Abstrak-Consumption  of  electric  energy  continues  to increase,  with  the  increase  in  electrical  energy  needs,  the reliability  of  a  power  system  must  also  be  directly proportional to the needs of electrical energy. Energy Audit is  a  method  used  to  calculate  the  amount  of  energy consumption in buildings and recognize ways to save.
The Energy Audit at the Manado Mayor's office, North Sulawesi,  aims  to  determine  the  energy  usage  and  energy utilization conditions and energy savings opportunities in the mayor's office of Manado, North Sulawesi.
From the data obtained there are some buildings / rooms that have not been fulfilled and there is one room that meets the  criteria  of  Enegi  Audit.  And  from  this  analysis  is  used planning  to  optimize  the  use  of  electric  energy  and  other energy  utilization  in  the  office  of mayor of  Manado, North Sulawesi  to  be  more  economical  and  support  Manado  city program to Manado Smart City .
Keywords:  Electrical  Energy,  Energy  Audit,  Manado Mayor's office, Smart City
Abstrak-Konsumsi akan energi listrik terus meningkat,  dengan  peningkatan  kebutuhan  energi listrik  maka  keandalan  suatu  sistem  tenaga  listrik juga  harus  berbanding  lurus  dengan  kebutuhan energi  listrik.  Audit  Energi  adalah  metode  yang dipakai untuk menghitung besarnya konsumsi energi pada  bangunan  gedung  dan  mengenali  cara  –  cara untuk penghematannya.
Audit  Energi  di  kantor  Walikota  Manado, Sulawesi  Utara  bertujuan  untuk  mengetahui penggunaan energi dan  Kondisi pemanfaatan energi serta peluang penghematan energi di kantor walikota Manado, Sulawesi Utara.
Dari  data  yang  diperoleh  ada  beberapa bagunan/ruangan  yang  belum  memenuhi    dan  ada satu  ruangan  yang memenuhi  kriteria  dari  Audit Enegi. Dan dari Analisa ini digunakan perencanaan untuk  mengoptimalkan  penggunaan    energi  listrik serta  pemanfaatan  energi  lain  di  kantor  walikota Manado, Sulawesi Utara agar dapat lebih ekonomis dan  mendukung  program  kota  Manado  menuju Manado Smart City .
Kata  Kunci  : Audit  Energi,  Energi  Listrik,  kantor Walikota Manado, Smart City

## I. PENDAHULUAN
Energi  listik  merupakan  kebutuhan  sangat  penting bagi kehidupan manusia baik untuk kegiatan perkantoran , kegiatan industri maupun dalam kehidupan sehari hari seperti rumah tangga. Di kota Manado sendiri telah menerapkan prinsip Smart City , yang mana Smart City sendiri  merupakan  yang  dirancang  serba  guna untuk  membantu  berbagai  kegiatan  masyarakat, terutama dalam upaya mengelola sumber daya yang ada dengan efisien, serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat, hingga untuk mengantisipasi  kejadian  yang  tak  terduga  sebelumnya. Dengan  diterapkannya  metode Smart  City di  kota Manado  maka  dari  sisi  Teknik  Tenaga  Listrik penggunaan  energi  listrik  yang  dipakai  begitu  besar, sehingga perlu dilakukan Konservasi Energi.
Konservasi  Energi  merupakan  proses  penggunaan energi  secara  efisien  dan  rasional  tanpa  mengurangi penggunaan  energi  yang  ada,  arti  prinsip  konservasi energi mendorong masyarakat agar dapat menggunakan energi listrik yang disediakan digunakan dengan efisien baik  dalam  kegiatan  sehari-hari,  kegiatan  perkantoran maupun  kegiatan  industry.  Berdasarkan  dengan penjelasan  diatas  maka  perlu  dilakukan  usaha-usaha dalam penggunaan energi listrik  secara efisien. Efisien energy  listrik  sendiri  dapat  dilakukan  dengan  analisa lapangan,  dimana  analisa  ini bertujuan untuk  mengkaji energi listrik yang digunakan sudah efisien atau belum.
Berdasarkan  dengan  penjelasan  diatas,  maka  perlu dilakukannya Audit Energi, dimana Audit Energi sendiri merupakan  analisa  lapangan  yang  dilakukan  agar penggunaan  energi  listrik  dapat  efisien.  Apabila penggunaan energi listrik tidak efisien maka penggunaan energi  listrik  akan  semakin  besar,  tidak  terkendali  dan meningkatkan  biaya  listrik.  Oleh  karena  itu  kita  perlu melakukan  Audit  Energi  agar  bisa  mengetahui  berapa banyak  konsumsi  energi  listrik  dan  kita  bisa meminimalisir energi listrik yang akan dipakai.
Berhubung  dengan  latar  belakang  tersebut  maka kami  mencoba  melakukan  penelitian  Analiasa  Audit

