## PROSES SERTIFIKASI KETEL UAP DAN BEJANA TEKAN PT SUCOFINDO (PERSERO) CABANG CILACAP
Junial Heri 1* 1 Prodi Teknik Mesin Untag Cirebon
* Email: junial26.heri@gmail.ccom

## ABSTRACT
PT. SUCOFINDO (Persero) as a competent and independent third party has the ability to ensure compliance with  the  technical  requirements  of  boiler  equipment,  starting  from  the  planning,  manufacturing,  use  and periodic verification stages. Thus, smooth production as well as safety factors can be achieved. PT Sucofindo (Persero) carries out inspections by referring to agreed international standards. The operation of PT Sucofindo (Persero)  is  accredited  with  ISO  17020  and  17025  and  is  certified  ISO  9001. The  verification  activity  of  a steam boiler is an inspection service consisting of a series of tests, comprehensively on the performance of a steam boiler to define critical points that have the potential to cause hazardous and uncontrolled conditions. SUCOFINDO has experts in the framework of these verification activities, to provide certainty in the form of verification and analysis at all stages from design, manufacture, installation and use in the operational process cycle in a facility to its maintenance, so that it can meet reliable conditions. PT Sucofindo ( persero) has experts who provide assurance in the form of verification and analysis at all stages of a facility, from the design stage, the fabrication stage, the installation stage, the operational stage, to the maintenance process for the lifting equipment to meet reliable conditions.
Keywords: Steam boiler, safety factor

## ABSTRAK
PT. SUCOFINDO (persero) sebagai pihak ketiga yang kompeten dan independen memiliki kemampuan untuk memastikan  dipenuhinya  persyaratan  teknis  peralatan  ketel  uap,  mulai  dari  tahap  perencanaan,  pembuatan, penggunaan, dan verifikasi berkala. Dengan demikian, kelancaran produksi sekaligus faktor keselamatan dapat tercapai.PT Sucofindo (persero) melaksanakan inspeksi dengan mengacu kepada standar-standar internasional yang disepakati. Operasi PT Sucofindo (persero)  terakreditasi ISO 17020 dan 17025 serta bersertifikat ISO 9001.  Kegiatan  verifikasi  terhadap  ketel  uap  merupakan  layanan  pemeriksaan  yang  terdiri  dari  serangkaian pengujian,  secara  komprehensif  terhadap  kinerja  ketel  uap  untuk  mendefinisikan  titik-titik  kritis  yang berpotensi menimbulkan kondisi bahaya dan tidak terkontrol. SUCOFINDO memiliki tenaga ahli dalam rangka kegiatan verifikasi tersebut, untuk memberikan kepastian berupa verifikasi dan analisis pada seluruh tahapan dari mulai disain, pabrikasi, instalasi, dan digunakan pada siklus proses operasional dalam suatu fasilitas hingga pemeliharaannya, sehingga dapat memenuhi kondisi yang handal.PT Sucofindo (persero)  memiliki tenaga ahli yang memberikan kepastian berupa verifikasi dan analisis pada seluruh tahapan suatu fasilitas, dari mulai tahap rancangan, tahap fabrikasi, tahap instalasi, tahap operasional, hingga proses pemeliharaan alat angkat tersebut agar memenuhi kondisi yang handal.
Kata Kunci : Ketel uap, faktor keselamatan

## PENDAHULUAN
Di Indonesia, Ketel Uap / Pesawat Uap ( Boiler )  banyak di pakai di perusahaan-perusahaan antara  lain  pada  :  pabrik  pengolahan  minyak,pabrik  pengolahan  kelapa  sawit,  pabrik  gula,  pabrik pulp, pabrik ban, pabrik minyak makan, pabrik minuman botol, pabrik mie instan,rumah sakit, hotel dan  lain  lain.  Pemanfaatan  Ketel  Uap  demikian  luas  di  Indonesia  antara  lain  di  sektor  industri, pariwisata dan pelayanan kesehatan, namun pada pemakaiannya mengandung potensi bahaya ( high risk ) apabila tidak memenuhi standar atau syarat-syarat safety yang berlaku.
