## INOVASI SISTEM PENYARINGAN DAN PEMANTAUAN KUALITAS AIR BERBASIS IoT
Bagus Hartanto 1* , Reza Mulyawan 2 , Gandes Meidira 1 , M. Zidan Zikrian 1 , Putri Nuraini 1
1 Program Studi Analisis Kimia, Politeknik AKA Bogor, Bogor, 16158, Indonesia
2 Dosen Analisis Kimia, Politeknik AKA Bogor, Bogor, 16158, Indonesia
* E-mail: bagushrtnto23@gmail.com (Received: 27 Oktober 2023; Accepted: 17 Februari 2024; Published: 31 Juli 2024)

## Abstrak
Biji kelor merupakan tanaman yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Biji kelor berperan sebagai penetral muatan-muatan partikel koloid antar partikel yang terkandung dalam air sungai dan penting sebagai agen penjernih air. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teknologi filtrasi air yang berfokus pada pemanfaatan arang aktif berbasis biji kelor sebagai media penyaring. Penelitian ini juga memanfaatkan internet of thing (IoT) dalam upaya penyediaan air bersih yang aman dan berkelanjutan. Filtrasi menggunakan arang aktif dari biji kelor yang telah diayak menggunakan mesh 20 (850 μm), dengan sistem IoT untuk memantau dan mengontrol kualitas air secara real-time menggunakan Microcontroller Arduino  Uno yang dilengkapi  dengan alat sensor pH, TDS, Suhu, dan Ultrasonic Distance. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan filtrasi arang aktif biji kelor dengan sistem integrasi sensor IoT adalah pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kualitas air sungai dan memberikan  solusi  berkelanjutan  dalam  mengatasi  masalah  kualitas  air  sungai.  Dari  penelitian  yang  telah dilakukan hasil yang didapat dari monitoring kualitas air yaitu pH sebesar 6,23 – 6,95 dan suhu sebesar 26,25°C. Sehingga arang aktif biji kelor efektif dalam menurunkan nilai pH air sungai sebagai media filtrasi air. Berdasarkan Permenkes  No.2  Tahun  2023,  nilai  suhu  yang  didapatkan  memenuhi  baku  mutu,  dan  untuk  nilai  pH  tidak memenuhi baku mutu yaitu kisaran 6,5 – 8,5. Namun pada penelitian ini berfokus untuk mengetahui apakah arang aktif biji kelor mampu menurunkan atau menaikkan nilai pH. Hal ini telah terbukti bahwa arang aktif biji kelor mampu menurunkan dan menaikkan nilai pH pada air sungai dan diharapkan dapat memberikan manfaat besar dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat dan melindungi lingkungan dari dampak pencemaran air, serta dapat memanfaatkan teknologi dari penerapan IoT 4.0 ke dalam proses filtrasi air.

## Kata Kunci : Arang aktif; biji kelor; sistem filtrasi air; IoT

## Abstract
Moringa seeds are plants that have a high protein content. Moringa seeds act as a neutralizer of colloidal particle charges between particles contained in river water and are important as a water purification agent. This research aims to develop water filtration technology that focuses on the utilization of moringa seed-based activated charcoal as a filter media. This research also utilizes the internet of things (IoT) in an effort to provide safe and sustainable clean water. Filtration uses activated charcoal from moringa seeds that have been sieved using mesh 20  (850  μm),  with  an  IoT  system  to  monitor  and  control  water  quality  in  real-time  using  an  Arduino  Uno Microcontroller equipped with pH, TDS, Temperature, and Ultrasonic Distance sensors. The results of this study indicate that the use of Moringa seed activated charcoal filtration with IoT sensor integration system is an effective approach to  improve river water quality and provide a sustainable solution  in  overcoming river water quality problems. From the research that has been done, the results obtained from monitoring water quality are pH of 6.23-6.95 and temperature of 26.25°C. So it can be concluded that moringa seed activated charcoal is effective in reducing  the  pH  value  of  river  water  as  a  water  filtration  media.  Based  on  Permenkes  No.2  of  2023,  the temperature value obtained meets the quality standards, and for the pH value does not meet the quality standards, namely the range of 6.5 - 8.5. However, this research focuses on knowing whether moringa seed activated charcoal is able to reduce or increase the pH value. It has been proven that moringa seed activated charcoal is able to reduce and increase the pH value of river water and is expected to provide great benefits in an effort to maintain public health and protect the environment from the effects of water pollution, and can utilize technology from the application of IoT 4.0 into the water filtration process.
Keywords: Activated charcoal; Moringa seeds; water filtration system; IoT

