Metode
Lokasi  penelitian  berada  di  Desa  Sawojajar, Kecamatan  Wanasari  dengan  permasalahan  utama kurangnya  ketersediaan  air  baku  dan  air  tanah
payau. Perencanaan dan implementasi alat pemanen hujan  di  Desa  Sawojajar  direncanakan  akan dilakukan  pada  empat  segmen  dengan  pembagian administratif segmen 1, 2, 3, dan 4  yang berada di RW  01,  RW  07,  dan  RW  08.  Kawasan  tersebut dipilih berdasarkan tingkat kebutuhan air di musim kemarau yang sangat tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
Perencanaan  pemenuhan  kebutuhan  air  dari  air hujan  didasarkan  pada  kelompok  pemukiman (segmentasi)  yang  dijelaskan  pada  Gambar  1. Segmentasi 1 berada di wilayah RW 07 dan RW 08 di  mana  besaran  rencana ground  water  tank yang digunakan  sebagai  sarana  teknologi  pemanen  air hujan komunal didapatkan sebesar 192 m 3 (192.000 liter).  Pada  segmentasi  2,  perencanaan ground water  tank berjumlah  dua  titik.  Besaran  rencana ground  water  tank pada  segmentasi  2  didapatkan sebesar 864 m 3 (864.000 liter) dan 720 m 3 (720.000 liter).  Sedangkan,  besaran  rencana ground  water tank pada  segmentasi  3  adalah  sebesar  2.520  m 3 (2.520.000 liter).
Dalam penelitian ini perencanaan dan implementasi di  Segmen  1  yang  akan  dilakukan  analisis  secara mendalam. Hal ini dikarenakan segmentasi 1 sudah selesai tahapan perencanaan, pelaksanaan, opersai, dan  pemeliharaan dari  pemanen air hujan.  Metode perhitungan volume air hujan yang dapat ditampung menggunakan rumus rasional ketersediaan air hujan sesuai pada Persamaan 1 (Suyono dan Takeda, 1999 disadur oleh Maryono, 2016) sebagai Persamaan 1.
=
(1)
dengan  V  adalah  volume  air  hujan  (m 3 ),  α  adalah koefisien runoff, β adalah koefisien distribusi hujan, I  adalah  intensitas  hujan  (mm/jam),  dan  A  adalah luas  tangkapan  hujan  (m 2 ).  Kemudian,  data  tinggi hujan  didapat  dari  data  pencatatan  di  Kabupaten Brebes tahun 2010-2019 diolah menjadi data hujan bulanan.  Parameter  kualitas  air  hujan  diperiksa menggunakan standar baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 dengan parameter uji  meliputi  parameter  fisika,  kimia,  dan  biologi. Besarnya biaya perencanaan, operasi, dan pemeliharaan  dihitung  menggunakan  dasar  Harga Satuan  dari  Peraturan  Bupati  Brebes  No  9  Tahun 2018 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum  Kabupaten  Brebes  Nomor:  050/49142 Tahun 2021 tanggal 25 November 2021.

## Hasil dan Pembahasan

## Kuantitas dan kualitas air hujan
Besaran  kuantitas  potensi  air  hujan  yang  dapat dikelola  pada  tampungan  yang  direncanakan tersebar di Segmen 1 secara komunal dan memiliki besaran  rata-rata  ketersediaan  selama  sebulan adalah 417,96 m 3 atau setara 417.960 liter). Volume ini  jika  dikonversi  menjadi  volume  truk  tangki dengan kapasitas 5.000 liter, maka setiap bulan air hujan yang ditampung setara dengan 83 truk tangki membawa air  bersih. Besaran potensi ketersediaan air hujan di segmentasi 1 pada Tabel 1.
