URL: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/turbo

## PENGARUH JARAK ANTAR PIPA PADA KOLEKTOR TERHADAP PANAS YANG DIHASILKAN SOLAR WATER HEATER
(SWH)
Helmi Susanto 1* , Dwi Irawan 2
Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Metro Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Metro, Lampung Email: helmisusanto77@yahoo.co.id 1 , dwi_irawan@yahoo.co.id 2

## Abstrak
Energi  surya  yang  sampai  kepermukaan  bumi  dapat  dikonversi  menjadi  energi  panas dengan  menggunakan  kolektor  surya.  Didalam  kolektor  terdapat  beberapa  komponen diantaranya pipa pemanas sebagai media untuk mengalirkan air kedalam tangki penyimpanan. Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  kolektor  surya  diantaranya  yaitu  jarak ataupun diameter belokan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perpindahan panas yang terjadi pada kolektor pemanas air tenaga surya dengan variasi jarak antar pipa tembaga serta mengetahui  efisiensi  perubahan  panas  yang  terjadi  dan  mengetahui  berapakah  ukuran  pipa pemanas yang tepat pada pemanas air tenaga surya.  Metode penelitiannya dilakukan dengan beberapa  tahap  yaitu  studi  pustaka,  pembuatan  alat,  pengujian  dan  analisis  hasil  penelitian. Variasi jarak pipa tembaga yaitu 5 cm, 7 cm dan 9 cm. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa perpindahan panas konveksi yang paling besar dengan jarak pipa tembaga 5 cm yaitu 549,73 watt pada intensitas matahari tertinggi 723,33 W/m 2 dengan efisiensi perubahan suhu sebesar 33,33%. Sedangkan dengan jarak pipa 7 cm perpindahan panas konveksi yang terjadi sebesar 256,33 watt pada intensitas tertinggi mencapai 758,67 W/m 2 dengan efisiensi perubahan suhu sebesar 21,98%. Dan jarak pipa 9 cm perpindahan panas konveksi yang terjadi sebesar 101,74 watt pada intensitas matahari tertinggi 813,33 W/m 2 dengan efisiensi perubahan suhu sebesar 13,33%.
Kata Kunci : Jarak Pipa, Kolektor Surya, Solar Water Heater .

## Pendahuluan
Energi  surya  merupakan  salah sumber  energi  terbarukan.  Energi  surya yang  sampai  kepermukaan  bumi  dapat dikonversi  menjadi  energi  panas  dengan menggunakan  alat  yang  disebut  kolektor surya.  Kolektor  surya  merupakan  suatu peralatan  yang  digunakan  untuk  menyerap energi  surya  yang  kemudian  mengubah energi  surya  menjadi  energi  termal,  dan mentransfer  energi  tersebut  ke  fluida  kerja untuk kemudian digunakan secara langsung atau  disimpan  terlebih  dahulu  pada  suatu unit penyimpanan panas. Dalam aplikasinya kolektor  termal  surya  banyak  digunakan sebagai alat pemanas air pada rumah-rumah dan salah satu titik penggunaan energi yang cukup besar adalah di Indonesia [1].
Kolektor  pemanas  air  mempunyai komponen-komponen  diantaranya  adalah kaca penutup sebagai media penerima sinar radiasi  langsung  dari  matahari,  absorber sebagai  media  yang  menyerap  panas  yang telah  diterima  oleh  kaca  penutup,  isolator sebagai media yang berguna untuk menahan terbuangnya  sisa-sisa  panas  yang  telah terkumpul  di  dalam  kolektor  pemanas,  dan yang  terakhir  yaitu  pipa  pemanas  sebagai media  yang  berguna  untuk  tempat  dimana air  akan  dipanaskan  oleh  sinar  radiasi matahari  langsung,  pipa  ini  akan  dialiri  air dingin  yang  belum  terkena  radiasi  sinar matahari dari tangki dan setelah air yang ada dalam  pipa  ini  sudah  dalam  kondisi  panas maka pipa-pipa ini juga yang menjadi media untuk  mengalirkan  air  ke  dalam  tangki penyimpanan.
Pipa  Kolektor  surya  yang  berfungsi sebagai  pengalir  dan  penyalur  air  ini umumnya  menggunakan  bahan  tembaga karena tahan terhadap sifat korosif dan salah satu  bahan  yang  memiliki  konduktivitas termal  yang  baik  yaitu  sebesar  393,56 W/m.K [2].