## PENDAHULUAN
Air  bersih  adalah  kebutuhan  mendasar  bagi kehidupan manusia. Namun, semakin meningkatnya aktivitas  industri  dan  urbanisasi,  kualitas  air  sering kali  terancam  oleh  kontaminan  kimia  dan  biologis. Salah  satu  solusi  yang  dapat  dilakukan  adalah penggunaan  arang  aktif  biji  kelor  sebagai  bahan media filtrasi air dan biji  kelor dapat  dipergunakan sebagai  salah  satu  koagulan  alami  alternatif  yang tersedia secara lokal (Nenohai dkk, 2023). Biji kelor memiliki  sifat-sifat  adsorpsi  yang  baik  terhadap berbagai  jenis  kontaminan  air.  Proses  adsorpsi  ini terutama  berkaitan  dengan  senyawa-senyawa  di dalam biji kelor yang dapat menarik dan menyaring partikel-partikel  pencemar  dari  air.  Beberapa komponen biji kelor yang berperan dalam proses ini melibatkan  protein  dan  polisakarida,  terutama senyawa bernama Moringa Cationic Protein (MCP) yang  dapat  membentuk  kompleks  dengan  partikel- partikel  yang  bermuatan  negatif  di  dalam  air (Ghebremichael,  2009).  Selain  itu,  biji  kelor  juga tersedia  secara  luas  dan  merupakan  sumber  daya alam  yang  berkelanjutan.  Untuk  memastikan efektivitas  filtrasi  menggunakan  biji  kelor, monitoring dan pengelolaan kualitas air secara real- time  sangat  penting.  Teknologi  IoT  dapat  menjadi solusi  yang  tepat  untuk  memantau  dan  mengelola sistem filtrasi air dengan biji kelor. Dengan IoT, kita dapat  memantau  parameter  kualitas  air  seperti tingkat  kekeruhan,  suhu,  dan  pH  air  secara  terus- menerus  dari  jarak  jauh.  Monitoring  dilakukan dengan  menggunakan  sensor  pH,  suhu,  oksigen terlarut,  dan  kekeruhan  air  yang  diintegrasikan dengan perangkat Arduino (Indartono, dkk 2020). Dalam  upaya  menghadirkan  solusi  inovatif untuk tantangan akses terhadap air bersih, penelitian ini  berfokus  dalam  pembaruan  efisiensi  media filtrasi  arang  aktif  biji  kelor,  pemantauan  dan pengendalian  kualitas  air  selama  proses  filtrasi, pengembangan sistem filtrasi air berbasis IoT yang efektif  dan  efisien,  identifikasi  sensor-sensor  yang diperlukan  untuk  pemantauan  kualitas  air  secara real-time,  serta  berupaya  untuk  meningkatkan kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  air  bersih dan manfaat teknologi ini dalam konteks lingkungan domestik,  dengan  cara  memberikan  edukasi  dan demosntrasi  alat  ini  kepada  masyarakat.  Melalui penelitian  ini,  kami  bertujuan  untuk  mencari jawaban inovatif yang dapat memberikan kontribusi nyata  terhadap  pengembangan  sistem  filtrasi  air yang  efektif  dan  efisien  dengan  menggunakan teknologi IoT serta meningkatkan akses air bersih di masyarakat.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  alat  -  alat microcontroller arduino uno, sensor pH, suhu, TDS, LDR,  pompa,  paralon,  ultra  violet  dan  tempat penampung.  Sedangkan  bahan  yang  digunakan
housing  filter,  biji  kelor,  pasir  silika,  manganese, reverse  osmosis,  kapas,  sedimen  kemudian dilakukan  perancangan  dan  perakitan  hardware. Setelah  itu,  dilakukan  kalibrasi  alat  sensor  dan pengujian.  Adapun  beberapa  hal  yang  dapat dimonitoring  yaitu, pH, Suhu,  TDS, dan level  air. Selain mampu untuk melakukan monitoring bahkan mampu  untuk  melakukan  penjernihan  secara otomatis.
Alat sensor untuk melakukan monitoring perlu dilakukan kalibrasi terlebih dahulu. Pada alat sensor suhu  di  kalibrasi  dengan  uji  banding  suhu termometer air raksa yang sudah terkalibrasi. Hasil dari  perbandingan kedua alat tersebut  data tersebut diolah dan mendapatkan nilai Standar Deviasi (SD) dan di uji F hitung, berikut Persamaan dan rumus.
SD =   √ ∑ (x i −x̅) 2 n i=1 n−1 (1) F hitung = 𝑆𝐷1 𝑆𝐷2 (2)
Dari  persamaan  1  di  atas  tersebut  untuk mencari  nilai  Standar  Deviasi  (SD),  perlu mengetahui  nilai ∑ n i=1 yang  berarti  jumlah  nilai pengulangan  dan  i  dikatakan  sebagai  1  kemudian dikalikan dengan hasil (x i - x̅ ) 2 , x i sebagai koefisien ke-i, pada x̅ sebagai konsentrasi rata – rata, pada n sebagai  jumlah  pengulangan.  Sedangkan  pada persamaan  2  untuk  mencari  uji  F  hitung  perlu mengetahui  standar  deviasi  1  pada  alat  sensor dibagikan  dengan  standar  deviasi  2  pada  alat thermometer air raksa.