Gambar 1. Peta segmentasi permukiman di Desa Sawojajar (segmen 1, 2, 3, dan 4)
Tabel 1. Potensi ketersediaan air hujan (m 3 ) per bulan di segmentasi 1
(diolah dari data hujan tahun 2010 sampai 2019)
Bulan Tinggi hujan (mm) α β Luas atap (m 2 ) Ketersediaan air per bulan (m 3 ) Jan 472,89 0,9 1 25.619,78 908,65 Feb 509,67 0,9 1 25.619,78 979,32 Mar 387,44 0,9 1 25.619,78 744,47 Apr 234,78 0,9 1 25.619,78 451,12 Mei 157,33 0,9 1 25.619,78 302,31 Jun 94,11 0,9 1 25.619,78 180,83 Jul 82,67 0,9 1 25.619,78 158,84 Ags 23,89 0,9 1 25.619,78 45,90 Sep 55,56 0,9 1 25.619,78 106,75 Okt 81,78 0,9 1 25.619,78 157,13 Nov 176,78 0,9 1 25.619,78 339,68 Des 333,33 0,9 1 25.619,78 640,49 Rata-rata Ketersedian Setiap Tahun per Bulan (m 3 ) 417,96
Pemanen  hujan  tipe  individual  menampung  air hujan  yang  jatuh  pada  atap  setiap  rumah  warga. Sehingga, alat pemanen air hujan (gama rainfilter) dipasang  terpisah-pisah  pada  setiap  rumah  warga. Pemenen  hujan  tipe  komunal  mengumpulkan tampungan-tampungan individual tersebut kemudian  dialirkan  ke  tampungan  air  berbentuk ground tank .
Jumlah  rumah  yang  ada  di  kawasan  segmentasi  1 berjumlah 153 buah. Rata-rata setiap rumah dihuni dihuni empat orang dengan kebutuhan konsumsi air perorang  perhari  sebesar  120  liter,  maka  total kebutuhan  air  perhari  untuk  keseluruhan  rumah sebesar 73.440 liter atau perbulan sebesar 514.080 liter  yang  setara  514,080  m 3 .  Perbandingan kebutuhan dan ketersediaan air bersih warga di desa Sawojajar pada segmen 1 disajikan pada Gambar 2 berikut ini.

## Gambar 2. Grafik hubungan kebutuhan dan ketersediaan air bersih Desa Sawojajar
Jika  diperhatikan  pada  Gambar  2,  didapatkan bahwa  kebutuhan  air  lebih  besar  dari  ketersediaan air  hujan.  Mulai  bulan  April  sampai  dengan  bulan November ketersediaan air hujan tidak  mencukupi untuk  kebutuhan  air  bersih  warga.  Jika  air  hujan
digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  air  bersih sebesar 50% dan kekurangannya, warga mendapatkan  bantuan  air,  maka  hanya  pada  bulan Juni  sampai  dengan  bulan  Oktober  warga mengalami defisit air bersih (Gambar 3). Jika hanya diproyeksikan untuk memenuhi air bersih sebanyak 30%,  maka  hanya  pada  bulan  Agustus  sampai pertengahan September warga mengalami defisit air bersih (Gambar 4).
Gambar 3. Grafik hubungan kebutuhan dan ketersediaan air 50% segmentasi 1
Gambar 4. Grafik hubungan kebutuhan dan ketersediaan air 30% segmentasi 1 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des m 3 Ketersediaan Air Hujan (m3) Kebutuhan Air Keseluruhan (m3) 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des m 3 Ketersediaan Air Hujan (m3) Kebutuhan Air 50% (m3) 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des m 3 Ketersediaan Air Hujan (m3) Kebutuhan Air 30% (m3)
Defisit  air  ini  bisa  dikurangi  dengan  membangun ground  tank ,  dengan  volume  yang  bisa  dihitung dengan  metode  simulasi  dan trial  and  error prosentase pemanfaatan air hujan untuk kebutuhan air  bersih.  Dasar  metode  tersebut  adalah  bahwa kelebihan volume air hujan pada musim hujan jika ditampung  jumlahnya  sama  dengan  volume kekurangan  air  pada  musim  kemarau.  Volume  ini merupakan volume yang diperlukan (Gambar 5).