Menurut Stoom Ordonantie ( Undang-undang Uap 1930 ) pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa : “ Ketel Uap ialah suatu Pesawat dibuat guna menghasilkan uap atau stoom yang  dipergunakan diluar pesawatnya “.   Pada prinsipnya, semua Ketel Uap  didalamnya terdapat air yang dipanaskan oleh pelat dan atau pipa Ketel Uap dimana pelat dan atau pipa tersebut dipanaskan oleh gas panas hasil pembakaran bahan bakar sehingga  air tersebut mendidih dan berubah menjadi  uap ( steam ) yang tekanannya melebihi tekanan udara atmosfer. Bahan bakar yang dipakai ada 3 jenis, yaitu ; 1) ada yang menggunakan bahan bakar padat antara lain batu bara, cangkang, serabut kelapa sawit dan atau kayu, 2) bahan bakar cair yaitu solar, dan 3) bahan bakar gas yaitu Liquid Natural Gas ( LNG ).
Apabila  uap  didalam  drum  boiler  mencapai  tekanan  tertentu  maka  suhu  uap  tersebut  akan memiliki  temperatur  tertentu  pula.    Sebagai  contoh;    Ketel  Uap  yang  memiliki  tekanan  kerja  10 Kg/Cm2    maka  temperatur  uap  dalam  drum  Ketel  Uap  sekitar  1790 o C,    jika  tekanan  kerjanya mencapai 20 Kg/Cm2 maka temperatur uap dalam drum Ketel Uap yang bersangkutan sekitar 2130 o C, kemudian jika tekanan uap dalam drum Ketel Uap mencapai 40 Kg/Cm2 maka temperatur uap dalam drum Ketel Uap tersebut sekitar 2500 o C.
Ketel Uap  yang dipakai di pabrik pulp pada umumnya bertekanan kerja sekitar 100 Kg/cm2, pada pabrik gula dan pengolahan kelapa sawit bertekanan kerja sekitar 20 Kg/Cm2, dan Ketel uap pada  pabrik  makanan  minuman,  pabrik  minyak  makan,  pabrik  ban  ,  hotel  dan  rumah  sakit  pada umumnya bertekanan kerja sekitar 10 Kg/Cm2.  Dengan tekanan dan temperatur uap yang demikian tinggi didalam Ketel Uap, maka berarti pada setiap pengoperasian Ketel Uap terdapat potensi bahaya yang apabila Ketel Uap tersebut pecah akan dapat mengakibatkan kerusakan bangunan perusahaan dan korban jiwa.
Peristiwa  meledaknya  suatu  Ketel  Uap  telah  terjadi  beberapa  kali  di  Indonesia,  antara  lain Ketel Uap bertekanan kerja 3 Kg/Cm2 pada salah satu pabrik tahu di wilayah Binjai - Sumatera Utara yang mengakibatkan seorang tewas ditempat dan beberapa orang lainnya luka-luka serta bangunan pabrik runtuh,  Ketel Uap bertekanan kerja 3 Kg/Cm2 pada salah satu Pabrik Mihuen di Deli Serdang -  Sumatera  Utara  yang  mengakibatkan  seorang  pekerja  luka-luka,  beberapa  rumah  penduduk sekitarnya rusak serta bangunan pabrik runtuh. Kedua unit Ketel Uap tersebut diatas dioperasikan dengan tanpa memiliki Akte Izin dari Pemerintah,  pekerja yang mengoperasikannya belum terlatih terbukti belum memiliki Sertifkat operator Pesawat Uap dari Pemerintah, yang berarti pemakaiannya tidak mematuhi Peraturan Perundang-undangan di bidang K3 yang berlaku.
Berhubung  akibat  dari  meledaknya  suatu  Ketel  Uap  demikian  mengerikan  dan  merugikan beberapa pihak maka untuk pemakaian setiap Ketel Uap di Indonesia pemakai dan operator Ketel Uap  yang  bersangkutan  senantiasa  harus  mematuhi  Peraturan  Perundang-undangan  di  bidang    K3 yang berlaku yaitu ; 1) Stoom Ordonantie 1930, 2) Stoom Veroordening 1930, 3) Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, 4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.  Per.02/Men/1982  tentang  Kualifikasi  Juru  Las,  5)  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  No.  01/Men/1988  Tentang  Kualifikasi  dan  syarat-syarat  Operator  Pesawat  Uap,  6) Surat-surat  Edaran  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  serta  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal Pembinaan  Pengawasan  Ketenagakerjaan  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  R.I  yang terkait dengan pengawasan Norma K3 Pesawat Uap di Indonesia.