Dari kedua alat tersebut perlu dilakukan uji t- hitung  dan  db.  Persamaan  dan  rumus  sebagai berikut.
𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = x̄1− x̄2 √ 𝑠12+ 𝑠22 𝑛1+𝑛2 (3)
𝑑𝑏 = ( 𝑠12+𝑠22 𝑛1+𝑛2 ) 2 ( 𝑠12+𝑠22 𝑛1+𝑛2 ) 2 𝑛1+1+𝑛2+1 (4)
Dari  persamaan  3  untuk  mencari  uji  t  hitung, pada x̅ 1 yang berarti rata rata hasil pembacaan alat sensor suhu, pada x̅ 2 rata rata dari hasil pembacaan alat termometer, sedangkan pada s1 simpangan baku gabungan  1  pada  alat  sensor  sedangkan  pada  s2 simpangan baku gabungan 2 pada alat termometer. Pada n1 dikatan sebagai jumlah data dari alat sensor, sedangkan pada n2 jumlah data dari alat termometer. Dari  persamaan  4  untuk  mencari  db  dikatakan sebagai derajat bebas.
Setelah itu perlu dilakukan uji statistik yaitu uji F hitung dan F tabel. Berikut persamaan dan rumus uji F hitung dan F tabel.
Statistik
F hitung = 𝑆𝐷1 𝑆𝐷2 (5) F tabel = α/2,db1, db2 (6)
Dari  persamaan  5  untuk  mencari  uji F  hitung perlu mengetahui standar deviasi 1 pada alat sensor dibagikan  dengan  standar  deviasi  2  pada  alat thermometer  air  raksa.  Pada  persamaan  6  untuk mencari F tabel, α dikatakan sebagai alfa, sedangkan pada  db1  sebagai  derajat  bebas  1  pada  alat  sensor, pada  db2  sebagai  derajat  bebas  2  pada  alat thermometer air raksa.
Alat  sensor Total Disolved Solid (TDS) perlu dilakukan  kalibrasi  dengan  perbandingan  alat TDS Turbidimeter  yang  sudah  terkalibrasi.  Perlu dilakukan nilai korelasi, intersep dan slope. Berikut persamaan dan rumus korelasi, intersep, dan slope.
r = ∑ x i y i − ( ∑ (xi ) ∑ (yi) n i=1 n i=1 n ) n i=1
√∑ x i 2 − (∑ xi n i=1 ) 2 n n i=1 √∑ y i 2 − (∑ yi n i=1 ) 2 n n i=1 (7)
a = ∑ (y i )− (b ∑ (x i ) n i=1 ) n i=1 n (8)
b = ∑ x i y i −( ∑ (xi ) ∑ (yi) n i=1 n i=1 n ) n i=1 ∑ x i 2 − [ (∑ xi n i=1 )² n ] n i=1 (9)
Dari persamaan 7 untuk mencari nilai korelasi nya, ∑ n i=1 yang berarti jumlah nilai pengulangan dan i dikatakan sebagai 1, xi sebagai konsentrasi, pada yi sebagai  intensitas,  dan  pada  n  sebagai  banyaknya ulangan.  Pada  persamaan  8  untuk  mencari  nilai  a, perlu  diketahui  bahwa  nilai  a  dikatakan  sebagai intersep,  sedangkan  pada  persamaan  9  untuk mencari nilai b, bahwa nilai b sebagai slope. Pada  alat  pompa  air  yang  sudah  berintegrasi dengan  sensor  ultrasonik  dan    5V  relay  berfungsi untuk mengubah listrik AC menjadi DC, ketika alat sensor ultrasonik membaca bahwa gelombang  suara dan  air  yang  ada  di  tempat  penampung  jarak  nya melebihi  dari  15  cm  maka  sensor  ultrasonik memberikan  sinyal  ke  5V  relay  sehingga memberikan arus listrik ke pompa sehingga pompa tersebut akan berjalan dengan otomatis. Berikut ini adalah Perancangan rangkaian (Mekanisme laju alir air) secara real-Time
Gambar 1. Mekanisme Laju Alir Air
Gambar 1 menunjukkan  rangkaian Circuit
Arduino Ultrasonic Motion Sensor menggunakan sensor ultrasonik
untuk mendeteksi objek atau pergerakan di sekitarnya.
Sensor  ultrasonik  menghasilkan  gelombang suara  ultrasonik  dan  kemudian  menerima pantulan  gelombang  tersebut  setelah  memantul dari objek di dekatnya kemudian di integrasikan dengan modul  5V relay yang mengaktifkan dan menonaktifkan  arus  listrik  dan  alat  pompa dihubungkan dengan 5V relay, ketika objek dan sensor  ultrasonic  jarak  nya    lebih  dari  15  cm maka  5V  relay  akan  mengaktifkan  arus  listrik yang memberikan ke alat pompa sehingga pompa tersebut  akan  menyala,  sedangkan  objek  dan sensor  ultrasonic  jarak  nya  sudah  mencapai  15 cm  maka  5V  relay  akan  menonaktifkan  arus listrik  sehingga  alat  pompa  tersebut  tidak menyala, sehingga dari kerja alat tersebut dapat memproses  penjernihan  air  secara  otomatis. Berikut  ini  adalah  Perancangan  rangkaian (Monitoring kualitas air) secara real-Time