## Audit Energi Di Kantor Walikota Manado, Sulawesi Utara
Afyudin M.Umanailo, Meita Rumbayan, Vecky C.Poekoel. Teknik Elektro Universitas Sam Ratulangi Manado, Jl. Kampus Bahu-Unsrat Manado, 95115 Email: afyudinumanailo@gmail.com, Meita.Rumbayan@unsrat.ac.id ,Vecky.Poekoel@unsrat.ac.id
Energi  di  Kantor  Walikota  Manado  ,  audit  energi  ini dilakukan  untuk  mengetahui  profil  penggunaan  energi dan  peluang  penghematan  energi  pada  gedung  kantor Walikota  Manado  sehingga  dapat  diminimalisir penggunaan  energi  listrik  ,  agar  supaya  penggunaan energi  listrik  pada  gedung  kantor  walikota  Manado Sulawesi Utara bisa lebih efisien dan menghemat biaya.

## A.Audit Energi
Audit Energi adalah metode yang dipakai untuk menghitung  besarnya  konsumsi  energi  pada  bangunan gedung dan mengenali cara – cara untuk penghematannya. Tahapan audit energi dibagi menjadi 2 tahap yaitu :

## 1) . Tahap 1 Audit Energi Awal :
Pada tahap ini lakukan pengumpulan dan penyusunan  data  historis  energi  per  tahun  yang bertujuan  untuk  mengetahui  jumlah  pemakaian energi,  kemudian  setelah  data  perhitungan  per tahun didapatkan dilakukan perhitungan Intensitas Konsumsi  Energi  (IKE)  per  tahun,  apabila perhitungan  IKE  telah  dilakukan  maka  data perhitungan  tersebut  dapat  dibandingkan  dengan standard  IKE    dan  dapat  disimpulkan  konsumsi energy  per  tahun  masuk  dalam  kriteria  hemat, sedang, atau boros.
Kegiatan  yang  dilakukan  pada  saat  audit  energi awal adalah sebagai berikut :
a. Pengumpulan dan penyusunan data energi bangunan gedung
2). Tahap 2 Audit Energi Rinci :
Jika  ada  indikasi  pemborosan,  baru dilakukan  tahapan  penelitian  dan  pengukuran konsumsi  energy.  Kemudian  membandingkan hasil  pengukuran  dengan  standard  IKE,  lalu dilakukan  identifikasi  kemungkinan  Peluang Hemat  Energi  (PHE)  dan  Analisis  PHE berdasarkan dengan rekomendasi PHE. Sebelum melakukan  kegiatan  pada  saat  audit  energi  awal terdapat beberapa langkah yang diuraikan sebagai berikut :
a. Penelitian konsumsi energi
b. Pengukuran energy
c. Identifikasi peluang hemat energi
d. Analisis peluang hemat energi

## B.Audit  Energi  Sistem  Tata  Udara  pada  Bangunan
Gedung
Kondisi  suhu  dan  kelembaban  dalam  suatu ruangan sangat mempengaruhi kenyamanan penghuni  yang  berada  diruangan  tersebut  ,  Jadi untuk mengatur suhu dan kelembaban relatif dapat dilakukan  dengan  mengikuti  Standar  Nasional Indonesia  yang ada. Hal ini dilakukan agar system tata  udara  pada  bangunan  gedung  dapat  bekerja dengan  efisien  dalam  pengaplikasian  lapangan. Berikut  merupakan  Standar  Nasional  Indonesia yang  berhubungan  dengan  system  tata  udara  pada bangunan gedung :
1) Ruang kerja dengan suhu antara 24ºC hingga  27ºC  dengan  kelembaban relative  antara  55%  (lima  puluh  lima persen)  sampai  dengan  65%(enam puluh lima persen)
2) Ruang  transit  (lobby,koridor)  dengan suhu berkisar antara 27ºC hingga 30ºC dengan  kelembaban  relatif  antara 50%(lima  puluh  persen)  sampai dengan 70%(tujuh puluh persen )

