## ANALISIS BIAYA UNTUK PEMILIHAN SUMBER DAYA LISTRIK UTAMA RUMAH POMPA GREGES
Yudiono a , Umboro Lasminto b dan Vita Ratnasari c
Abstract : The  central  government  through  the  Directorate  of  Environmental  Sanitation  Development  (PPLP)  of  the Directorate  General  of  Human  Settlements  of  the  Ministry  of  Public  Works  and  Public  Housing  participated  in  the implementation of drainage of Surabaya by providing assistance for the construction of Greges pump house. The pump house Greges  as  one  of  the  pump  house  located  in  Surabaya,  is  one  of  the  drainage  system  controllers  around  Bozem Morokrembangan area especially the flow of water along the Greges channel which is also an outlet for several channels. In the aid of the pump house choose to use Genset as the main power source (SDL). While the Government of Surabaya always wants  the use of  SDL  from  PLN.  The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  use  of  SDL  to  meet  the  needs  of  the  Greges Pump  House  by  performing  the  cost  analysis  required  for  the  Greges  pump  house  for  the  use  of  Genset  and  PLN  power sources, and determining the better SDL selection that would be used to meet the needs of the Greges pump house. Based on the analysis of costs, the use of generators is better than PLN in the investment cost analysis. Based  on PLN operational cost analysis is better than generator. In the first year period the total cost for the use of PLN is  Rp. 5.102.223.905 greater than the generator Rp. 4.789.084.970,16,, in the second year the cost of using PLN approaches the generator cost, and on the third and so the use of generator is higher than the PLN.
Keywords: cost analysis, pumping post, genset, PLN
Abstrak: Pemerintah pusat melalui Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman (PPLP) Ditjen Cipta Karya  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  turut  serta  berpartisipasi  dalam  rangka  penyelenggaraan drainase  kota  Surabaya  dengan  cara  memberikan  bantuan  pembangunan  rumah  pompa  Greges.  Rumah    pompa  Greges sebagai  salah  satu  rumah  pompa  yang  berada  di  Surabaya,  merupakan  salah  satu  pengendali  sistem  drainase  di  sekitar wilayah Bozem Morokrembangan khususnya aliran air di sepanjang saluran Greges yang juga menjadi outlet bagi beberapa saluran. Dalam bantuannya rumah pompa tersebut memilih menggunakan Genset sebagai Sumber Daya Listrik (SDL) utama. Sementara  Pemerintah  Kota  Surabaya  selalu  menghendaki  penggunaan  SDL  dari  PLN.  Tujuan  penelitian  ini  untuk menganalisis  dan  memilih  pemakaian  SDL  untuk  memenuhi  kebutuhan  Rumah  Pompa  Greges  dengan  melakukan  analisa biaya  yang  dibutuhkan  rumah  pompa  Greges  untuk  penggunaan  sumber  daya  listrik  genset  dan  listrik  dari  PLN,  dan menentukan  pemilihan  SDL  yang  lebih  baik  yang  akan  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  rumah  pompa  Greges. Berdasarkan analisa terhadap biaya, penggunaan genset lebih baik daripada PLN pada analisa biaya investasi. Berdasarkan analisa biaya operasional PLN lebih baik daripada genset. Pada periode tahun pertama biaya total untuk penggunaan genset yaitu  sebesar  Rp.  5.102.223.905,  lebih  besar  daripada  PLN  yaitu  sebesar  Rp. 4.789.084.970,16, pada periode  tahun  kedua biaya  penggunaan  PLN  mendekati  biaya  genset,  dan  pada  ketiga  hingga  periode  kelima  penggunaan  genset  lebih  tinggi daripada PLN.
Kata Kunci : analisa biaya, rumah pompa, genset, PLN

## PENDAHULUAN
Sebagaimana  ditetapkan  dalam  Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  Republik  Indonesia    Nomor  12 /PRT/M/2014  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Drainase Perkotaan  menyatakan  bahwa    air  adalah  semua  air  yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk  dalam  pengertian  ini  air  permukaan,  air  tanah, air  hujan,  dan  air  laut  yang  berada  di  darat.  Dan  juga termasuk air  pada sistem drainase kota. Penyelenggaraan Sistem  Drainase  Perkotaan  adalah  upaya  merencanakan,
melaksanakan  konstruksi,  mengoperasikan,  memelihara, memantau,  dan  mengevaluasi  sistem  fisik  dan  non  fisik drainase perkotaan.