## Gambar 2. Monitoring Kualitas Air
Gambar 2 menunjukkan perancangan rangkaian berisikan  tiga subrutin.  Pertama  adalah  untuk mengambil  data  kualitas  air.  Perintah  kedua membaca  data  dari  masing-masing  parameter dengan sensor kemudian data dikirim melalui layar LCD I2C Perintah ketiga adalah menampilkan data tersebut pada layar LCD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut ini adalah hasil kalibrasi sensor suhu dengan thermometer air raksa

## Tabel 1 Kalibrasi Sensor Suhu
Uji Banding Suhu No Termometer Air Raksa (ºC) Sensor Suhu (ºC) 1 30,5 28,06 30,0 28,0 30,0 28,0 2 30,0 28,0 30,0 28,0 30,0 28,0 3 30,0 28,0 30,0 28,0 30,0 28,0 Rerata 30,1 28,0 SD 0,166666667 0,02 F hitung 69,44444444
Dari  tabel  1,  dapat  dilihat  bahwa  pengukuran antara  sensor  DS18B20  dengan  membandingkan thermometer  air  raksa  yang  sudah  terkalibrasi dengan 3 kali pengukuran dengan setiap pengukuran 3  kali  pengulangan.  Dari  data  tabel  1  bahwa thermometer  air  raksa  mendapatkan  hasil  dengan rata-rata  30,1ºC  sedangkan  pada  sensor  DS18B20 mendapatkan  hasil  dengan  rata-rata  28,0ºC sedangkan uji . Dari hasil kedua data tersebut bahwa tingkat kesalahan pengukuran sensor DS18B20 yang digunakan  dalam  pengukuran  suhu  air  pada  suhu ruang adalah tidak lebih dari 2°C (Faizal & denny, 2023).