## C.Audit  Energi  Sistem  Tata  Cahaya  pada  Bangunan Gedung
Audit  energi  system  pencahayaan  bertujuan untuk mengetahui tingkat kuat penerangan dalam suatu ruangan.  Penghematan  pemakaian  tenaga  listrik melalui  system  cahaya  sebagaimana  dimaksud  pada Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  daya  mineral Republik  Indonesia  nomor  13  tahun  2012  tentang penghematan energi listrik pada pasal 4 ayat 1 huruf b dilakukan dengan cara :
1) Menggunakan  lampu  hemat energy sesuai dengan peruntukannya
2) Menggurangi penggunaan lampu hias
( accessoris )
3) Menggunakan  ballast  elektronik  pada  lampu TL(neon)
4) Mengatur  daya  listrik  maksimum  untuk pencahayaan (termasuk rugi rugi ballast) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk :
a. Ruang  resepsionis  13  watt/m²  dengan tingkat  pencahayaan  paling  rendah  300 lux
b. Ruang  kerja  12  watt/m²  dengan  tingkat pencahayaan paling rendah 350 lux
c. ruang rapat , ruang arsip aktif 12 watt/m² dengan  tingkat  pencahayaan  paling  rendah 300 lux
d.  gudang  arsip  6  watt/m²  dengan  tingkat pencahayaan paling rendah 150 lux
e.  ruang  tangga  darurat  4  watt/m²  dengan tingkat pencahayaan paling rendah 150 lux
f.  tempat  parkir  4  watt/m²  dengan  tingkat pencahayaan paling rendah 100 lux
5) Menggunakan  rumah  lampu  ( armature ) reflector  yang  memiliki  pantulan  cahaya tinggi
6) Mengatur saklar berdasarkan kelompok area , sehingga sesuai dengan pemanfaatan ruangan
7) Menggunakan saklar otomatis dengan menggunakan  pengatur  waktu  ( timer )  dan atau  sensor  cahaya  ( photocell )  untuk  lampu taman , koridor , dan teras
8) Mematikan  lampu  ruangan  di  bangunan gedung jika tidak dipergunakan
9) Memanfaatkan cahaya alami (matahari) pada siang  hari  dengan  membuka  tirai  jendela secukupnya sehingga tingkat cahaya memadi untuk melakukan kegiatan pekerjaan
10) Membersihkan  lampu  dan  rumah  lampu ( armature ) jika kotor dan berdebu agar tidak menghalangi cahaya lampu

## C.Intensitas Konsumsi Energi (IKE) Listrik dan Standar
Intensitas konsumsi energi (IKE) listrik adalah pembagian  antara  konsumsi  energy  listrik  pada  kurun waktu tertentu dengan satuan luas bangunan gedung.

## D.Intensitas komsumsi Energi
Intensitas komsumsi Energi adalah besar energi yang  digunakan  suatu  bangunan  gedung  perluas  area yang  dikondisikan  dalam  satu  bulan  atau  satu  tahun. Untuk  mendapatkan  Intensitas  komsumsi  Energi  maka dipakai rumus (1) sebagai berikut :
Intensitas Konsumsi Energi = Total Penggunaan (Kwh/bulan) Luas Bangunan

## (1)

## E.Total Penggunaan Beban
Total penggunaan beban adalah total penggunaan  peralatan-peralatan  listrik  yang  dipakai dalam  waktu  yang  di  tentukan  dalam satu  bulan.Untuk
mendapatakan  Total  Penggunaan  Beban  maka  dipakai rumus (2) sebagai berikut :
Beban Listrik Peralatan ∗ Jumlah jam Penggunaan ∗ hari dalam 1 bulan 1000
(2)

## F.Total Biaya
Total  biaya  adalah  total  perkalian  antara  total penggunaan  dengan  rupiah,total  biaya  merupakan referensi untuk jumlah yang harus di bayar. Total Biaya dapat ditulis seperti pada rumus (3) berikut.