Metode  penentuan  volume ground  tank tersebut, pada  penelitian  kali  ini  belum  bisa  dilaporkan. Selain  kuantitas  air  hujan  yang  memenuhi  sekitar 60%  dari  kebutuhan  air  warga,  kualitas  air  juga menunjukkan  kualitas  yang  baik  sekali  (Tabel  2) dan  memenuhi  standar  air  bersih  menurut  baku mutu dari Permenkes  No 32 Tahun 2017. Kualitas air  hujan  yang  banyak  diteliti  diberbagai  daerah hasilnya  juga  banyak  menunjukan  hasil  sesuai dengan  yang  diisyaratkan  (Rahman et  al ,  2014). Bahkan  jika  dibandingkan  dengan  kualitas  air sumur  penduduk  di  Desa  Sawojajar,  kualitas  air hujan  masih  jauh  lebih  baik.  Tabel  2  menyajikan perbandingan  kualitas  air  hujan  dengan  air  sumur yang  diambil  sampelnya  di  Desa  Sawojajar, Kecamatan Wanasari
Gambar 5. Grafik hubungan kebutuhan dan ketersediaan (volume kelebihan air hujan (Vs) sama dengan volume kekurangan (Vd) di musim kemarau)
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  kualitas  air  sumur ditinjau dari sifat fisikanya memiliki nilai indikator warna  sebesar  86  TCU  dan  TDS  3.680  mg/l  yang melampaui  baku  mutu  yang  disyaratkan.  Untuk sifat  kimia,  nilai  Nitrat  (NO 3 )  sebesar  13.01  mg/l dan  nilai  kesadahan  (CaCo 3 )  sebesar  916  mg/l melebihi dari baku mutu yang disyaratkan.
Tabel 2. Perbandingan kualitas air hujan dan air sumur di Desa Sawojajar
No Parameter Satuan Baku mutu Permenkes No 32 Tahun 2017 Hasil uji air hujan Hasil uji air sumur Fisika 1 Kekeruhan NTU 25 0,9 5,43 2 Rasa - Tidak berasa Tidak berasa Tidak berasa 3 Bau - Tidak berbau Tidak berbau Tidak berbau 4 Suhu 0C Suhu udara ± 3 27,5 26,3 5 Warna TCU 50 9 86 6 Zat Padat Terlarut (TDS) mg/l 1000 19 3680 Kimia 1 Besi / Fe mg/l 1 0,024 0,052 2 Mangan / Mn mg/l 0,5 0,046 0,291 3 Nitrit / NO 2 mg/l 1 0,069 0,256 4 Nitrat / NO 3 mg/l 10 7,54 13,01 5 Sulfat / SO4 mg/l 400 < 5 187 6 pH mg/l 6,5 – 8,5 7,50 8,17 7 Floride / F- mg/l 1,5 1,10 1,61 8 Chlorine / Cl2 mg/l 5 0,029 0,365 9 Chloride / Cl- mg/l 600 < 10 546 10 Kesadahan / CaCO 3 mg/l 500 3 916 11 Timbal / Pb mg/l 0,05 < 0,010 Tidak diuji 12 Seng / Zn mg/l 15 1,55 Tidak diuji Biologi 1 Bakteri Coliform /100 ml 50 0 95
Keterangan: Sampel air hujan diambil pada tanggal 11  September 2021 dan sampel air sumur  diambil pada tanggal 18 Mei 2022 dengan tempat uji Dinas Kesehatan Kab. Brebes
0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des m 3 Ketersediaan Air Hujan (m3) Vd Vs
Sedangkan untuk sifat biologi, pada air sumur yang diuji menunjukkan bakteri coliform  yang  melebihi baku mutu  yang diisyaratkan yaitu 95/100  ml. Hal ini bersesuaian dengan hasil penelitian Maryono et al .,  2022  di  Yogyakarta,  bahwa  air  hujan  yang ditangkap, difilter dan ditampung memiliki kualitas fisika, kimia dan biologi lebih baik dari air sumur. Oleh  sebab  itu,  jika  masyarakat  Desa  Sawojajar secara  terus  menerus  menggunakan  air  sumur dengan kualitas yang buruk maka akan berdampak pada  kesehatan  mereka.  Sehingga,  air  hujan  dapat menjadi air pengganti dalam mencukupi kebutuhan air sehari-hari.