Dalam  Peraturan  Menteri  tersebut  juga  menyatakan bahwa  rumah  pompa  adalah  salah  satu  sarana  drainase yaitu  bangunan  pelengkap  yang  merupakan  bangunan yang  ikut  mengatur  dan  mengendalikan  sistem  aliran  air hujan agar aman dan mudah melewati saluran. Pemerintah pusat  lewat  Direktorat  Pengembangan  Penyehatan Lingkungan  dan  Pemukiman  (PPLP)  Ditjen  Cipta  Karya Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat turut  serta  berpartisipasi  dalam  rangka  penyelenggaraan drainase kota Surabaya dengan cara memberikan bantuan pembangunan rumah pompa  Greges  yang berlokasi di Jl. Tambak  Asri  gang  22  Surabaya,  merupakan  pengendali sistem drainase di sekitar wilayah Bozem Morokrembangan  khususnya  aliran  air  di  sepanjang saluran  Greges  yang  juga  menjadi  outlet  bagi  beberapa saluran disekitarnya.
Sumber Daya Listrik (SDL) utama  yang dipilih untuk rumah  pompa  tersebut  menggunakan Generataor  Set (Genset). Kemudian  Pemerintah  Kota  Surabaya  melalui Dinas  Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  dan  Pematusan mengganti  SDL  utama  menjadi  PLN  dalam  operasional
a Personnel  at Dinas  Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  dan  Pematusan Surabaya and a student in the Department of Civil Engineering, Sepuluh Nopember  Institute  of  Technology  (ITS),  ITS  Campus,  Sukolilo, Surabaya 60111, Indonesia. Email: al_farouq79@yahoo.com
b Lecturer  in  the  Department  of  Civil  Engineering,  Sepuluh Nopember  Institute  of  Technology  (ITS),  ITS  Campus,  Sukolilo, Surabaya 60111, Indonesia. Email: umboro_hydro@yahoo.com
c Lecturer  in  the  Department  of  Statistics,  Sepuluh  Nopember Institute  of  Technology  (ITS),  ITS  Campus,  Sukolilo,  Surabaya  60111, Indonesia. Email: vitaratna70@gmail.com
Note.  The  manuscript  for  this  paper  was  submitted  for  review  and possible  publication  on  January  08,  2018.  This  paper  is  part  of  the  ITS Journal of Civil Engineering, Vol. 33, No. 1, May 2018. © ITS Journal of Civil Engineering, ISSN 2579-9029/2017.
rumah  pompa.  Berdasarkan  hal  tersebut  penelitian  ini dirasa  sangat  perlu  dilakukan  untuk  menganalisis  dan memilih  penggunaan  SDL  utama  yang  lebih  baik. Dengan  menghitung  dan  menganalisa  besar  biaya  yang dibutuhkan  rumah  pompa  Greges  untuk  penggunaan sumber daya listrik genset dan PLN.

## KEPENTINGAN RISET
Diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan pertimbangan  dalam  rangka  penambahan  maupun penggantian  pompa  serta  pengadaan  rumah  pompa  baru berikutnya  untuk lebih  memperhatikan pemilihan sumber daya  listrik  utama  yang  akan  digunakan  guna mendapatkan manfaat yang lebih optimal.