## Total Biaya = Total penggunaan  × Rupiah
(3)
Kriteria  penggunaan  energi  di  gedung  perkantoran berdasarkan  komsumsi  energi  spesifik  (kWh/m²/bulan) terbagi menjadi dua ;
TABEL I. DATA GEDUNG PERKANTORAN BER – AC
Kriteria Konsumsi Energi Spesifik (kWh/m²/bulan) Sangat Efisien Lebih kecil dari 8,5 Efisien 8,5 sampai dengan lebih kecil dari 14 Cukup Efisien 14 sampai dengan lebih kecil dari 18,5 Boros Lebih besar sama dengan 18,5 TABEL II.

## DATA GEDUNG PERKANTORAN TANPA AC
Kriteria Konsumsi Energi spesifik (kWh/m²/bulan) Sangat Efisien Lebih kecil dari 3,4 Efisien 3,4 sampai dengan lebih kecil dari 5,6 Cukup Efisien 5,6 sampai dengan lebih kecil dari 7,4 Boros Lebih besar sama dengan 7,4

## II. DATA EENERGI PADA KANTOR WALIKOTA MANADO

## A.Data Teknis Audit Energi
Penggunaan  energi  pada  kantor  walikota  Manado sangat  besar,  hal  ini  berdasarkan  dengan  banyaknya ruangan  dan  peralatan  listrik  yang  dipakai  di  kantor walikota Manado. Di kota Manado sendiri menerapkan prinsip Smart  City ,  Dimana Smart  City merupakan program yang dirancang untuk mempermudah kegiatan manusia.
Berdasarkan dengan prinsip Smart City maka secara  tidak  lansung  perlu  dilakukan  Audit  Energi  di kantor  walikota  Manado,  audit  energi  bertujuan  untuk mengetahui  pemakaian  energi  di  kantor  walikota manado,  yang  mana  di  kantor  walikota  digunakan peralatan-peralatan  listrik  dengan  skala  yang  banyak untuk  pelayanan terhadap masyarakat.
Pada  skripsi  ini  saya  akan  melakukan  audit energi  di kantor walikota Manado dan dibutuhkan  data pendukung  seperti  data  peralatan  terpasang,  data  bola lampu terpasang, data air conditioner, data lumen pada lampu,  data  luas  bangunan  dan  data  jumlah  karyawan. Data-data yang didapatkan akan digunakan untuk Audit Energi  di  kantor  walikota  Manado.  Dimana  yang  di analisa berkaitan dengan kantor walikota Manado.

## B.Data Data
Adapun  data-data  yang  dikumpulkan  dalam penelitan ini dapat dilihat dari tabel III – Tabel X sebagai berikut :

## TABEL III. DATA  TATA CAHAYA  RUANGAN ORGANISASI
Tata Cahaya Nama Ruangan Jenis Lampu Watt Jumlah Lampu keadaan
Lampu On Off
Rk.1 CFL 50 17 105 71 28 Kepala Bagian CFL 50
6 63 104

## TABEL IV.

## DATA TATA UDARA RUANGAN ORGANISASI
Tata Udara Nama Ruangan Jenis Pendingin Merek/Type Jumlah Pendingin RK.1 Ac Split 1pk TCL 1
Ac Split 1pk TCL 1
Kipas Angin Miyako 1 Kepala Bagian Ac Split 1pk LG 1
TABEL V.
DATA LUAS RUANGAN ORGANISASI TABEL VI.