## Tabel 2 Uji T-Hitung

## t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances
Variable 1 Variable 2 Mean 30,05555556 28,00666667 Variance 0,027777778 0,000355556 Observations 9 10 Hypothesized Mean Difference 0 df 8 t Stat 36,66938914 P(T<=t) one-tail 1,67681E-10 t Critical one-tail 1,859548038 P(T<=t) two-tail 3,35362E-10 t Critical two-tail 2,306004135
Dari tabel 2 dilakukan uji beda nya dengan uji t-hitung menggunakan metode perbandingan antara thermometer  air  raksa  yang  sudah  terkalibrasi dengan alat sensor DS18B20 sehingga mendapatkan hasil uji t-hitung sebesar 36,6694 sedangkan pada uji t-tabel mendapatkan sebesar 2,3060 dapat dikatakan bahwa  sensor  DS18B20  berbeda  nyata  dengan thermometer air raksa.

## Tabel 3 Uji F- Hitung
Variabel 1 Variabel 2 Mean 30,055556 28,00666667 Variance 0,0277778 0,0004 Observations 9 9 df 8 8 F 69,444444 p(F <=f) one-tail 1,37E-06 F Critical one-tail 3,4381012
Dari tabel  3, dilakukan uji beda nyata dengan uji  f  menggunakan  metode  perbandingan  antara thermometer  air  raksa  yang  sudah  terkalibrasi dengan  sensor  DS18B20  sehingga  mendapatkan hasil uji f-hitung mendapatkan nilai sebesar 69,4444
dan  uji  f-tabel  3,4381  dapat  disimpulkan  bahwa sensor DS18B20 berbeda nyata dengan thermometer air raksa.
Berikut ini adalah hasil kalibrasi sensor pH dengan buffer pH 4, 7 dan 10.

## Tabel 4 Data Kalibrasi Sensor pH
No pH 4 pH 7 pH 10 1 4,01 7 10,01 2 4,01 6,99 10,02 3 4,00 6,98 10,00 Rata - rata 4,01 6,98 10,01
Dari tabel 4, telah dilakukan kalibrasi sensor pH dengan menggunakan larutan pH 4, 7, dan 10 didapatkan nilai kesalahan output sensor ± 0,02. Berikut ini adalah hasil kalibrasi sensor TDS

## Gambar 3 Kurva Kalibrasi dengan Sensor TDS
Dari  gambar    3,  menunjukkan  bahwa  telah dilakukan  kalibrasi  sensor  TDS  menggunakan larutan Barium nitrate dengan bobot penimbangan 6, 12,  dan  18  gram  sebagai  sumbu  X.  Setelah  itu dilakukan  pengukuran  menggunkan  sensor  TDS sehingga mendapatkan hasil dan dinyatakan sebagai sumbu  Y,  dari  hasil  sumbu  x  dan  y  ditentukan persamaan  regresi  sehingga  mendapatkan  hasil intersep  sebesar  123,85,  mendapatkan  nilai  slope sebesar  0,5725,  dan  mendapatkan  nilai  r  sebesar 0,9417.  Dari  hasil  tersebut  tidak  bisa  di implementasikan  ke  dalam  codingan  pada  aplikasi arduino  ide,  karena  nilai  r  nya  tidak  memenuhi persyaratan  acuan  (Nilai  r  >  0,995)  (Eurachem, 2014).  Bertujuan  untuk  memastikan  hasil pengukuran yang akurat. Alat TDS Meter digunakan untuk melakukan kalibrasi alat ukur TDS meter yang akan dibuat. Kalibrasi dilakukan dengan pengambilan  data  tegangan  yang  dibaca  oleh mikrokontroler  dan  hasil  pembacaan  TDS  Meter. (Aloisius, & Priyo 2016).
y = 0,5725x + 123,85 R² = 0,8869 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 0 5 10 15 20 Se n so r T D S (p p m ) Bobot Ba(NO3)2 (gram)

## Gambar 4 Kalibrasi Sensor TDS dengan Turbidimeter
Dari  gambar  4,  menunjukkan  bahwa  dilakukan pengukuran  kalibrasi  sensor  TDS  dengan  alat turbidimeter lovibond dengan larutan barium nitrate. Sehingga  menghasilkan  data  sebagai  sumbu  X sebagai hasil pembacaan alat turbidimeter lovibond dan  sumbu  Y  sebagai  dari  hasil  pembacaan  alat sensor  TDS.  Untuk  mendapatkan  hasil  pembacaan dari  kedua  alat  tersebut  menggunakan  larutan barium nitrate dengan bobot penimbangan 6, 12, dan 18 gram.
Setelah  itu  ditentukan  persamaan  regresi sehingga mendapatkan hasil intersep sebesar 120,67, mendapatkan  nilai  slope  sebesar  0,0266,  dan mendapatkan  nilai  r  sebesar  0,9984  yang  lebih akurat  dibandingkan  dengan  data  pada  gambar  4, karena  memenuhi  persyaratan  acuan  (Nilai  r  > 0,995)  (Eurachem,  2014).  Dari  hasil  penelitian tingkat sensitivitas dan sistem kerja dari sensor TDS sama  dengan  TDS  meter  yang  digunakan  sebagai pembanding  bahwa  rangkaian  sensor  TDS  cukup akurat dalam pembacaan tingkat zat terlarut pada air (Nuvreilla & Dzulkiflih, 2020).