## METODOLOGI
Pada  penelitian  ini  dilakukan  analisis  numerik Metodologi penelitian  merupakan prosedur atau langkah- langkah yang diperlukan dalam melakukan penelitian agar pembahasan  yang  dilakukan  dapat  tersusun  secara sistematis  dengan  tahapan-tahapan  yang  jelas  sehingga dapat  ditentukan  langkah-langkah  dan  strategi  yang  tepat sebagai solusi untuk penyelesaian permasalahan. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  langkah- langkah  yaitu :
1. Dimulai  dengan  melakukan  mengumpulkan  data sekunder meliputi :
• data  pembelian  BBM  untuk  rumah  pompa  Greges pada periode 2015
• data  biaya  tagihan  listrik  rumah  pompa  Greges pada periode 2016
• data investasi pengadaan genset dan PLN
• data  pemeliharaan  rumah  pompa  pada  periode 2015 dan 2016
2. Menghitung  biaya  SDL  yang  meliputi  :    investasi, operasional  dengan  menggunakan  periode  yang  sama serta pemeliharaan pompa
3. Melakukan analisis perbandingan penggunaan sumber daya  listrik  untuk  rumah  pompa  Greges  antara penggunaan genset dan PLN
4. Memutuskan  pemilihan  sumber  daya  listrik  untuk rumah pompa Greges
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan metode  pengumpulan  data  sekunder.  Data  sekunder diperoleh  dari  beberapa  instansi  terkait,  yaitu  Dinas Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  dan  Pematusan  Surabaya dan instansi terkait lainnya. Jenis data yang dikumpulkan antara lain:
1. Data  pembelian  BBM  untuk  rumah  pompa  Greges pada  periode  2015  yang  diperoleh  dari  UPTD  Alat Berat Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Surabaya
2. Data  biaya  tagihan  listrik  rumah  pompa  Greges  pada periode  2016  yang  diperoleh  dari  Sekretariat  Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Surabaya
3. Data  investasi  pengadan  genset  yang  diperoleh  dari Direktorat  Pengembangan  Penyehatan  Lingkungan dan  Pemukiman  (PPLP)  Ditjen  Cipta  Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4. Data pengadaan catu daya PLN dari bidang Pematusan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Surabaya
5. Data Hujan dari bidang Perencanaan dan Pengawasan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Surabaya
6. Data pemeliharaan pompa periode 2015 dan 2016 dari UPTD Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Surabaya Setelah pengumpulan data maka dilakukan teknik analisis data, yaitu :
1. Menghitung  dan  menganalisis  data  konsumsi  BBM diesel non subsidi pada periode 2015 serta data biaya listrik dari PLN pada periode 2016.
2. Menghitung dan menganalisis data investasi pengadaan  genset  dan  investasi  pengadaan  catu  daya PLN.
3. Menghitung  dan  menganalisis  data  maintenance periode 2015 - 2016
4. Mengevaluasi  dan  melakukan  pemilihan  SDL  yang lebih baik.
Sumber daya listrik pada rumah pompa  yang pertama adalah generator set atau yang lebih dikenal dengan nama genset adalah  perangkat  kombinasi  antara  pembangkit listrik  (generator)  dan  mesin  penggerak  yang  digabung dalam  satu  set  unit  untuk  menghasilkan  tenaga  listrik. Untuk  mengoperasionalkannya  dibutuhkan  bahan  bakar yaitu  BBM  diesel  non  subsisi(solar  industri).  Untuk menghitung  biaya  operasional  rumah  pompa  kita  harus mengetahui  konsumsi  BBM  terlebih  dahulu.    Adapun konsumsi  BBM  oleh  genset  dapat  diketahui  dengan menggunakan persamaan sebagai berikut.
Konsumsi BBM (L) = 0,21 x P x t (1)
Keterangan   : k = 0,21 (faktor ketetapan konsumsi solar per kilowatt per jam) P = daya (Kw) dimana KW = 0,8 KVA t = waktu (jam)
Sumber  daya  listrik  pada  rumah  pompa  yang  kedua adalah  PLN  yang  terdiri  dari  2  komponen  yaitu Transformator  dan  Kubikel. Transformator atau  sering disingkat  dengan  istilah Trafo adalah  suatu  alat  listrik yang  dapat  mengubah  taraf  suatu  tegangan  AC  ke  taraf yang  lain.  Kubikel    ialah    suatu    perlengkapan    atau peralatan    listrik    yang    berfungsi    sebagai    pengendali, penghubung    dan    pelindung    serta    membagi    tenaga listrik dari sumber tenaga listrik.
Untuk  menghitung  biaya  operasional  rumah  pompa Greges  dengan  menggunakan  PLN  adalah  mencari besarnya W (beban listrik) yaitu :
W = P x t (2) = (watt) x (jam)
Bisa juga dinyatakan dalam kilowatt, menjadi : W = (kilowatt) x (jam) = kilowatt(kw).jam(h) = kwh Curah hujan tahun 2015 dan 2016 tidaklah sama. Oleh karena  itu  untuk  membandingkan  biaya  operasional genset  pada  2015  dan  PLN  pada  2016  kita  harus menentukan  koefisien  yang  didapatkan  dari  data  hujan. Maka  akan    didapatkan  koefisien  pembanding  antara periode  2015  dan  2016.  Koefisien  tersebut  dapat dirumuskan sebagai berikut.