## Tingkat kesulitan dalam perencanaan dan konstruksi
Pelaksanaan  kegiatan  pembuatan  alat  pemanen  air hujan gama  rain  filter memiliki  tingkat  kesulitan yang  berbeda-beda  untuk  tipe  individual  dan  tipe komunal.  Alat pemanen  air  hujan gama  rain filter ini  mudah  dan  layak  dibuat,  dioperasikan,  dan dipelihara (Maryono et al ., 2022).
Parameter  dalam  mengukur  tingkat  kesulitan  dari kedua  tipe  alat  pemanen  air  hujan  tersebut  dibagi menjadi  empat  parameter  yaitu  desain  teknis  alat, keadaan  geografis  kawasan  terbangun,  kondisi
kerapatan  bangunan,  dan  sumber  daya  manusia yang menjadi pengguna dari alat pemanen air hujan.
Secara teknis, perbedaannya terletak pada penambahan  desain  sistem  perpipaan  yang menggabungkan  antara  satu  alat  pemanen  hujan dengan alat yang lain dan sistem perpipaan menuju ke  tangka  air  komunal  dan  dari  tangki  komunal menuju rumah-rumah penduduk. Sehingga, tingkat kesulitan  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan pembuatan  alat  pemanen  air  hujan  tipe  komunal lebih sulit dibanding tipe individual.
Perbedaan  dari  desain  pemanen  air  hujan  tipe individual  dengan  komunal  dapat  dilihat  pada Gambar  6  dan  7.  Kesulitan  yang  dihadapi  dalam proses  perencanaan,  konstruksi,  dan  operasialat pemanen  air  hujan,  sesuai  dengan  tiga  parameter lainnya  didasari  dari  pengamatan  lapangan  secara langsung. Adapun pembagian tingkat kesulitan dari masing-masing tipe disajikan pada Tabel 3.
Dari  analisis  ketiga  parameter  tingkat  kesulitan  di atas,  maka  pemanen  air  hujan  tipe  individual mempunyai tingkat kesulitan lebih rendah dari pada tipe  komunal.  Ketiga  parameter  berpengaruh terhadap  kesulitan  baik  pada  saat  perencanaan, implementasi, operasional, dan pemeliharaannya.
Tabel 3. Tingkat kesulitan dalam perencanaan dan konstruksi alat pemanen air hujan
No Parameter kesulitan Tingkat kesulitan pada tipe individual Tingkat kesulitan pada tipe komunal 1 Keadaan geografis kawasan terbangun Rendah, karena tidak terpengaruh dengan keadaan geografis karena secara teknis hanya terfokus pada satu instalasi di satu bangunan Lebih tinggi, karena terpengaruh karena proses penyambungan pipa distribusi air antar satu tangki ke tangki lain harus memperhatikan kontur, keadaan tanah, dan keadaan lokasi (bukit atau pesisir) 2 Kondisi kerapatan bangunan Rendah, karena tidak terpengaruh karena kebutuhan tempat untuk satu alat minimal membutuhkan luasan sebesar 1 m 2 dengan tinggi dari muka tanah kurang lebih 2,5 m. Perijinan untuk proses pembuatan alat hanya membutuhkan konfirmasi dari satu pemilik bangunan. Lebih tinggi, karena terpengaruh kebutuhan peletakan alat satu dengan yang lain yang membutuhkan luasan lebih dari 1 m 2 dan tinggi dari muka tanah kurang lebih 2,5 m. Selain itu, jalur untuk penyambungan pipa antar alat butuh konfirmasi dari setiap pemilik bangunan yang dilewati.
Semakin rapat, proses perijinan membutuhkan waktu lama yang menjadi biaya meningkat. 3 Sumber daya manusia Rendah, karena tidak terpengaruh karena proses pendampingan yang terpusat pada satu bangunan saja akan lebih mudah dimonitoring jikalau ada permasalahan. Lebih tinggi, karena proses pendampingan melibatkan lebih dari satu pemilik bangunan dengan karakter yang berbeda-beda.
Keberlanjutan alat pemanen air hujan tipe komunal dilihat dari kekompakan kelompok yang mengelola.