Ketel  uap  dituntut  untuk  mampu  beroperasi  dengan  kemampuan  terhadap  tekanan,  sistem pembakaran,  yang  berpotensi  menimbulkan  bahaya  kecelakaan  pada  saat  beroperasi.  Sering  kali penyebab  kecelakaan  serius  tersebut  adalah  ledakan,  dll.  Akibat  dari  kecelakaan  tersebut  dapat mengancam  keselamatan  pekerja  yang  mengakibatkan  kerusakan  dan  mengancam  keselamatan pekerja dan menimbulkan  kerugian pada lingkungan sekitarnya. Kehadiran  SUCOFINDO sebagai
pihak ketiga yang kompeten dan independen akan memastikan dipenuhinya persyaratan teknis mulai dari tahap perencanaan, pembuatan, penggunaan, dan verifikasi berkala.
PT.  SUCOFINDO  (persero)  sebagai  pihak  ketiga  yang  kompeten  dan  independen  memiliki kemampuan untuk memastikan dipenuhinya persyaratan teknis peralatan ketel uap, mulai dari tahap perencanaan,  pembuatan,  penggunaan,  dan  verifikasi  berkala.  Dengan  demikian,  kelancaran produksi sekaligus faktor keselamatan dapat tercapai. PT Sucofindo (persero) melaksanakan inspeksi dengan  mengacu  kepada  standar-standar  internasional  yang  disepakati.  Operasi  PT  Sucofindo (persero)  terakreditasi ISO 17020 dan 17025 serta bersertifikat ISO 9001.
Kegiatan  verifikasi  terhadap  ketel  uap  merupakan  layanan  pemeriksaan  yang  terdiri  dari serangkaian pengujian, secara komprehensif terhadap kinerja ketel uap untuk mendefinisikan titik- titik  kritis  yang  berpotensi  menimbulkan  kondisi  bahaya  dan  tidak  terkontrol.  SUCOFINDO memiliki tenaga ahli dalam rangka kegiatan verifikasi tersebut, untuk memberikan kepastian berupa verifikasi  dan  analisis  pada  seluruh  tahapan  dari  mulai  disain,  pabrikasi,  instalasi,  dan  digunakan pada  siklus  proses  operasional  dalam  suatu  fasilitas  hingga  pemeliharaannya,  sehingga  dapat memenuhi kondisi yang handal.
PT Sucofindo (persero)  memiliki tenaga  ahli yang memberikan kepastian berupa verifikasi dan analisis pada seluruh tahapan suatu fasilitas, dari mulai tahap rancangan, tahap fabrikasi, tahap instalasi, tahap operasional, hingga proses pemeliharaan alat angkat tersebut agar memenuhi kondisi yang handal. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :
a. Mendapatkan  pengalaman  dalam  suatu  lingkungan  kerja  dan  mendapat  peluang  untuk berlatih  menangani  permasalahan  dalam  pabrik  serta  melaksanakan  studi  perbandingan antara teori yang didapat di kuliah dengan penerapannya di pabrik.
b. Menambah wawasan dalam bidang industri.
c. Mengetahui perkembangan teknologi dalam dunia industri yang modern.
d. Memperoleh pemahaman yang komprehensif akan dunia kerja melalui learning by doing.
Adapun Manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut :
a. Sebagai  tambahan  referensi  khususnya  mengenai  perkembangan  industri  di  Indonesia maupun proses dan teknologi yang mutakhir, dan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan.
b. Hasil  analisa  dan  penelitian  yang  dilakukan  selama  kerja  praktek  dapat  menjadi  bahan masukan bagi perusahaan untuk menentukan kebijaksanaan perusahaan di masa yang akan datang.
Dalam penulisan ini akan membahas tentang tahapan proses sertifikasi untuk memperoleh ijin penggunaan peralatan dari Disnaker. Adapun yang menjadi ruang lingkup permasalahan laporan ini adalah proses verifikasi berupa kaji ulang ( review ) dan kesesuaian spesifikasi objek dengan dokumen teknis, pengamatan visual terhadap objek dan identifikasi, pencatatan data lapangan dan melakukan evaluasi dan justifikasi dalam rangka keberterimaan terhadap standard dan owner specification.