Rata-rata curah hujan 2016 = n x rata-rata curah hujan 2015,
maka didapatkan nilai n yaitu :
(3)
Biaya operasional Rumah Pompa Greges pada periode 2015  dan  2016  tidak  bisa  dibandingkan  secara  langsung karena perbedaan curah hujan yang terjadi pada 2 periode tersebut  berbeda.  Oleh  karena  itu  kondisi  tersebut  perlu disesuaikan. Dengan menggunakan koefisien pembanding,  kedua  periode  disesuaikan,  sehingga  bisa dibandingkan.  Biaya  operasional  pada  tahun  2015 disesuaikan  dengan  koefisien  pembanding  sehingga menjadi seperti pada perhitungan berikut.
Biaya OP’2015 = n x Biaya OP 2015 (4)
Biaya  total  yaitu biaya  yang  ditimbulkan oleh adanya biaya operasional, biaya investasi dan biaya maintenance. Biaya  total  tersebut  dapat  ditulis  dalam  persamaan sebagai berikut.
Biaya  Total  =  Biaya  OP  +  Biaya  Investasi  +  Biaya
Pemeliharaan (5)

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dalam  menjalankan  pompa  banjir  diperlukan  sumber energi  listrik  yang  dapat  bersumber  dari  genset  maupun PLN.  Untuk  operasional  pompa  banjir  tersebut,  Rumah Pompa  Greges  pada  tahun  2015  menggunakan  genset sebagai  sumber  daya  listrik  utama.  Selama  periode  2015 tersebut  untuk  menjalankan  genset  dibutuhkan  BBM diesel non subsidi dengan biaya sebagai berikut.
Selain  menggunakan  genset,  sumber  listrik  utama Rumah  Pompa  Greges  juga  dapat  berasal  dari  PLN. Untuk  operasional  pompa  banjir  Rumah  Pompa  Greges pada  tahun  2016  menggunakan  listrik  dari  PLN  sebagai
sumber  daya  listrik  utama.  Sehingga  genset  tidak dioperasikan  kecuali  sebagai  cadangan  serta  pemanasan. Selama  periode  2016  tersebut  terdapat  biaya  tagihan listrik  dari  PLN  untuk  Rumah  Pompa  Greges.  Dan  biaya tagihan listrik tersebut adalah sebagai berikut.
Pada Pembangunan awal Rumah Pompa Greges terdapat biaya  investasi  untuk  pengadaan  genset  sebagai  sumber listrik  utama.  Dan  pada  tahun  2015  dilakukan  perubahan untuk  sumber  listrik  utama  yaitu  dari  genset  menjadi menggunakan  listrik  dari  PLN.  Sehingga  perlu  dilakukan investasi untuk pengadaan seluruh komponen listrik tersebut. Adapun  rincian  biaya  investasi  tersebut  adalah  sebagai berikut.
Selama  periode  2015-2016  telah  dilakukan  beberapa kali  maintenance  terhadap  komponen  Rumah  Pompa Greges.  Maintenance  tersebut  bisa  berupa  perbaikan komponen yang rusak maupun perawatan rutin komponen meskipun  tidak  terjadi  kerusakan.  Adapun  biaya  tersebut adalah sebagai berikut.
Untuk membandingkan biaya antara periode 2015 dan 2016  dibutuhkan  koefisien  pembanding  yang  diperoleh dari  perbandingan  curah  hujan.  Data  curah  hujan  yang diambil  adalah  dari  stasiun  hujan  yang  terdekat  dengan rumah  pompa  Greges  yaitu    stasiun  hujan  Simo  dan Tanjung Perak, sehingga didapatkan koefisien pembanding  kondisi  pada  2015  dan  2016.  Perbandingan data hujan tersebut adalah sebagai berikut.
Dari  data  hujan  tersebut  didapatkan  koefisien pembanding  antara  periode  2015  dan  2016.  Koefisien tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut.