## DATA PERALATAN RUANGAN ORGANISASI
Peralatan Lain
Nama Ruangan Peralatan Merek/Type Jumlah Rk.1 Computer Lenovo 4 Printer Epson 4 Televisi LG 22inch 1 Dispenser Miyako 1 Kepala Bagian Dispenser Sanken 1 Televisi
LG 32inch 1 Luas Ruangan Nama Ruangan Panjang
Lebar Rk.1 12,6 7,1
Kepala Bagian 6,7 3,6

## TABEL VII.

## DATA TATA CAHAYA

## RUANGAN INSPEKTORAT
Tata Cahaya Ruangan Jenis Lampu Jumlah Lampu Watt keadaan Lampu On Off Sekretaris Led 1 14 48 Kepala Dinas TL 2 16 77 Kasu.Umu m TL 2 16 35 Kasu.Program & perencanaan Led 1 14 31 Kasu.Evaluasi Led 1 14 37 Bendahara Led 1 14 45 Lobby Led 1 14 32 RK.1 TL 2 16 77 RK.2 TL 6 16
47
51 Pembantu I cf l
1 50 508 509 Pembantu II cf l 1 50 41 12 Pembantu III CFL 1 50 120 83 Pembantu IV cfl 1 50 37 7
Unit Usaha cfl 1 50 94 Ruangan.Rapat TL 2 16 15

## TABEL VIII

## DATA TATA UDARA

## RUANGAN INSPEKTORAT
Tata Udara Nama Ruangan Jenis Pendingin Merek / Type Jumlah Pendingin Sekretaris Ac split1pk Samsung 2 buah Kepala Dinas AC Standing Aux 1 buah
Kasu.Umu
Kasu.Program & perencanaan Kasu.Evaluasi Ac split1pk Samsung 1 buah Bendahara Ac split1pk Samsung 1buah Lobby RK.1 Ac Standing 3pk Aux 1 buah RK.2 Ac Standing 3pk Aux 3 buah
Pembantu I
Pembantu II
Pembantu III Pembantu IV
Unit Usaha Ac Standing 3pk Aux 1 buah Ruangan.Rapa t
Ac Standing 3pk Aux 1 buah
Ac Split 1pk Samsun g
1 buah

## TABEL IX
DATA PERALATAN
RUANGAN INSPEKTORAT Peralatan Lain Nama Ruangan Peralata n Merek/ty pe Juml ah Sekretaris Comput er Acer 1 Kepala Dinas Comput er Lenovo 1 Printer Canon 1 kulkas Polytron 1 Televisi LG 32inch 1
Kasu.Umum
Kasu.Program & perencanaan Kasu.Evaluasi Bendahara Printer Canon 1 Lobby RK.1 televisi LG 32inch 1 Comput er Lenovo 4 Dispens er Kirin 1 RK.2 Printer
epson 4 Mesin F.c Kyocera 1
Comput er Lenovo 3 Pembantu I Pembantu II Printer Canon 1 Pembantu III Printer Canon 1 Pembantu IV Unit Usaha Printer Canon 5 Comput er
Acer 5
Ruangan Rapat
TABEL X. DATA LUAS

## RUANGAN INSPEKTORAT
Luas Ruangan Nama Ruangan Panjan g Leba r Sekretaris 5.4 3.2 Kepala Dinas 6.9 5.9 Kasu.Umu 3.6 2.6 Kasu.Program & perencanaan 3.5 2.6 Kasu.Evaluasi 3.8 2.8 Bendahara 3.8 3.2 Lobby 5.4 3.7 RK.1 7.3 5.8 RK.2 13.5 9.2 Pembantu I 4 3.1 Pembantu II 3.6 3.1 Pembantu III 3.1 3.1 Pembantu IV 3.5 3.1 Unit Usaha 7.2 3.3 Ruangan.Rapat 5.5 4.6

## III. ANALISA DAN PEMBAHASAN

## A. Analisa Audit Energi
Audit Energi adalah teknik yang dipakai untuk menghitung  besarnya  konsumsi  energi  pada  bangunan gedung dan mengenali cara – cara untuk penghematannya.Audit energi bertujuan untuk Memelihara kelestarian sumber daya alam yang berupa
sumber  energi  melalui  kebijakan  pemilihan  teknologi dan pemanfaatan energi secara efisien. Audit energi juga bermanfaat untuk menghemat biaya energi, menurunkan konsumsi energi, dan menurunkan biaya produksi.
Berdasarkan  persamaan  (1)  yang  digunakan dalam menentukan intensitas konsumsi energi (IKE) :
Intensitas Konsumsi Energi = Total Penggunaan (Kwh/bulan)
Luas Bangunan 1) Perhitungan
Total Penggunaan Beban,
Perhitungan  IKE  (Intensitas  Komsums  Energi)  & Total biaya pada  kantor walikota Manado
Dalam  menentukan  total  penggunaan  beban  dipakai persamaan (2)
Beban Listrik Peralatan ∗ Jumlah jam Penggunaan ∗ hari dalam 1 bulan 1000