## 1. Hasil pengujian arang aktif biji kelor
Tabel 5. Pengujian Arang Aktif Biji Kelor
Uji Arang aktif 10 menit pertama Sebelum Sesudah Suhu ºC 28,44 27,87 pH 7,7 6,11 10 menit kedua Suhu ºC 28,31 27,94 pH 7,95 5,76 10 menit ketiga Suhu ºC 27,94 27,94 pH 8,02 5,74
Koagulasi  dan  flokulasi  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor  antara  lain,  konsentrasi,  dosis koagulan, kecepatan pengadukan, derajat keasaman
[pH],  waktu  pengendapan,  kekeruhan,  jenis koagulan  dan  tempratur  (Hammer,  2007) . Untuk mengetahui  efektifitas  koagulan  biji  kelor  dalam mengurangi konsentrasi besi [Fe] dan kalsium [Ca]. Dengan  memvariasikan  dua  faktor  di  atas,  yaitu konsentrasi  biji  kelor  dan  waktu  pengendapan sampel (Ariyatun dkk,2018) .
Semakin  banyak  jumlah  koagulan  yang ditambahkan,  semakin  banyak  jumlah  kandungan TDS  yang  dapat  disisihkan.  Penurunan  kandungan TDS  ini  terjadi  karena  dalam  proses  koagulasi padatan  tersuspensi  air  juga  terjadi  proses penggumpalan  padatan  terlarut  secara  serentak (S.Pandia & A. Husin, 2005).
Dari  tabel  5,  pada  pengujian  arang  aktif  biji kelor menggunakan air sungai dilakukan pengukuran  setiap  10  menit  sebanyak  tiga  kali pengukuran.  Dari  data  di  atas  dapat  dilihat perbedaan  antara  air  sungai  yang  belum ditambahkan  arang  aktif  biji  kelor  dengan  yang sudah  ditambahkan  arang  aktif  biji  kelor  dimana arang  aktif  biji  kelor  memliki  pengaruh  terhadap perubahan  suhu,  pH,  dan  TDS.  Pada  penelitian dijelaskan bahwa biji tanaman kelor berguna sebagai biokoagulan  dan  bioflokulan  untuk  menurunkan kekeruhan,  pH,  kesadahan  dan  total  padatan tersuspensi (Huwae, dkk 2018).

## Tabel 6. Baku Mutu Air Minum Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2023
Jenis Parameter Kadar maksimum yang diperbolehkan satuan Metode Pengujian Suhu Suhu udara ± 3 °C SNI/APHA Total Dissolve Solid <300 mg/l SNI/APHA kekeruhan <3 NTU SNI atau yang setara Warna 10 TCU SNI/APHA Bau Tidak Berbau        - APHA pH 6.5 - 8.5 - SNI/APHA
Dari tabel 6, bahwa persyaratan baku mutu air minum  menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan nomor 2 tahun 2023 bahwa  parameter nilai pH 6.5- 8.5,  total  dissolve  solid  tidak  lebih  dari  300  mg/l, suhu udara ± 3ºC, kekeruhan tidak lebih dari 3 NTU (Nephelometric Turbidity Unit), pada warna 10 TCU (Tempratur Control Unit), sedangkan pada fisik bau nya tidak berbau.
y = 0,0266x + 120,67 R² = 0,9969 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 0 200 400 600 S en so r T DS (ppm )
Turbidimeter Lovibond (NTU)
Tabel 7. Hasil Pengujian Sensor No Jenis Parameter Hasil Pengujian satuan Metode Pengujian 1 Suhu 26,25 °C Sensor DS18B20 2 Kekeruhan Air Jernih - Sensor LDR 3 pH 6.23 - 6.95 - Sensor pH 4 Warna Tidak berwarna - - 5 Bau Tidak berbau - - 6 Total Dissolve Solid 126-136 mg/l Sensor TDS
Pada  tabel  7,  hasil  pengujian  alat  sensor sehingga  nilai  hasil  pengujian  dapat  dibandingkan dengan  hasil  peraturan  menteri  kesehatan  nomor 2 tahun  2023  bahwa  hasil  pengujian  alat  sensor  pH mendapatkan  nilai  6,23-6,95  sehingga  masih memenuhi  persyaratan  permenkes  yaitu  6,5  –  8,5. Pada alat sensor Total Dissolve Solid mendapatkan nilai  sebesar  126-136  mg/l  yang  berarti  masih memenuhi  persyaratan permenkes yaitu  tidak lebih dari  300  mg/l.  Pada  alat  sensor  DS18B20  yaitu mendapatkan nilai sebesar 26,25ºC masih memenuhi persyaratan permenkes yaitu ± 3ºC. Pada alat sensor LDR (Light Dependent Resistor) bahwa memberikan  sebuah  keterangan  air  jernih, sedangkan  pada  uji  fisik  warna  dan  bau  hanya menguji menggunakan visual mata. Sehingga dapat disimpulkan  bahwa  arang  aktif  biji  kelor  memiliki efektivitas sebagai media filtrasi air.