Boiler atau ketel uap merupakan suatu bejana tertutup yang terbuat dari baja yang berfungsi mengubah air menjadi uap atau dengan kata lain mentransfer panas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar baik dalam bentuk padat, cair, atau gas sehingga berubah fasa menjadi uap. Di dalam boiler,  energi  kimia  dari  bahan  bakar  menjadi  panas  melalui  proses  pembakaran  dan  panas  yang dihasilkan sebagian besar diberikan kepada air yang berada dalam ketel, sehingga digunakan untuk mengubah air menjadi uap.
Api/gas  panas  yang  dihasilkan  dari  pembakaran  bahan  bakar  di  dalam  ruang  bakar  dipindahkan melalui suatu perantara logam untuk selanjutnya panas dipindahkan ke dalam air dalam air secara konveksi sehingga air mudah menguap. Secara garis besar proses ini merupakan perpindahan panas dari hasil pembakaran dari air menjadi uap karena suhu pada tekanan tertentu di dalam suatu bejana tertutup
Saat  ini  banyak  sekali  industri  -  industri  yang  menggunakan  boiler.  Boiler-boiler  tersebut menggunakan  bahan  bakar  untuk  menghasilkan  energi  yang  digunakan  untuk  memanaskan  air
sehingga  fase  air  dapat  diubah  menjadi  fase  uap  air  untuk  proses-proses  industri  seperti  kilang minyak, tenun kain,dll.
Uap yang dihasilkan dari sebuah boiler digunakan sebagai fluida kerja atau media pemanas berbagai macam keperluan, seperti :
a. Untuk External Combustion Engine.
Suatu mesin yang fluida kerjanya dipanaskan dengan hasil pembakaran di luar sistem dari mesin  tersebut.  Sebagai  contoh  mesin  uap  adalah  turbin  uap.  Untuk  keperluan  ini memerlukan steam dengan tekanan sedang sampai tinggi.
b. Untuk Keperluan Proses Di Dalam Industri. Untuk steam injeksi dalam kolom fraksinasi, untuk cleaning dan lain  sebagainya. Steam yang biasa digunakan umumnya mempunyai tekanan rendah sampai sedang.
c. Untuk Pemanas.
Untuk pemanas tangki minyak, pemanas saluran, pengering, dan steam bath pada perhotelan. Umumnya untuk keperluan ini digunakan steam dengan tekanan rendah. Proses penguapan di dalam boiler tidak akan lepas dari adanya proses perpindahan. Proses perpindahan panas yang akan terjadi meliputi  panas  radiasi,  panas  konduksi  dan  panas  konveksi.  Dalam  operasi  boiler  ketiga  bentuk perpindahan  panas  tersebut  terjadi  secara  bersamaan  dan  tidak  dapat  dipisahkan  antara  yang  satu dengan yang lainnya.
Gambar 3.1 Steam Flow Schema
Salah satu boiler yang digunakan di perusahaan pengolahan minyak adalah boiler jenis fire tubes, dengan spesifikasi sebagai berikut : B. Boiler Wanson.

## Gambar 3.2 Boiler Wanson
Tabel 3.1 Spesifikasi Boiler Wanson No Keterangan Spesifikasi 1 Merk Steamblock 2 Buatan Wanson ( Prancis ) 3 Jenis Fire Tube 4 Total Weight 24 Ton 5 Temperature Design 4780 o F 6 Temperature Operation 4766 o F 7 Code SNCT 8 Laju alir steam maximum 6000 kg / jam 9 Laju alir steam normal 5000 kg / jam 10 Tekanan kerja operasi 7 kg / cm 2 11 Heating Surface 170 m 2 12 Tekanan bahan bakar 15 – 20 Atm 13 Bahan bakar Residu / Solar 14 Tekanan balik bahan bakar 5 -8 Atm 15 Panjang ketel 6974 mm 16 Diameter ketel 2.5 17 Electric Suply 440 Volt 18 Tekanan kerja maximum 10 kg / cm 2

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  langsung  turun  ke  lapangan  dengan didampingi oleh pembimbing lapangan untuk mendapatkan penjelasan, pengarahan, dan informasi dari  pihak  perusahaan,  sekaligus  melakukan  penelahaan  terhadap  dokumen  dan  prosedur  kerja Meneliti  data-data  pembuatan  dari  pabrik  pembuat  termasuk  pemeriksaan  dan  pengujian  selama pembuatan sesuai yang disyaratkan, Sertifikat Kalibrasi alat-alat pengaman, Prosedur pengelasan dan hasil  pengujianya,  Prosedur  pengujian  tidalk  merusak,  Prosedur  pengujian  pemadatan,  Prosedur pengujian tingkap (katup) pengaman. Prosedur pengujian dengan uap.