Tabel 1 . Biaya Pembelian BBM Tahun 2015
NO BULAN BIAYA BBM 2015 1 DESEMBER 2014 Rp         393.599.250,00 2 JANUARI 2015 Rp         192.192.125,00 3 PEBRUARI 2015 Rp         238.300.350,00 4 MARET 2015 Rp         265.312.125,00 5 APRIL 2015 Rp         102.043.695,00 6 MEI 2015 Rp           79.366.875,00 7 JUNI 2015 Rp                           0,00 8 JULI 2015 Rp                           0,00 9 AGUSTUS 2015 Rp                           0,00 10 SEPTEMBER 2015 Rp           76.566.000,00 11 OKTOBER 2015 Rp           72.920.000,00 12 NOPEMBER 2015 Rp         107.301.125,00 TOTAL Rp      1.527.601.545,00
(Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Surabaya)
Tabel 2 . Biaya Tagihan Listrik Tahun 2016 NO BULAN BIAYA LISTRIK 2016 1 JANUARI 2016 Rp                45.931.186,00 2 PEBRUARI 2016 Rp                79.784.852,00 3 MARET 2016 Rp              181.660.173,00 4 APRIL 2016 Rp              101.803.929,00 5 MEI 2016 Rp                67.734.810,00 6 JUNI 2016 Rp                66.947.736,00 7 JULI 2016 Rp                67.512.408,00 8 AGUSTUS 2016 Rp                69.876.280,00 9 SEPTEMBER 2016 Rp                69.750.336,00 10 OKTOBER 2016 Rp                71.367.540,00 11 NOPEMBER 2016 Rp              121.114.174,00 12 DESEMBER 2016 Rp                87.575.241,00 TOTAL Rp           1.031.058.665,00
(Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Surabaya)

## PLN Rumah Pompa Greges
(Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Surabaya)
Biaya operasional Rumah Pompa Greges pada periode 2015  dan  2016  tidak  bisa  dibandingkan  secara  langsung karena perbedaan curah hujan yang terjadi pada 2 periode tersebut  berbeda.  Oleh  karena  itu  kondisi  tersebut  perlu disesuaikan. Dengan menggunakan koefisien pembanding,  kedua  periode  disesuaikan,  sehingga  bisa dibandingkan.  Biaya  operasional  pada  tahun  2015 disesuaikan  dengan  koefisien  pembanding  sehingga menjadi seperti pada perhitungan berikut.
Keterangan :
Biaya OP 2015      = biaya operasional periode 2015 Biaya  OP’2015    =  biaya  operasional  periode  2015 setelah disesuaikan
Dengan demikian biaya operasional  pembelian BBM diesel  non  subsidi  Rumah  Pompa  Greges  selama  periode 2015  dengan  menggunakan  genset  sebagai  sumber  daya listrik setelah disesuaikan adalah sebagai berikut.
Perbandingan  biaya  operasional  Rumah  Pompa  Greges dengan menggunaan sumber tenaga listrik utama genset dan PLN adalah seperti pada Tabel 7..
Berdasarkan  Grafik  diatas  diketahui  bahwa  biaya operasional  rumah  pompa  Greges  dengan  menggunakan genset sangat besar pada musim hujan dan menurun pada saat  kemarau  bahkan  3  bulan  tanpa  permintaan  BBM.
Sedangkan  menggunakan  PLN  lebih  stabil  yaitu  naik pada saat musim hujan, kemudian menurun dan rata pada saat  musim  kemarau.  Dengan  demikian  biaya  opersional
Tabel 4 . Biaya Pemeliharaan Genset dan Listrik PLN Rumah Pompa Greges 2015
Perawatan Biaya Perbaikan pompa banjir no.1 Rp46.000.000,00 Perbaikan genset 1 Rp7.132.200,00 Perbaikan genset 2 Rp6.991.000,00 Perbaikan genset 3 Rp34.416.400,00 total Rp94.539.600,00
(Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Surabaya)
Tabel 5 . Biaya Pemeliharaan Genset dan Listrik PLN Rumah Pompa Greges 2016 Perbaikan Biaya Perbaikan Pompa Banjir no.1 Rp93.983.100,00 Perbaikan pompa Banjir no.3 Rp98.983.100,00 Perbaikan genset Rp40.500.000,00 total Rp233.466.200,00 (Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Surabaya)
Tabel 6 . Perbandingan Data Curah Hujan Base Stasiun Hujan Tahun 2015 - 2016