## 2. Alat filtrasi air berbasis IoT

## Gambar 5. Alat Filtrasi Air
Pada  gambar  5  menunjukkan  rangkaian  alat mekanisme  laju  alir  dan  monitoring,  Dapat  kami realisasikan  menjadi  sebuah  prototype.  Untuk
mekanisme kerja dari alat tersebut adalah pompa air berfungsi  untuk  menyedot  air  hingga  sampai  ke wadah penampung. Pompa tersebut sudah terintegrasi dengan sensor ultrasonik, dari rangkaian mekanisme laju alir ini kita membutuhkan  5V  relay  yang dimana  berfungsi untuk mengubah listrik dari AC ke DC, tidak hanya itu  saja  tetapi berfungsi  untuk  mengaktifkan  dan menonaktifkan aliran listrik.
Sebuah  rangkaian  tersebut  ketika  air  kosong atau  jarak  air  nya  jauh  dari  gelombang  ultrasonik maka 5V relay memberikan sinyal pada sistem laju alir yang kemudian pompa air dapat berfungsi atau dapat  menyedot  air  sehingga  air  dapat  melalui proses  penyulingan  hingga  sampai  menuju  wadah penampung,  ketika  air  sudah  mendekati  frekuensi gelombang  ultrasonik  (penampung  terisi  penuh) maka  5V  relay  menonaktifkan  aliran  listrik  DC yang  membuat  pompa  air  menjadi  mati  atau  tidak menyedot  air.  Alat  mekanisme  laju  alir  ini  sudah bekerja secara real time dan otomatis.
Air yang tersedot dengan pompa dan melalui beberapa proses penyulingan yaitu  media  filtrasi, ultraviolet,  reverse osmosis,  filter  sedimen  lalu ke wadah  penampung,  di  wadah  penampung tersebut terdapat sensor monitoring yaitu sensor     pH, suhu, LDR yang sudah terkalibrasi. Pada alat sensor TDS  terjadi  kerusakan  alat  sehingga  sebagai alternatif sensor TDS, pada rangkaian ini digunakan sensor LDR yang menggunakan intensitas cahaya, selain  LDR  juga  menggunakan  intensitas  cahaya atau yang peka terhadap cahaya ( photo conductivecell ). Pada rangkaian elektronika, sensor harus dapat mengubah bentuk-bentuk energi cahaya ke  energi  listrik,  sinyal  listrik  itu  harus  sebanding dengan besar energi sumbernya (Ikhsan, dkk 2018). Parameter  LDR  didasarkan  pada  kekeruhan  air dengan  output  keruh  atau  tidak  keruh.  Hasil kekeruhan  diperoleh  dari  pembacaan  nilai  sensor terhadap pengukuran air.
Ketika  air  sudah  terisi  dan  menyentuh  sensor maka sensor-sensor tersebut  akan membaca kualitas air  yang  kemudian  data tersebut  ditampilkan  pada LCD  I2C  secara  real  time  sehingga  kita  bisa mengetahui kualitas air yang sudah terfiltrasi.