Pipa-pipa  tembaga  pada  kolektor surya  dibentuk  menjadi  serpentine  dengan cara membengkokkan pipa tembaga. Model serpentine  ini  dipilih  dikarenakan  dapat meminimalisir  tempat  atau  luasan  dari kolektor  namun  tidak  mengurangi  jumlah ataupun  panjang  dari  pipa  sehingga  tetap dapat  menghasilkan  kinerja  yang  baik. Bentuk serpentine juga akan mempengaruhi kecepatan  fluida  menjadi  lebih  lambat sebelum masuk kedalam tandon air ataupun tangki penyimpanan sehingga dapat meningkatkan suhu air [3].
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi  kinerja  kolektor  pemanas surya yaitu jarak dan diameter belokan pipa. Semakin  rapat  jarak  antar  pipa  maka  akan mendapatkan efisiensi kolektor yang semakin  besar  [4].  Dan  semakin  banyak jumlah  pipa-pipa  pemanas  maka  akan mendapatkan energi berguna yang dihasilkan  oleh  kolektor  semakin  besar, dimana  pengaruh  jumlah  pipa  pemanas terhadap perubahan energi berguna sangatlah  penting  dikarenakan  proses perpindahan panas dari absorber ke air yang mengalir didalam pipa pemanas lebih efektif pada jumlah pipa yang lebih banyak [2].
Dalam penelitian ini akan menganalisa  dan  mengkaji  bagaimana pengaruh  dari  jarak  antar  pipa  terhadap panas yang dihasilkan kolektor pemanas air tenaga  surya  dan  berapa  besar  efisiensi perubahan suhu yang terjadi pada jarak antar pipa  yang  dihasilkan  kolektor  pemanas  air tenaga surya untuk dapat menentukan jarak antar pipa yang tepat dan baik pada pemanas air tenaga surya.

## Tinjauan Pustaka
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Kristanto dan San dapat disimpulkan bahwa semakin  tebal  plat  penyerap  dan  semakin
rapat  jarak antar pipa, maka semakin besar efisiensi sirip kolektor. Hal ini terjadi pada jarak anatar pipa 73,6 mm dengan ketebalan plat penyerap 1,2 mm dengan efisiensi sirip 99,53 % [4].
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Sudrajat  dan  Santosa  dapat  disimpulkan bahwa  panjang  pipa  pemanas  keseluruhan yang dibutuhkan untuk membuat solar water heater  dengan  temperatur  air  keluar  (T out ) 45 ̊ C adalah 1,63 m dan terbuat dari bahan jenis tembaga berdiameter 0,5 inch [5].
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Sumarsono dapat disimpulkan bahwa untuk keperluan  produksi  air  panas  PATS (Pemanas  Air  Tenaga  Surya),  besarnya energi  berguna  sangat  menentukan.  Energi berguna  optimum  dapat  dihasilkan  oleh kolektor  dengan  jumlah  pipa  pemanas sebanyak 6 pipa dan 8 pipa [2].
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Mustofa  dan  Rustan  dapat  disimpulkan bahwa efisiensi kolektor meningkat dengan adanya  modifikasi  jenis  material,  serial konfigurasi dan dimensi pipa panas. Hal ini disebabkan oleh konduktivitas panas material yang berbeda, sehingga daya isolasi air panas dalam tandon stainlees steel lebih baik  dibandingkan  dengan  dari  bahan fiberglass, selanjutnya peningkatan suhu air sirkulasi dari paralel ke serpentine menjadi lebih tinggi karena kecepatan fluida menjadi lambat  pada  model  serpentine  sebelum masuk kedalam tendon [3].