## a. Ruangan Studio Big Data
Dibawah Merupakan Perhitungan Total Penggunaan Beban Studio Big Data CFL : 85 × 2 = ×   ×
. = 29,92Watt
Computer HP : 500 × 4 = . ×  × . = 352 Watt Printer Epson : 2 × 13 = ×  × = 4,576 Watt
Dispenser Kirin : 1 = ×  × . = 59,84 Watt AC Split 1 Pk AC Standing 3 Pk . ×  × = 570,24
Watt Televisi LG 1 : ×  × . = 28,16 Watt
Untuk  mendapatkan  Nilai  IKE  maka  dilakukan perhitungan  nilai  parameter  parameter  yang  telah dilakukan  pada  sub  bab  lainnya.  Berikut merupakan perhitungan nilai IKE di ruangan studio big data :
IKE =
= . ,
,
= 9,83 kwh/m²
Setelah  mendapatkan  nilai  IKE,  selanjutnya ditentukan  total  biaya  energi  listrik  yang  di gunakan di ruangan studio big data sebagai berikut:
Total Biaya = Total penggunaan x Rupiah
1.044,736 × 1352 = Rp1.412.483,072

## b. Ruangan Inspektorat
Dibawah Merupakan Perhitungan Total Penggunaan Ruangan Inspektorat
CFL 5 × 50 = 250
TL 14 × 16 = 224 ×  × .
= 95,744 Watt
LED 5 × 14 =70
AC Split 1 Pk 4 buah : 840 × 4 = 3360
3 Pk 5 buah : 2.400 × 5 = 12000 ×  × .
= 2.703,36 Watt
Computer 14 buah : Leonovo 8 × 120 = 960
Acer 6 × 330 = 1980
×  × . = 517,44 Watt
Printer 32 buah : Canon ip2770 7× 22 = 154
Epson 4 × 13 = 52 ×  × . = 115,808 Watt
Canon Mp76 2 × 30 = 60
Dispenser 1 buah : Kirin 1 × 340 = 340
×  × .
= 95,04 Watt
Televisi 2 buah LG LED 32 inc 2 buah 130 × 2 =
260 ×  × .
= 45,76 Watt
Kulkas 1 buah : 1 Polytron  = 80 ×  × . =
14,08 Watt
Mesin Foto copy Kyocera 1 buah = 1034
×  × .
= 181,98 Watt
Untuk  mendapatkan  Nilai  IKE  maka  dilakukan perhitungan  nilai  parameter  parameter  yang  telah
dilakukan  pada  sub  bab  sebelumnya  .  Berikut merupakan  perhitungan  nilai  IKE  di  ruangan Inspektorat :
IKE =
= , ,
= 0,77kwh/m²
Setelah  mendapatkan  nilai  IKE,  selanjutnya  ditentukan total  biaya  energi  listrik  yang  di  gunakan  di  ruangan bagian umum sebagai berikut:
Total Biaya = Total penggunaan x Rupiah
7.318,432 × 1352
= Rp.5.002.702,848

## 2)Perbandingan pengukuran dan standar pencahayaan
Berikut ini adalah tabel XI – Tabel XII dan grafik I – grafik II hasil pengukuran dan standar pencahayaan pada kantor walikota manado, Sulawesi utara.
Berdasarkan  table  XI  dan  grafik  1,  data perbandingan ruang organisasi dapat dilihat bahwa hasil pengukuran  pada  ruang  kerja  adalah  68  lux  dan  ruang ruang  kepala  bagian  hasil  pengukurannya  adalah  151 lux. Hasil pengukuran ini lebih rendah dari standar yang ditetapkan yaitu 350 lux.