## KESIMPULAN
Arang  aktif  yang  berasal  dari  biji  kelor  telah terbukti  efektif  dalam  fungsi  sebagai  media penyaring  air.  Sistem  penjernihan  air  yang menggunakan  arang  aktif  dari  biji  kelor  mampu mengkompensasi  perubahan  pH  dan  mengurangi tingkat  kekeruhan  air.  Proses  ini  dilakukan  dengan memanfaatkan sistem pemantauan yang dilengkapi dengan sensor pH, suhu, dan Hasil pemantauan menunjukkan bahwa sensor pH  mampu  menghasilkan  data  yang  akurat  dan konsisten,  dengan  tingkat  kesalahan  yang  tidak melebihi  0,2.  Sensor  DS18B20,  jika  dibandingkan dengan termometer air raksa yang telah terkalibrasi,
menunjukkan tingkat kesalahan yang tidak melebihi 2°C  pada  suhu  ruang.  Namun,  sensor  TDS memperlihatkan  data  yang  kurang  akurat,  Sebagai alternatif sensor TDS.
Dengan demikian, berdasarkan dua parameter yang diterima, dapat disimpulkan bahwa arang aktif dari  biji  kelor  berhasil dalam  menaikkan  dan menurunkan  pH  air  sungai,  karena  penelitian  ini berfokus  untuk  mengatahui  apakah  arang  aktif  biji kelor mampu menurunkan atau menaikkan nilai pH. Hal  ini  telah  terbukti  bahwa  arang  aktif  biji  kelor mampu menurunkan dan menaikkan nilai  pH pada air  sungai.  Dengan  hasil  ini,  arang  aktif  biji  kelor membuktikan potensinya sebagai agen penjernih air yang efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Aloisius, W,L. Priyo S. (2016). Alat Ukur TDS ( Total Dissolved  Solid )  Air  Garam  Dengan Resistif Sebagai Indikator. Ariyatun, Ariyatun, et al. (2018). Analisis Efektivitas Biji  Dan  Daun  Kelor  (Moringa  Oleifera) Untuk Penjernihan Air. Walisongo Journal of Chemistry 1.2 , 60-65. Eurachem Guide. (2014). The Fitnest for Purpose of Analitycal Methods,2 nd Edition. Faizal,  A.  &  Denny  I.  (2023).  Sistem  Kontrol Kualitas Air Tambak Udang Berbasis Fuzzy Logic. Ghebremichael,  N.Santos,  M.C  Neves,  Gunilla  K, S.B.  Svenson,  &  V.  Almeida.  (2009) Epidemiology  of  Mycobacterium  Bovis Infection  in  Wild  Boar  (Sus  Scrofa)  from Portugal. Hammer. (2007). Water And Wastewater Technology (Second  ed.).  New  York:  John  Wiley  and Son Inc.
Huwae,  Lawa,  &  Sarifudin.  (2018).  Uji  efektifitas Penggunaan  Serbuk  Biji  Kelor  (moringa oleifera,  lamk)  dan  Arang  Kusambi (schleichera  oleosa,  merr)  Teraktivasi Dalam  Proses  Penjernihan  Grey  Water. Pendidikan Kimia, FKIP, Universitas Nusa Cendana. Ikhsan,  Yahya,  &  fiolana.  (2018).  Pendeteksi kekeruhan  air  di  tandon  rumah  berbasisi Arduino Uno.
Indartono,  Kusuma.  &  Agam  P.P.  (2020). Perancangan  Sistem  Pemantauan  Kualitas
Air Pada Budidaya Ikan Air Tawar. Nenohai,  Jacky,  A.,  et  al.  (2023).  Penggunaan Karbon Aktif dari Biji Kelor dan Berbagai Biomassa  dalam  Mengatasi  Pencemaran Air:  Analisis  Review. Jurnal  Ilmu
Lingkungan 21.1 , 29-35.
Nuvreilla,  Dzulkiflih.  (2020).  Alat  Pendeteksi Kualitas Air Portable dengan Parameter pH, TDS  dan  Suhu  Berbasis  Arduino  Uno. Jurnal  Inovasi  Fisika  Indonesia  (IFI) 9.2 , 85-92.
Pandia, Setiaty, & Husin, A. (2005). Pengaruh Massa dan  Ukuran  Biji  Kelor  pada  Proses Penjernihan Air. Sumber 27.3 .