Gambar 6. Perencanaan alat pemanen air hujan tipe individual
Gambar 7. Perencanaan alat pemanen air hujan tipe komunal yang memerlukan system perpipaan pengumpul dan distribusi

## Biaya perencanaan dan konstruksi
Besaran  biaya  yang  digunakan  untuk  pembuatan alat  pemanen  air  hujan  tipe  individual  dan  tipe
komunal meliputi beberapa aspek uraian pekerjaan antara lain pekerjaan talang dan lisplank, pekerjaan pipa,  sambungan  perpipaan,  pekerjaan  dudukan alat,  pengadaan  tangki  air,  dan  akomodasi  selama proses  perencanaan,  pelaksanaan,  operasi  dan pemeliharaan.  Selain  itu,  perencanaan  anggaran juga perlu disesuaikan dengan tarif pengelolaan air daerah  tersebut  (Lima et  al .,  2021).  Khusus  untuk tipe komunal, aspek uraian pekerjaannya ditambahkan  dengan  pekerjaan ground  tank dan sistem  peperpipaan.  Hal  ini  dilakukan  untuk mengoptimalkan  kelebihan  air  hujan  dengan mengalirkan  ke ground  tank. Ground  tank ini difungsikan  untuk  mencukupi  kebutuhan  air  bagi masyarakat  di  satu  kawasan  pada  umumnya  di musim  kemarau  sebagai  air  cadangan  saat  tangki individual habis.
Tangki  tersebut  dalam  beberapa  wilayah  bisa memiliki nilai yang berbeda-beda, tergantung pada skala bangunannya (Kim et al., 2016). Pemanen Air Hujan  (PAH)  skala  komunal  dan  kelayakan ekonominya  menunjukan  bahwa  masyarakat  akan mendapatkan  banyak  keuntungan  (Gurung  & Sharma,  2014).    Besaran  biaya  untuk  pembuatan tipe  individual  ataupun  komunal  juga  dipengaruhi oleh  waktu  pengerjaan.  Proses  pengerjaan  untuk tipe  individu  memakan  waktu  1  hari  per  alat pemenen  hujan,  sedangkan  untuk  tipe  komunal membutuhkan  waktu tambahan untuk pemasangan sistem  perpiaan  distribusi  dan  koleksi  serta  waktu pembuatan ground tank.
Tabel 4. Perbandingan besaran biaya perencanaan dan konstruksi alat pemanen air hujan
tipe individual dan komunal No Uraian Pekerjaan *) Biaya Individual untuk 37 Tangki (Rp.) Biaya Komunal untuk 37 Tangki (Rp.) Pekerjaan alat pemanen air hujan 1  Pekerjaan talang dan lisplank 46.771.330 46.771.330 2  Pekerjaan pipa 127.922.135 127.922.135 3  Sambungan perpipaan 30.899.181 30.899.181 4  Pekerjaan dudukan alat 19.165.963 19.165.963 5  Pembelian tangki 68.450.000 68.450.000 6  Akomodasi kegiatan 36.876.050 36.876.050 7  Tambahan tangki 5 m 3 sejumlah 39 tangki (setara 195 m 3 untuk air hujan kelebihan) 292.500.000 - Total Biaya (A) 622.584.659 376.855.989 Pekerjaan ground tank dan perpipaan 8  Pekerjaan pipa dan galian - 40.920.000 9  Pekerjaan ground tank - 217.834.405 Total Biaya (B) - 258.754.405 Total Biaya A + B 622.584.659 635.610.394 Total Keseluruhan biaya (ditambah pajak 11% + 2%) 80.936.005 82.629.351 Total Biaya setelah pajak 703.520.664 718.239.745 Total Biaya pembulatan 704.000.000 718.000.000
Keterangan*): Tipe individual dan komunal direncanakan ada 37 tangki (dengan tambahan 39 tangki dengan besaran tampungan 5 m 3 untuk menampung air hujan kelebihan) dan pada tipe komunal ditambah perpipaan dan ground tank
Perbandingan dan perbedaan besaran biaya dari tipe individual  dan  komunal  secara  signifikan  terjadi pada  aspek  pekerjaan ground  tank dan  perpipaan. Pada tipe individual tidak memerlukan ground tank dan  sistem  perpipaan  sebagaimana  pada  sistem komunal. Adapun detail besaran biaya perencanaan, operasi,  dan  pemeliharaan  dari  tipe  individual  dan komunal yang dikerjakan disajikan pada Tabel 4.