Nama Stasiun Pemantau Hujan Curah hujan Tahunan 2015 Curah hujan Tahunan 2016 Total (mm/tahun) R24 (mm/thn) Hari Hujan Total (mm/tahun) R24 (mm/thn) Hari Hujan Gubeng 1850 61 88 3815 98 193 Gunungsari 1915 70 90 2693 94 160 Kebon Agung 2206 68 104 3283 87 194 Kandangan 1828 63 102 3596 120 186 Kedung Cowek 1894 54 104 3066 103 176 Keputih 1863 84 87 2742 164 143 Larangan 1851 57 95 3020 118 182 Tanjung Perak 1533 140 85 2870 115 158 Wonorejo 2131 109 89 2853 121 144 Wonokromo 1971 63 90 3641 108 192 Simo 2073 88 102 3817 86 188 Total 21115 857 1036 35396 1214 1916 Rata - Rata 1919,545455 77,909091 94,1818 3217,818182 110,36364 174,182
(Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Surabaya)
Tabel 7 . Rekapitulasi Biaya Pembelian BBM Diesel Non Subsidi Rumah Pompa Greges Tahun 2015
BULAN BIAYA BBM 2015 BIAYA LISTRIK 2016 1 Rp          729.890.449,20 Rp            45.931.186,00 2 Rp          356.401.076,60 Rp            79.784.852,00 3 Rp          441.904.169,04 Rp          181.660.173,00 4 Rp          491.994.804,60 Rp          101.803.929,00 5 Rp          189.229.828,01 Rp            67.734.810,00 6 Rp          147.177.933,00    Rp            66.947.736,00 Rp                               -      Rp            67.512.408,00 8 Rp                               -      Rp            69.876.280,00 9 Rp                               -      Rp            69.750.336,00 10 Rp          141.983.990,40    Rp            71.367.540,00 11 Rp          135.222.848,00    Rp          121.114.174,00 12 Rp          198.979.206,20    Rp            87.575.241,00 TOTAL Rp      2.832.784.305,05 Rp      1.031.058.665,00
(Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Surabaya)
penggunaan genset jauh lebih besar daripada menggunakan PLN.
Biaya  investasi  Rumah  Pompa  Greges  menggunakan genset  sebagai  sumber  daya  listrik  utama  adalah  sebesar Rp.  2.174.900,00 untuk  pengadaan  genset.  Sedangkan investasi  menggunakan  PLN  sebagai  sumber  daya  listrik utama,  maka  biaya  yang  dibutuhkan  penambahan  catu daya  listrik  adalah  sebesar Rp.  5.033.423.610,32. p erbandingannya adalah sbagai berikut.
Grafik 2 . Perbandingan Biaya Investasi Genset dan PLN
Berdasarkan  Grafik  diatas  diketahui  bahwa  biaya investasi  rumah  pompa  Greges  dengan  menggunakan genset lebih kecil daripada PLN. Hal tersebut dikarenakan dengan  menggunakan  PLN  tetap  menyediakan  genset sebagai cadangan. Sehingga menggunakan selain menginvestasikan komponen PLN juga tetap menginvestasikan genset.
Grafik 3 . Perbandingan Biaya Pemeliharaan Genset dan PLN
Berdasarkan  Grafik  diatas  diketahui  bahwa  biaya pemeliharaan  rumah  pompa  Greges  dengan  menggunakan genset lebih kecil daripada menggunakan PLN.
Biaya  total  Rumah  Pompa  Greges  meliputi  biaya operasional, investasi dan pemeliharaan. Dengan melakukan  perhitungan  selama  selama  5  periode  dan dengan  mengasumsikan  biaya  pemeliharaan  tetap  serta investasi  yang tidak berubah  maka diperoleh perhitungan sebagai berikut.
Tabel 8 . Total Biaya Operasional Rumah Pompa Greges Periode 1

## (Sumber : Perhitungan)
Tabel 9 . Total Biaya Operasional Rumah Pompa Greges Periode 2

## (Sumber : Perhitungan)
Tabel 10 . Total Biaya Operasional Rumah Pompa Greges

## (Sumber : Perhitungan)
Tabel 11 . Total Biaya Operasional Rumah Pompa Greges Periode 4
(Sumber : Perhitungan)
Tabel 12 . Total Biaya Operasional Rumah Pompa Greges Periode 5

## (Sumber : Perhitungan)
Selama  5  Periode  tersebut  diketahui  bahwa  total  biaya pada  periode  pertama  menunjukkan  bahwa  penggunaan sumber  daya  listrik  utama  dari  genset  membutuhkan  biaya yang  lebih  besar  daripada  menggunakan  PLN.  Demikian pula pada periode selanjutnya total biaya penggunaan genset selalu  lebih  tinggi  daripada  PLN.  Hal  ini  disebabkan  biaya operasional  yang  lebih  tinggi  pada  penggunaan  genset daripada PLN, biaya investasi yang tidak berubah dan biaya pemeliharaan  yang  relatif  tidak  jauh  berubah.  Berikut perbandingan total biaya selama 5 periode tersebut.