Pemanas  air  tenaga  surya  adalah suatu alat yang berguna untuk mengumpulkan energi panas yang dipancarkan  oleh  matahari  dimana  alat  ini berfungsi  untuk  menyerap  panas  dari matahari untuk selanjutnya akan digunakan untuk  memanaskan  air  yang  ada  di  dalam pipa tembaga yang ada pada kolektor surya. Prinsip kerja dari pemanas air tenaga surya yaitu  dengan  memanfaatkan  energi  radiasi matahari  yang  diserap  oleh  absorber, kemudian  air  panas  ditampung  didalam tangki  yang  diisolasi.  Fluida  mengalir dengan  cara  memanfaatkan  perbedaan massa  jenis  air  di  dalam  tangki.  Beberapa sistem  pemanas  telah  dilengkapi  dengan
heater tambahan
sehingga dapat memanaskan  air  walaupun  tidak  ada  sinar matahari.  Pemanas  air  tenaga  surya  yang paling  umum  adalah  jenis  pemanas  air tenaga surya plat datar (flat plate solar water heater). Kekurangannya adalah pemasangan yang  lebih  rumit  (diletakkan  di  atas  atap rumah)  dan  panas  yang  dihasilkan  tidak cukup  untuk  memanaskan  air  yang  ada, maka  pemanas  listrik  yang  ada  bekerja untuk  memanaskan  air.  Jadi  dibutuhkan energi listrik tambahan lagi [6].
Kolektor  pemanas  air  tenaga  surya memiliki  beberapa  bagian  atau  komponen yang melengkapinya yaitu diantaranya yaitu Penutup  transparan,  Pipa  kolektor,  Sirip kolektor, Rumah kolektor, Isolator [7].
Penutup  transparan  yang  bersifat meneruskan/mentransmisikan  sinar  radiasi yang  diterima,  mengurangi  kerugian  panas konveksi serta melindungi pipa-pipa kolektor.  Untuk  itu  diperlukan  material dengan  transmivitas  tinggi,  absorbsivitas dan  refleksi  yang  rendah  serta  tahan terhadap  temperature  tinggi.  Material  kaca dipergunakan  sebagai  penutup  transparan karena  memiliki  koefisien  transmisi  yang cukup tinggi.
Pipa  kolektor  berfungsi  sebagai media  pemindah  panas  dari  radiasi  panas yang diterima ke media air sebagai penyerap energi panas. Penggunaan material tembaga sebagai pipa kolektor cukup bagus mengingat  tembaga  memiliki  koefisien konduktivitas panas sebesar 401 W/m.K.
Sirip  kolektor  yang  membantu menyerap  radiasi  sinar  matahari  dan menghantarkannya ke pipa kolektor, sehingga diperlukan material yang memiliki konduktivitas dan absorbsivitas tinggi serta tahan terhadap temperature tinggi;
Rumah  kolektor  yang  berfungsi sebagai  dudukan  semua  komponen  solar kolektor;  dan  isolator  merupakan  bahan yang digunakan untuk mengurangi kebocoran kalor pada rumah kolektor.
Gambar 1. Komponen kolektor surya Keterangan :
1. Kaca penutup
2. Kotak kolektor
3. Isolator,
4. Plat penyerap
5. Pipa air
Tinjauan prestasi dari kolektor surya dengan  variasi    jarak  antar  pipa  terhadap panas  yang  dihasilkan  pemanas  air  tenaga surya ditunjukkan dengan beberapa parameter-parameter  penting  yang  akan dikaji  menurut  proses  kinerja  dari  alat tersebut.  Adapun  beberapa  parameter tersebut ialah energi berguna pada kolektor pemanas  air  tenaga  surya  dan  laju perpindahan  panas  yang  terjadi  terhadap jarak antar pipa.
Perpindahan  panas  terjadi  karena adanya  perbedaan  suhu.  Panas  akan mengalir  dari  tempat    yang  suhunya  tinggi ke  tempat  yang  suhunya  lebih  rendah. Perpindahan  panas  terjadi  menurut  tiga mekanisme  yaitu  konduksi,  konveksi  dan radiasi.
Perpindahan  panas  konduksi  adalah proses  perpindahan  panas  jika  panas mengalir dari tempat yang suhunya tinggi ke tempat  yang  suhunya  lebih  rendah,  tetapi media untuk perpindahan panas tetap.
Persamaan dasar dari konsep perpindahan panas konduksi adalah hukum fourier.  Hukum  fourier  dinyatakan  dengan persamaan berikut [8].