## TABELl XI

## DATA PERBANDINGAN
RUANGAN ORGANISASI
Ruangan Pengukuran Standard Ruang kerja 1 68 350 Kepala Bagian 151 350
Grafik 1.  Data Perbandingan Ruangan Organisasi
Berdasarkan  table  XII  dan  grafik  2,  data perbandingan  ruangan  inspektorat  dapat  dilihat  bahwa hasil  pengukuran  pada  ruang  sekertaris  adalah  48  lux, ruang  kepala  dinas  adalah  77  lux,  ruang  kasu  umum adalah  35  lux,  ruang  kasu  program  &  perencanaan adalah 31 lux, ruang kasu evaluasi adalah 37 lux, ruang bendahara  adalah  45  lux,  ruang  kerja  1  adalah  77  lux, ruang kerja 2 adalah 47 lux, ruang pembantu II adalah 41 lux, ruang pembantu III adalah 120 lux, ruang pembantu IV  adalah  37  lux,  dan  ruang  unit  usaha  adalah  94  lux. Hasil  pengukuran  ini  lebih  rendah  dari  standar  yang ditetapkan yaitu 350 lux.  Untuk hasil pengukuran pada ruang rapat adalah 15 lux, hasil pengukuran ini juga lebih rendah  dari  standar  yang  ditetapkan  yaitu  300  lux. Sedangkan untuk hasil pengukuran pada loby adalah 32 lux, hasil pengukuran ini lebih tinggi dari standar yang ditetapkan  yaitu  300  lux.  Dan  untuk  hasil  pengukuran pada ruang pembantu I adalah 508 lux, hasil pengukuran ini  lebih  tinggi  dari  standar  yang  ditetapkan  yaitu  350 lux. Hasil pengukuran ruang pembantu I yang lebih dari standar yang ditetapkan ini disebabkan posisi ruangan.

## TABEL XII

## DATA PERBANDINGAN

## RUANGAN INSPEKTORAT
Ruangan Pengukuran Standard Sekretaris 48 350 Kepala Dinas 77 350 Kasu.Umum 35 350 Kasu.Program & perencanaan 31 350 Kasu.Evaluasi 37 350
68 350 151 350 0 200 400 pengukuran standard LUX Organisasi
Ruang kerja 1
Bendahara 45 350 Lobby 32 300 Ruang Kerja 1 77 350 Ruang kerja 2 47 350 Pembantu I 508 350 Pembantu II 41 350 Pembantu III 120 350 Pembantu IV 37 350 Unit Usaha 94 350 Ruangan.Rapat 15 300 Grafik 2. Data Perbandingan Ruangan Inspektorat
Berdasarkan  table  XII  dan  grafik  2  di  atas  data perbandingan  ruangan  inspektorat  dapat  dilihat  bahwa hasil  pengukuran  pada  ruang  sekertaris  adalah  48  lux, ruang  kepala  dinas  adalah  77  lux,  ruang  kasu  umum adalah  35  lux,  ruang  kasu  program  &  perencanaan adalah 31 lux, ruang kasu evaluasi adalah 37 lux, ruang bendahara  adalah  45  lux,  ruang  kerja  1  adalah  77  lux, ruang kerja 2 adalah 47 lux, ruang pembantu II adalah 41 lux, ruang pembantu III adalah 120 lux, ruang pembantu IV  adalah  37  lux,  dan  ruang  unit  usaha  adalah  94  lux. Hasil  pengukuran  ini  lebih  rendah  dari  standar  yang ditetapkan yaitu 350 lux.  Untuk hasil pengukuran pada ruang rapat adalah 15 lux, hasil pengukuran ini juga lebih rendah  dari  standar  yang  ditetapkan  yaitu  300  lux.
Sedangkan untuk hasil pengukuran pada loby adalah 32 lux, hasil pengukuran ini lebih tinggi dari standar yang ditetapkan  yaitu  300  lux.  Dan  untuk  hasil  pengukuran pada ruang pembantu I adalah 508 lux, hasil pengukuran ini  lebih  tinggi  dari  standar  yang  ditetapkan  yaitu  350 lux. Hasil pengukuran ruang pembantu I yang lebih dari standar yang ditetapkan ini disebabkan posisi ruangan.