Penelilti bersama dengan pembimbing lapangan melakukan pemeriksaan dan pengujian pada pesawat  uap,  alat-alat  pengaman  termasuk  perlengkapannya,  pemerikasaan  tampak  (Visual), Pemeriksaan dimensi dengan gambar konstruksi yang telah disahkan dilakukan terhadap komponen yang belum diperiksa di pabrik pembuat, Pemeriksaan Visual/tampak untuk pengelasan, Pengujian bahan,  Pengujian  kekerasan  (jika  disyaratkan),  Pengujian  tidak  merusak  (jika  disyaratkan), Pengujian pemadatan, Pengujian Tingkap Pengaman, Pengujian alat pengaman lainnya, Pengujian Uap Praktikan melakukan konsultasi untuk memperoleh bimbingan serta petunjuk dari pembimbing.
Literatur berupa jurnal perusahaan, petunjuk kerja operator, flowchart, catatan kuliah, serta buku - buku referensi dari perusahaan, dan  media internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Dokumen Yang Menyertai  Ketel Uap
Ketel Uap yang dibuat secara legal didalam negeri akan disertai dengan dokumen yang isinya minimal sbb ;
a. Pengesahan gambar rencana yang diterbitkan oleh Dirjen Wasnaker Depnakertrans.RI.
b. Gambar Konstruksi dari Ketel uap yang bersangkutan, dengan skala gambar 1 : 12 atau gambarnya    lebih  besar  dari  skala  tersebut  dan  telah  disyahkan  oleh  Dirjen  Wasnaker Depnakertrans.RI.
c. Gambar  detail  sambungan  ,  dengan  skala  gambar    1  :  1,  yang  telah  disyahkan  Dirjen Wasnaker Depnakertrans.RI.
d. Sertifikat  bahan yang syah.
e. 5.Laporan  Pengawasan  Pembuatan  yang  ditandatangani  oleh  pihak  pabrik  pembuat  dan Pegawai  Pengawas  Ketenagakerjaan  spesialis  K3  Disnaker  setempat  yang  mengawasi pembuatannya.
f. Laporan  hasil  Non  Destruktive  Test  (NDT)  yang  diterbitkan  oleh  Perusahaan  Jasa dibidang NDT .
Sedangkan  untuk  Ketel  Uap  buatan  luar  negeri,  harus  disertai  dengan  dokumen,  minimal sebagaimana butir. 2,3, 4, dan 6 tersebut diatas.

## 2. Hasil Pemeriksaan / Pengujian
Untuk Ketel Uap jenis Packages Boiler, setelah  Ketel Uap dikirim ke tempat calon pemakai, maka  sebelum  dioperasikan  harus  dilakukan  pemeriksaan  dan  pengujian  terlebih  dahulu  oleh Pegawai Pengawas Spesialis Pesawat Uap Disnaker setempat atau Ahli K3 Pesawat Uap & Bejana Tekan , dan setelah dilaporkan memenuhi syarat K3 dengan menggunakan Formulir Btk.9 dilampiri Perhitungan  kekuatan    kostruksinya  dan  dokumen  secara  lengkap  maka  sesuai  ketentuan  yang berlaku maka kemudian diterbitkan  Akte Izin untuknya oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja setempat. Untuk  jenis  Katel  Uap  Tetap,  perakitanya  di  tempat  calon  pemakai  harus  berpedoman  kepada petunjuk  yang  terdapat  pada  Pengesahan  Gambar  Rencananya  dan  perakitannya  di  lokasi pemakaiannya nanti  harus diawasi oleh Peg.  Pengawas Ketenagakerjaan spesialis Pesawat Uap & Bejana  Tekan,  dan  Ketel  Uapnya  harus  dilarang  dipergunakan  sebelum  memiliki  Akte  Izin dimaksud.