𝑞 𝑘 = −𝑘𝐴 𝑑𝑇 𝑑𝑋 ..................(1) atau
𝑞 𝑘 𝐴 = 𝑘[− 𝑑𝑇 𝑑𝑋 ] .................. (2)
Dimana :
T = Suhu, 0 C ( 0 F) X  = Jarak/tebal dinding, m (ft) A  =  Luas  dinding  (luas  perpindahan panas), m 2 (ft 2 )
K  =  Konduktivitas  termal,  W/m. 0 C (Btu/h.ft. 0 F) (Konstanta
proporsional) q k = Laju perpindahan panas konduksi, Watt (Btu/h) 𝑞 𝑘 𝐴 = Laju perpindahan panas per satuan luas ( heat flux ) W/ 𝑚 2 (Btu/h. 𝑓𝑡 2 )
Untuk mengetaui perpindahan panas konduksi  pada  silinder  (pipa)  dapat digunakan persamaan sebagai berikut [9].
𝑞 𝑘 = −𝐾𝐴 𝑑𝑇 𝑑𝑅 .................. (3)
Untuk  silinder  berlubang,  luasnya merupakan fungsi jari-jari dan r adalah jari- jari dan L panjang silinder [9].
𝐴 = 2𝜋 × 𝑟 × 𝐿 ..................(4) Dimana:
dT  = Perubahan suhu dari fluida dingin ke fluida panas ( )
dR  = Perbandingan jari-jari silinder atau pipa  bagian  luar  dan  bagian  dalam (m)
A   =  Luas  penampang  permukaan silinder atau pipa (m 2 ) r     = Jari-jari silinder atau pipa (m) L     = Panjang silinder atau panjang pipa (m)
Perpindahan  panas  konveksi  adalah proses  perpindahan  dimana  cairan  atau  gas yang  suhunya  tinggi  mengalir  ke  tempat yang  suhunya  lebih  rendah,  memberikan panas  pada  permukaan  yang  suhunya  lebih rendah.
Perpindahan  panas  terjadi  antara permukaan  padat  dengan  fluida  yang mengalir  di  sekitarnya.  Jadi  perpindahan panas  ini  memerlukan  media  penghantar berupa fluida (cairan atau gas).
Perpindahan  panas  secara  konveksi  terjadi melalui  2  cara  yaitu  konveksi  alami  dan konveksi  paksa.  Konveksi  bebas/konveksi alamiah (free convection/natural convection) Adalah perpindahan panas yang disebabkan  oleh  beda  suhu  dan  beda  rapat
saja  tenaga  dari  luar  yang  mendorongnya. Contoh: plat panas yang dibiarkan berada di udara sekitar tanpa ada sumber gerakan dari luar. Konveksi paksaan (forced convection)
Adalah  perpindahan  panas  yang  aliran  gas atau  cairannya  di  sebabkan  adanya  tenaga dari luar. Contoh: plat panas dihembus udara dengan kipas/blower.
Persamaan dasar dari konsep perpindahan  panas  konveksi  adalah  hukum Newton. Hukum Newton dinyatakan denganpersamaan berikut [8]:
𝑞 𝑐 = ℎ 𝑐 × 𝐴 × ∆𝑇 .................(5) Dimana ℎ 𝑐 dipeoleh  dengan  persamaan berikut [10].
ℎ 𝑐 = 𝑁 𝑈 𝑘 𝑓 𝐷 .................(6)
Dimana :
∆𝑇 = Perbedaan suhu 0 C ( 0 F)
A  = Luas dinding (luas perpindahan panas), m 2 (ft 2 )
h c =
Koefisien perpindahan konveksi ( convection heat transfer coefficient ), W/m 2 . 0 C (Btu/h.ft. 0 F) (konstanta proporsionalitas) q c = Laju perpindahan panas konveksi,
Watt (Btu/h)
k f = Konduktivitas termal fluida (0,556 W/M˚C, diambil dari tabel
pada lampiran 15)
N U = Angka nusselt (4,36, R e 2300)
Perpindahan  panas  radiasi  adalah perpindahan  panas  yang  terjadi  karena pancaran/ sinaran/radiasi gelombang elektromagnetik.
Perpindahan
panas radiasi berlangsung elektromagnetik dengan panjang  gelombang  pada  interval  tertentu. Jadi  perpindahan  panas  radiasi  tidak memerlukan  media,  sehingga  perpindahan panas  dapat  berlangsung  dalam  ruangan hampa udara. Contoh : panas matahari yang sampai ke bumi.