## TABEL. XII DATA PERHITUNGAN DAN STANDAR IKE
Lantai Ruang IKE Perhitungan Standar Lantai 1 Studio Big Data 9.83 8.5 Organisasi 4.85 8.5 Humas & Protokol 2.7 8.5 Sekda bag.perlengkapan 2.24 8.5 Perekonomian & SDA 1.7 8.5 Meeting 10.31 8.5 Kominfo 1.07 8.5 Lantai 2 Cerdas Command Center 4,47 8,5 Staf Ahli 2,22 8,5 Sekretaris Daerah 2,25 8,5 Tup walikota dan wakil walikota 4,15 8,5 Lantai 3 Badan Pengelola Keuangan 0.96 8.5 Asisten Perekonomian 6.35 8.5 Asisten Pemerintahan dan Kesra 7.16 8.5 Asisten Administrasi Umum 4.63 8.5 Bagian Umum 2.3 8.5 Lantai 4 Inspektorat 0.77 8.5 Balai Diklat Kepegawaian 0.64 8.5 Lantai 5 Hukum 1.25 8.5 Kesbang pol & Linmas 3.84 8.5 Kesra 1.09 8.5 Perpustakaan & kearsipan 5.99 8.5

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## A.Kesimpulan
Setelah  melakukan  Audit  energi  pada  kantor walikota  Manado,  Sulawesi  Utara,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1) Berdasarkan  hasil  pengukuran  pencahayaan  maka dapat disimpulkan pencahayaan di kantor walikota Manado  rata-rata  tidak  memenuhi  standar  yang ditetapkan  namun  ada  beberapa  ruangan  yang memanfaatkan cahaya matahari dan pencahayaannya melebihi standar yang di tetapkan.
2) Berdasarkan Hasil perhitungan intensitas komsumsi  energi  di  kantor  walikota  Manado  di
48 77 35 31 37 45 32 77 47 508 41 120 37 94 15 350350350350350350300350350350350350350350300 0 200 400 600 LUX Inspektorat pengukuran
dapatkan  hasil  rata-rata  di  tiap ruangan  sangat efisien dan efisien.

## B.Saran
Jadi saran untuk kantor walikota Manado sebagai berikut :
1) Re  desain  untuk  jaringan  instalasi  listrik  agar penempatan  saklar  di  kantor  walikota  Manado lebih sesuai.
2) Perlunya  dilakukan  pemeliharaan  rutin  terhadap bola lampu supaya pencahayaan  lebih  baik  dan mematikan  peralatan-peralatan  elektronik  yang sudah tidak pakai

## V. KUTIPAN
[1] A.Marzuki,  “Audit  Energi  pada  Bangunan  Gedung  Direksi PT.Perkebunan  Nusantara  XIII  (Persero)”, E-journal  Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak , vol.8 no.3, ISSN :1693 – 9085,  2012.
[2] Prosedur  Audit  Energi  pada  Bangunan  Gedung,  Konservasi Energi Sistem  Tata Udara pada Bangunan Gedung, Konservasi
Energi Sistem Pencahayaan  Bangunan  Gedung (SNI 03-6196- 2000,  SNI  03-6090-2000,  SNI  03-6197-2000)  ,  Badan Standarisasi Nasional ,2001.
[3] N.Michael, Teknologi Instalasi Listrik, edisi ketiga,1986
[4] Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia,  Nomor  13,14,15  Tahun  2012  dan  Nomor  1  Tahun 2013
[5] Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  70  Tahun 2009, Tentang Konservasi Energi, 2009.
Afyudin M.Umanailo lahir September 1994  pada  tahun  2012  memulai pendidikan  di  Fakultas  Teknik
Universitas Sam Ratulangi Manado di  Jurusan  Teknik  Elektro,  dengan mengambil konsentrasi Minat Teknik  Tenaga  Listrik  pada  tahun 2014. Dalam menempuh
pendidikan  penulis  juga  pernah melaksanakan  Kerja  Praktek  yang bertempat  di  PT.NHM,Gosowong
Gold  Mine  dari  tanggal  13  agustus  2016  sampai  dengan  04 oktober 2016 dan selesai melaksanakan pendidikan di Fakultas Teknik  Elektro  Universitas  Sam  Ratulangi  Manado  Februari 2018,  minat  penilitiannya  adalah  Audit  Energi  di  Kantor Walikota Manado, Sulawesi Utara