Pelaksanaan  kegiatan  yang  dilakukan  pada  tahun 2021  memilih  tipe  komunal  dengan  37  tangki individual ditambah sistem perpipaan distribusi dan koleksi.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menambah tampungan air hujan yang berlebih masuk di tangki individual.  Pola  pembiayaan  tipe  komunal  ini dilakukan dengan cara sharing profit . Institusi yang terlibat  dalam  pelaksanaan  ini  antara  lain Baperlitbangda  Kabuapten  Brebes  dengan  dana APBD  tahun  2021,  Desa  Sawojajar,  dengan  dana desa  tahun  2021,  dan  BPDASHL  Pemali  Jratun dengan dana APBN tahun 2021.
(a)

## (b)
Gambar 8. Kegiatan (a) alat pemanen air hujan dari Bapperlitbangda dan (b) alat pemanen air hujan dari BPDASHL Pemali Jratun
Masing-masing  institusi  memberikan  pendanaan sesuai  dengan  kebutuhan  perencanaan  yang  sudah dibuat. Institusi Bapperlitbangda Kabupaten Brebes dan  BPDASHL  Pemali  Jratun  membantu  dalam penyediaan alat pemanen air hujan sedangkan untuk Desa  Sawojajar  membantu  dengan  membangun kebutuhan groundtank dan perpipaannya. Sinergisitas kegiatan ini membuahkan peningkatan kepercayaan  masyarakat  dalam  memanfaatkan  air hujan  sebagai  air  baku  setiap  hari  selain mengandalkan  air  PDAM  dan  atau  air  sumur  saat kondisi  darurat.  Alat  Pemanen  Air  Hujan  (PAH) yang  sudah  terpasang  di  Desa  Sawojajar  dapat dilihat  pada  Gambar  8a  dan  Gambar  8b.  Air  hasil tampungan  air  hujan  dapat  dimanfaatkan  untuk kebutuhan  air  bersih  rumah  tangga  dan  bahkan untuk  usaha  warung  kopi  warga  yang  bernama “Kopi  Banyu  Udan”  (Gambar  9).  Sedangkan, bangunan ground  tank ditunjukkan  seperti  pada Gambar 10.
Gambar 9. Pemanfaatan air hujan dalam bentuk usaha desa “Kopi Banyu Udan” di Kantor Desa Sawojajar
Gambar 10. Ground tank pemenanen hujan di Desa Sawojajar

## Kesimpulan
Alat pemanen air hujan dengan tipe individual dapat diaplikasikan  diberbagai  bentuk  bangunan  dengan tingkat  kesulitan  dari  desain  teknis,  keadaan
geografis  kawasan  terbangun,  kondisi  kerapatan bangunan,  dan  sumber  daya  manusia  lebih  kecil dibandingkan  dengan  tipe  komunal.  Dari  segi pembiayaan, untuk membangun pemanen air hujan tipe individual membutuhkan biaya Rp.
704.000.000,00,  biaya  ini  juga  lebih  kecil dibandingkan  tipe  komunal  dengan  besaran  Rp. 718.000.000,00.
Masyarakat  secara  mandiri  dapat  mengadopsi  tipe individual  untuk  membantu  mencukupi  kebutuhan air  setiap  harinya  meskipun  masih  belum  dapat mencukupi diawal musim kemarau  karena volume tampungan  yang  minim,  sedangkan  tipe  komunal dapat direalisasikan ketika masyarakat mendapatkan  bantuan  dari  institusi  lokal  atau  luar daerah seperti yang diaplikasikan di Desa Sawojajar Kecamatan  Wanasari  Kabupaten  Brebes  Jawa Tengah  yang  tampungannya  dapat  mencukupi diawal  musim  kemarau  karena  memiliki  volume yang besar.

## Ucapan Terima Kasih
Terimakasih  kepada  Departemen  Teknik  Sipil Sekolah  Vokasi  UGM  yang  mendukung  selama proses  kegiatan  perencanaan  di  Desa  Sawojajar Kecamatan  Wanasari  Kabupaten  Brebes,  dan Baperlitbangda
Kabupaten Brebes
yang mendukung  selama  proses  kegiatan  perencanaan berlangsung.