Benda  yang  dapat  memancarkan panas  dengan  sempurna  disebut  radiator yang  sempurna  dan  dikenal  sebagai  benda hitam ( black body ). Sedangkan benda yang tidak  dapat  memancarkan  panas  dengan sempurna  disebut  dengan  benda  abu-abu ( gray body ).
Persamaan dasar dari konsep perpindahan  panas  radiasi  adalah  hukum Stefan  Boltzman.  Hukum  Stefan  Boltzman dinyatakan dengan persamaan berikut [8].
𝑞 𝑟 = 𝜀𝜎𝐴𝑇 4
..................(7)
Dimana :
ε = Emisivitas
T = Suhu absolute benda, K ( 0 R) A  =  Luas permukaan, m 2 (ft 2 ) q r =    Laju  perpindahan  panas  radiasi, Watt (Btu/h) 𝜎 = Konstanta Stefan-Boltzman, 5,669 ×  10 -8 W/m 2 .K 4 (0,1713  ×  10 -8
Btu/h.ft 2 . 0 R 4 ) (konstanta proporsionalitas)
Untuk  benda  hitam,  emisivitasnya berharga satu, sedangkan untuk benda abu- abu,  nilai  emisivitasnya  selalu  lebih  dari satu.
Adapun efisiensi perpindahan panas yang  terjadi  pada  pipa  tembaga  didalam kolektor  pemanas  air  tenaga  surya  untuk memanaskan  air  sebanyak  50  liter  dapat digunakan persamaan sebagai berikut:
𝜂 = 𝑇 𝑜𝑢𝑡 −𝑇 𝑖𝑛 𝑇 𝑖𝑛 × 100%
...................(8) Dimana: 𝜂 =  Efisiensi  perpindahan  panas  yang terjadi  pada  pipa  tembaga  didalam kolektor pemanas air tenaga surya(%) 𝑇 𝑖𝑛 = Suhu  air  masuk  kedalam  pipa tembaga ( )
𝑇 𝑜𝑢𝑡 = Suhu air keluar pipa tembaga ( )

## Metode Penelitian
Lokasi  penelitian  dilakukan  di kampus  2  Universitas  Muhammadiyah Metro.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan metode eksperimen nyata ( true experimental research ). Metode eksperimen meliputi  tahap  perencanaan,  pembuatan, sampai dengan mengujian kolektor surya. Langkah penelitian meliputi:
1. Studi pustaka
2. Pembuatan kolektor surya
3. Pengujian kolektor surya
4. Analisis hasil eksperimen
Spesifikasi alat uji dalam  penelitian pengaruh jarak pipa pada kolektor terhadap panas  yang  dihasilkan solar  water  heater adalah sebagai berikut:
a. Kolektor terbuat dari bahan alumunium dengan  panjang  kolektor  90  cm,  lebar kolektor  40  cm  dan  tinggi  kolektor  10 cm;
b. Kaca  penutup  kolektor  berbahan  kaca bening  dengan  ketebalan  3  mm sebanyak 1 buah;
c. Absorber  yang  digunakan  berbahan stanlees  steel  yang  dicat  hitam  dengan panjang 80 cm dan lebar 35 cm;
d. Pipa  cairan  yang  digunakan  berbahan tembaga dengan ukuran ½ inchi dengan tebal 0,61 mm;
e. Pada jarak pipa 5 cm terdapat 13 buah pipa dengan belokan sebanyak 14 buah belokan,  dengan  panjang  pipa  455  cm dan lebar pipa 30 cm;
f. Pada  jarak  pipa  7  cm  terdapat  9  buah pipa dengan belokan sebanyak 10 buah belokan,  dengan  panjang  pipa  333  cm dan lebar pipa 30 cm;
g. Pada  jarak  pipa  9  cm  terdapat  7  buah pipa  dengan  belokan  sebanyak  8  buah belokan,  dengan  panjang  pipa  273  cm dan lebar 30 cm; dan
h. Isolator menggunakan bahan glass wool dengan ketebalan 5 cm.
Gambar 2. Pipa tembaga model serpentine dengan ukuran jarak antar pipa 5 cm, 7 cm

## dan 9 cm

## Hasil
Pada  kolektor  surya  terjadi  perpindahan panas  konveksi  bebas  (alami)  yang  terjadi pada  saat  proses  pemanasan  didalam  pipa tembaga.  Aliran  fluida  terjadi  karena perbedaan  massa  jenis  fluida  antara  air
panas dan air dingin. Aliran fluida di dalam pipa  tembaga  ini  cenderung  lambat  atau laminer.