Grafik 1 .  Perbandingan Biaya OP Rumah Pompa Greges antara Genset dan PLN
Tabel 13 . Perbandingan Total Biaya Rumah Pompa Greges antara Genset dan PLN selama 5 Periode

## (Sumber : Perhitungan)
Perbandingan total biaya Rumah Pompa Greges antara genset  dan  PLN  selama  5  periode  tersebut  diatas  yang menunujukkan  bahwa  pada  periode  ketiga  terjadi overtaking yaitu  biaya  total  penggunaan  genset  pada periode tersebut melampaui biaya total penggunaan PLN. Hal  tersebut  dapat  kita  lihat  dalam  bentuk  grafik  yang disajikan sebagai berikut.
Grafik 4 . Perbandingan Biaya Total Genset dan PLN
Berdasarkan Grafik diatas diketahui bahwa biaya total rumah  pompa  Greges  dengan  menggunakan  genset  lebih besar  daripada  menggunakan  PLN.  Semakin  besar periodenya semakin besar perbedaanya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis sebelumnya maka didapatkan perbandingan penggunaan sumber daya listrik antara  genset  dan  PLN  berdasarkan  kriteria  biaya  adalah sebagai berikut :
1. Biaya  operasional  Rumah  Pompa  Greges  dengan menggunakan  genset  sebesar Rp.  2.832.784.305,05 lebih besar  daripada  PLN  sebesar Rp.  1.031.058.665,00 setiap periodenya.
2. Biaya  investasi  Rumah  Pompa  Greges  untuk pengadaan PLN   sebesar Rp. 3.604.161.805,15 lebih besar  daripada  pengadaan  genset  yaitu  sebesar Rp. 2.174.900,00 karena  untuk  pengadaan  PLN  terdapat pengadaan genset di dalamnya.
3. Biaya  total  Rumah  Pompa  Greges  untuk  penggunaan genset  yaitu Rp.  5.102.123.905 lebih  besar  daripada PLN  yaitu  sebesar Rp.  4.789.084.970,16 .  Dan demikian seterusnya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Karyadi, Agung (2005). Studi Manajemen Pengoperasian  Pompa  Banjir  Dalam  Upaya Meminimalisir  Luas,  Tinggi  Dan  Lama  Genangan Banjir  Di  Sub  Sistem  Kalisumo  Surabaya .  Tesis Magister, Institut Teknologi Sepuluh Nopember(ITS). Surabaya.
[2]  Bernard  W,  Taylor  III  (2005). Introduction  to Management  Science  (Eight  Edition). Penerbit Salemba. Jakarta.
[3]  Darmanto,  Eko  (2014).  “Penerapan  Metode  AHP (Analythic  Hierarchy  Process)  Untuk  Menentukan Kualitas  Gula  Tumbu”. Jurnal  Simetris. volume  5 no.1, Hal 75 – 82.
[4] Grundfos (2012). Pedoman Perawatan dan Pengoperasian  Pompa .  PT  Grundfos  Pompa.
Rawasumur. Kawasan Industri Pulogadung. Jakarta.
[5]  Hair,  J.F.,  Anderson,  R.E.,Tatham,  R.L,  [5] Black,&W.C.(1995) Multivariate  Data  Analysis (Fourth Ed), New Jersey. Prentice Hall.
[6]  UU 7/04. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
[7]  Permen  PU  12/14. Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  Republik  Indonesia  Nomor  12  PRT/M/2014
Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. [8]   Adi, Nizam Permana (2016). Analisa Kinerja Sistem irigasi  Pompa  Air  Tanah .  Tesis  Magister,  Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya.
[9]   Soeprijanto, A. Soemitro, R.A.A.(2014). Pedoman Penyusunan Tesis Tahun 2014. Program Pasca Sarjana ITS. Surabaya.
[10]  Torishima  (1994). Torishima  Pump  Hand  Book .  PT Torishima Guna Indonesia. Jakarta.