## Daftar Pustaka
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Brebes,  2010. Kabupaten  Brebes  dalam  Angka  Tahun  2010. Brebes: Badan Pusat Statistik.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Brebes,  2011. Kabupaten  Brebes  dalam  Angka  Tahun  2011. Brebes: Badan Pusat Statistik
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Brebes,  2012. Kabupaten  Brebes  dalam  Angka  Tahun  2012. Brebes: Badan Pusat Statistik
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Brebes,  2013. Kabupaten  Brebes  dalam  Angka  Tahun  2013. Brebes: Badan Pusat Statistik
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Brebes,  2014. Kabupaten  Brebes  dalam  Angka  Tahun  2014. Brebes: Badan Pusat Statistik
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Brebes,  2015. Kabupaten  Brebes  dalam  Angka  Tahun  2015. Brebes: Badan Pusat Statistik
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Brebes,  2016. Kabupaten  Brebes  dalam  Angka  Tahun  2016. Brebes: Badan Pusat Statistik
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Brebes,  2017. Kabupaten  Brebes  dalam  Angka  Tahun  2017. Brebes: Badan Pusat Statistik
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Brebes,  2018. Kabupaten  Brebes  dalam  Angka  Tahun  2018. Brebes: Badan Pusat Statistik
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Brebes,  2019. Kabupaten  Brebes  dalam  Angka  Tahun  2019. Brebes: Badan Pusat Statistik
Biswas,  B.  K.,  &  Mandal,  B.  H.  (2014). Construction and evaluation of rainwater harvesting system for domestic use in a remote and rural area of  Khulna,  Bangladesh. International  Scholarly Research Notices , 2014 . http://dx.doi.org/10.1155/2014/751952
Chubaka,  C.  E.,  Whiley,  H.,  Edwards,  J.  W.,  & Ross,  K.  E.  (2018).  A  review  of  roof  harvested rainwater  in  Australia. Journal  of  environmental and public health , 2018 . https://doi.org/10.1155/2018/6471324
Darabi, H., Moradi, E., Davudirad, A. A., Ehteram, M., Cerda, A., & Haghighi, A. T. (2021). Efficient rainwater  harvesting  planning  using  socio- environmental variables and data-driven geospatial techniques. Journal  of  Cleaner  Production , 311 , 127706. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127706
Ghimire, S. R., Johnston, J. M., Garland, J., Edelen, A.,  Ma,  X.  C.,  &  Jahne,  M.  (2019).  Life  cycle assessment  of  a  rainwater  harvesting  system compared  with  an  AC  condensate  harvesting system. Resources,  Conservation  and  Recycling , 146 , 536-548.
https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.01.043
Gómez-Monsalve, M., Domínguez, I. C.,  Yan,  X., Ward,  S.,  &  Oviedo-Ocaña,  E.  R.  (2022). Environmental  performance  of  a  hybrid  rainwater harvesting  and  greywater  reuse  system:  A  case study  on  a  high  water  consumption  household  in Colombia. Journal  of  Cleaner  Production , 345 , 131125. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131125
Gurung,  T.  R.,  &  Sharma,  A.  (2014).  Communal rainwater  tank  systems  design  and  economies  of scale. Journal of Cleaner Production , 67 , 26-36.
Haque,  M.  M.,  Rahman,  A.,  &  Samali,  B.  (2016). Evaluation of climate change impacts on rainwater harvesting. Journal of Cleaner Production , 137 , 60- 69. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.07.038
Herrmann,  T.,  &  Schmida,  U.  (2000).  Rainwater utilisation  in  Germany:  efficiency,  dimensioning, hydraulic and environmental aspects. Urban water , 1 (4), 307-316.