Pemeriksaan  dan  pengujian  itu  dimaksudkan  untuk  mengetahui  secara  pasti  apakah  ;  Jenis material  yang dipakai memenuhi standar  internasional yang berlaku antara lain  ; JIS.  ASME, BS dan  DIN.  Diamater,  panjang,  tebal  pelat  ,tebal  pipa,  bentuk  dan  lain-lain  sesuai  dengan  gambar konstruksinya.  Menurut  perhitungan  kekuatan  konstruksi  yang  dilakukan  Pegawai  Pengawas Ketenagakerjaan  spesialis  Pesawat  Uap  atau  AK3  Pesawat  Uap  dan  Bejana  Tekan  yang memeriksanya,  tebal  pelat,  pipa  dan  lain-lain  dari  Ketel  Uap  tersebut  telah  cukup.  Bentuk sambungan-sambungannya sesuai dengan gambar detailnya. Tidak terdapat  cacat pada Pelat , pipa , las-lasan ,penguat dsb. Pada saat diberi tekanan lebih pada Hydrostatik Test ,tidak terjadi perobahan bentuk  yang  menetap,  tidak  terjadi  rembesan  atau  kebocoran    secara  konstruksi.  Apendages  (
perlengkapannya ) lengkap ,kondisinya  baik dan ukurannya cukup, dan dari hasil steam Test ternyata berfungsi dengan baik.
Menurut  UU.Uap 1930 dan Peraturan Uap 1930, Ketel Uap Tekanan rendah harus dilengkapi perlengkapan ( Apendages ) sbb :
a. Pipa pengaman terbuka.
Pipa pengaman terbuka ini harus terbuat dari besi dengan panjang ujung ke ujung = 5 meter, berdiameter = 50 mm.Pipa pengaman ini berfungsi untuk melepaskan uap di dalam Boiler ke udara luar  secara otomatis apabila tekanan uap didalam Boiler telah menmcapai tekanan 0,5 Kg/Cm2.
b. Manometer.
Manometer  yang  dipakai  pada  Ketel  Uap  pada  umumnya  jenis  Manometer  Bourdon. Manometer  ini  berfungsi  untuk  menunjukkan  tinggi  tekanan  uap  dari  steam    yang  terdapat didalam Drum Boiler. Pada Skala angka tekanan kerja di manometer, menurut peraturan yang berlaku harus diberi tanda strip yang warnanya jelas dan mudah terlihat  Manometer tersebut harus dilengkapi dengan Pipa U agar tidak mudah rusak oleh Steam. Manometer tersebut juga harus dilengkapi dengan  kerangan cabang tiga memakai Flens coba yang  tebalnya  8 mm dan diameternya  40  mm,  dimana  padanya  dapat  dipasangkan  Manometer  pembanding  ( Manometer yang telah dikalibrasi )  pada waktu pemeriksaan/pengujian.
c. Alat pengisi air
Alat  pengisi  air  ini  dapat  berupa  Pompa  air  atau  Injecteur,  mempunyai  kapasitas  lebih besar  dari kapasitas Ketel Uapnya, dan memiliki Suction Head ( tekanan )  lebih besar dari tekanan  kerja  Ketel  Uapnya  sehingga  mampu  mensuply  air  kedalam  Boiler  secara  cukup walaupun Boilernya sedang dalam keadaan bertekanan maksimumnya.
d. Kerangan pembuang.
Kerangan pembuang ini terletak dibagian bawah Boiler yang berfungsi untuk membuang air Ketel secara mendadak sehingga lumpur atau kotoran yang ada di dalam Boiler ikut keluar pada saat dilakukan Blow down.
e. Pelat nama.

## 3. Akte Izin
Sebagaimana  diatur  didalam    UU.Uap  1930  pasal  6  ,  bahwa  dilarang  memakai  atau mempergunakan sesuatu Ketel Uap apabila Ketel Uap tersebut belum memiliki Akte Izin dari Pejabat yang berwenang ( dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja  setempat ).
Selanjutnya  didalam  Pasal  7  Peraturan  Uap  1930  dinyatakan  bahwa  Ketel  Uap  yang  hasil kalian dari luas pemanasan ( heating surfacenya ) dalam M2 dengan tekanan kerjanya dalam Kg/Cm2 tidak lebih dari  0,2 tidak diperlukan Akte Izin untukinya. Walaupun tidak wajib memiliki Akte Izin, pengawasan K3 harus tetap dilaksanakan mengingat padanya juga terkandung potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja.