Kim,  H.  W.,  Li,  M.  H.,  Kim,  H.,  &  Lee,  H.  K. (2016).  Cost-benefit  analysis  and  equitable  cost allocation  for  a  residential  rainwater  harvesting system  in  the  city  of  Austin,  Texas. International Journal  of  Water  Resources  Development , 32 (5), 749-764. https://doi.org/10.1080/07900627.2015.1073142
Kucukkaya, E., Kelesoglu, A., Gunaydin, H., Kilic, G.  A.,  &  Unver,  U.  (2021).  Design  of  a  passive rainwater  harvesting  system  with  green  building approach. International  Journal  of  sustainable energy , 40 (2), 175-187. https://doi.org/10.1080/14786451.2020.1801681
Lima, C. A. S., de Souza, R. S., Kaufmann Almeida, A., & Kaufmann de Almeida, I. (2021). Economic feasibility  of  a  rainwater  harvesting  system  in  a residential condominium in the Brazilian Midwest.
International  Journal  of  Sustainable  Engineering , 14 (6), 1950-1961.
https://doi.org/10.1080/19397038.2021.1961910
Márquez, J. D., Peña, L. E., Barrios, M., & Leal, J. (2021). Detection of rainwater harvesting ponds by matching  terrain  attributes  with  hydrologic response. Journal  of  Cleaner  Production , 296 , 126520. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126520
Maryono, A. (2016). Memanen Air Hujan . Gadjah Mada University Press.
Maryono, A. (2020). Menangani banjir, kekeringan dan lingkungan . UGM Press.
Maryono,  A.,  Nugroho,  A.  P.,  Prasetya,  A.,  & Sembada, P. T. S. (2022). Uji Tingkat Penerimaan Masyarakat terhadap Teknologi GAMA Rain Filter dengan  Metode  “UTAUT”  dan  Perbandingan Kualitas  Air  Hujan  dengan  Air  Sumur  Penduduk. Jurnal Kesehatan Vokasional , 7 (3), 185-195.
https://doi.org/10.22146/jkesvo.76934
Maryono,  A.,  &  Santoso,  E.  N.  (2006). Metode memanen  dan  memanfaatkan  air  hujan  untuk penyediaan  air  bersih,  mencegah  banjir  dan kekeringan . Petunjuk Praktis Pembangunan Penampung  Air  Hujan ,  Standar  Dinas  Pekerjaan Umum.
Maryono,  A.,  Nuranto,  S.,  Sembada,  P.  T.  S.,  & Petrus,  H.  T.  B.  M.  (2022).  GAMA-RainFilter:  a modified rainwater harvesting technique to meet the demand  of  clean  water  in  Indonesia. International Journal  of  Hydrology  Science  and  Technology , 13 (1), 1-22. https://doi.org/10.1504/ijhst.2022.119272
Maryono, A., Zulaekhah, I., & Nurendyastuti, A. K. (2023). Gradual changes in temperature, humidity, rainfall,  and  solar  irradiation  as  indicators  of  city climate change and increasing hydrometeorological disaster: a case study in Yogyakarta, Indonesia. International  Journal  of  Hydrology Science and Technology , 15 (3), 304-326. https://doi.org/10.1504/IJHST.2023.130161
Morales-Pinzón, T., García-Serna, M. I., & Flórez- Calderón,  M.  T.  (2015).  Quality  of  rainwater harvesting  in  urban  systems:  Case  study  in Colombia. Water  Practice  and  Technology , 10 (3),
424-431. https://doi.org/10.2166/wpt.2015.043
Nurjanah.  (2006). Analisis  Prospek  Budidaya Tambak di Kabupaten Brebes . 1–71.
Rahman,  S.,  Khan,  M.  T.  R.,  Akib,  S.,  Din,  N.  B. C.,  Biswas,  S.  K.,  &  Shirazi,  S.  M.  (2014). Sustainability  of  rainwater  harvesting  system  in terms  of  water  quality. The  Scientific  World Journal , 2014 .
Sharifi, E., Unami, K., Mohawesh, O., Nakamichi, T., & Fujihara, M. (2015). Design and construction of a hydraulic structure for rainwater harvesting in arid environment. In Proceedings of the 36th IAHR World  Congress,  Delft,  The  Netherlands (Vol.  28, pp. 3375-3386).
Standar  Nasional  Indonesia.  (2005).  Tata  Cara Perencanaan Sistem Plambing, SNI 03-7065, 2005.