## 4. Operator Ketel Uap
Sebagaimana diatur didalam  Pasal 39 ayat (3), maka pemakai harus melaksanakan pelayanan pesawat-pesawat  uap  oleh  orang  yang  ahli.  Dan  pada  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja No.Per.01/MEN/1988  tentang  Kuwalifikasi  operator  Ketel  Uap    diatur  bahwa  untuk  Ketel  Uap dengan  kapasitas  10  Ton  Uap  per  jam  atau  kurang    harus  dilayani    oleh  Tenaga  Kerja  yang bersertifikat  Operator  Ketel  Uap  Kelas  II,  sedangkan  untuk  Ketel  Uap  dengan  kapasitas  diatas  10 Ton Uap per jam harus dilayani oleh Tenaga Kerja yang bersertifikat Operator Ketel Uap Kelas I.
Dari  uraian  tersebut  diatas    dapat  disimpulkan  bahwa  Ketel  Uap  dapat  dikatakan  telah memenuhi syarat  dan  aman  dioperasikan apabila ;
a. Dokumennya cukup, benar dan syah.
b. Hasil pemeriksaan dan pengujian  oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Uap atau AK3 Uap dan Bejana Tekan yang berwenang dilaporkan  bahwa secara teknik Ketel Uap yang bersangkutan telah memenuhi syarat.
c. Memiliki Akte Izin untuk Ketel Uap ybs, dari Kepala Disnaker setempat.
d. Dilayani    oleh  Tenaga  Kerja    yang  bersertifikat  operatior  kelas  I  atau  Kelas  II  sesuai dengan kapasitas Ketel Uap yang dilayaninya.
Untuk  selanjutnya  PT  Sucofindo  akan  mengeluarkan  sertifikat  Laporan  Hasil  Pemeriksaan untuk  direkomendasikan  ke  Pengawas  K3  Disnakertrans  Kabupaten  Cilacap  untuk  dibuatkan  / perpanjangan  Akte  Izin  penggunaan  Ketel  Uap,  dan  dilakukan  pemeriksaan  kembali  setelah  dua tahun atau mengalamai perbaikan yang menyebabkan data-data di nameplate berubah atau berpindah tempat.

## KESIMPULAN
Setelah melakukan penelitian di PT Sucofindo (persero), maka dapat disimpulkan bahwa PT Sucofindo (persero) merupakan perusahan jasa inspeksi teknik yang didukung oleh tenaga ahli yang profesional dan dilengkapi dengan peralatan yang lengkap. Pesawat ketel uap disamping manfaatnya juga mengandung resiko yang besar apabila tidak dimaintenance secara benar. Setiap operator wajib mengetahui  langkah-langkah  pengoperasian  boiler  untuk  mencegah  terjadinya  kecelakaan  kerja. Perawatan mempunyai pengaruh besar bagi kesinambungan operasional produksi dan  tercapainya tujuan perawatan di  industri  tergantung  dari fasilitas dan teknik perawatan serta sistem manajemen perawatan. Pesawat uap dilarang untuk dioperasikan apabila tidak mempunyai ijin  yang diberikan oleh  Kepala  Jawatan  Pengawasan  keselamatan  kerja.  Akte  ijin  diberikan  bila  pemeriksaan  dan pengujian  atas  pesawat  uapnya  dan  pemeriksaan  atas  alat-alat  perlengkapannya  memberikan  hasil yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam standart dan peraturan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
M.J  Djoko,  Setyadi.  1993. Pembahasan  Lebih  Lanjut  Tentang  Ketel  Uap. Jakarta:  Paradnya Paramitha.
Prosedur pemeriksaan bejana uap dan bejana tekan PT Sucofindo
Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Pengawasan  Ketenagakerjaan  departemen  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  R.I,  Himpunan  Peraturan  Perundanga-Undangan  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja
ASME Sect. I & Sect. II 2010 Edition, Rules for Construction of Power Boiler & Properties Material Undang-undang Keselamatan Kerja No. 1 tahun 1079 Makalah-boiler, http://mylifediode.blogspot.com/2011/12/