Dari  pengolahan  data  yang  diperoleh maka didapat hasil yaitu:
Gambar 3. Grafik Laju Perpindahan Panas Konveksi Pada Fluida Pada Intensitas Matahari Tertinggi
Untuk  pipa  tembaga  jarak  5  cm, perpindahan  panas  konveksi  yang  terjadi sebesar  549,73  watt  dengan  intensitas matahari tertinggi 723,33 W/m 2 pada pukul 12.30.
Sedangkan untuk pipa tembaga jarak 7  cm,  perpindahan  panas  konveksi  yang terjadi  adalah  sebesar  256,33  watt  dengan intensitas  matahari  tertinggi  758,67  W/m 2 pada pukul 11.00. Dan untuk pipa tembaga jarak  9  cm,  perpindahan  panas  konveksi yang  terjadi  sebesar  101,74  watt  dengan intensitas  matahari  tertinggi  813,33  W/m 2 pada pukul 12.30.
Gambar 4. Grafik Perubahan Suhu Rata- Rata Air Didalam Pipa Tembaga Jarak 5 Cm, 7 Cm Dan 9 Cm
Dapat  dilihat  dari  grafik  perubahan suhu  rata-rata  air  di  dalam  pipa  tembaga untuk  pipa  tembaga  jarak  5  cm  perubahan suhu yang terjadi lebih tinggi dibandingkan perubahan suhu yang terjadi pada jarak 7 cm dan 9 cm.
Dimana perbuahan suhu yang terjadi pada  pipa  jarak  5  cm  maksimal  mencapai 17,33 , sedangkan perubahan suhu maksimal  yang  terjadi  pada  jarak  7  cm mencapai  10,33   dan  untuk  jarak  9  cm perubahan  suhu  maksimalnya  mecapainya 5.66 .
Gambar 5. Grafik Efisiensi Perubahan Suhu
Rata-Rata Pada Intensitas Matahari Tertinggi Dilihat dari grafik efisiensi perubahan  suhu  rata-rata  pada  intensitas matahari tertinggi, pipa tembaga jarak 5 cm lebih tinggi dibandingkan jarak 7 cm dan 9 cm,  dimana  efisiensi  perubahan  suhu  5  cm sebesar 33.33%, sedangkan untuk jarak 7 cm sebesar  21,98%  dan  jarak  9  cm  sebesar 13,33%.b  dari  grafik  efisiensi  perubahan suhu dapat diketahui bahwa jarak antar pipa 5 cm  lebih baik  diantara jarak  antar pipa 7 cm dan 9 cm, karena adanya perbedaan luas penampang pipa pada jarak antar pipa 5 cm, 7  cm  dan  9  cm,  dimana  membuat  jumlah pipa  pada  jarak  antar  pipa  5  cm  menjadi lebih banyak dan membuat selisih perubahan  suhu  tertinggi  terjadi  pada  jarak
0 100 200 300 400 500 600 Jarak antar pipa 5 cm Jarak antar pipa 7 cm Jarak antar pipa 9 cm q c (W a tt ) Pipa Tembaga 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 T em pe ra tu e ˚C Waktu ( WIB ) Jarak 5 cm Jarak 7 cm Jarak 9 cm 0 5 10 15 20 25 30 35 Jarak 5 cm Jarak 7 cm Jarak 9 cm Efi si e n si (% ) Jarak antar pipa tembaga
antar  pipa  5  cm  menjadi  lebih  besar  yaitu sebesar 17,33  . Sehingga pada jarak antar pipa 5 cm mendapatkan efisiensi perubahan suhu  tertinggi  sebesar  33,  33%  dari  pada pipa jarak antar pipa 7 cm dan 9 cm.

## Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Laju  perpindahan  panas  yang  terjadi pada pipa tembaga jarak antar pipa 5 cm adalah perpindahan panas secara konveksi  sebesar  549,73  watt  dengan intensitas  matahari  tertinggi  723,33 W/m 2 ,  sedangkan  untuk  pipa  tembaga jarak antar pipa 7 cm perpindahan panas konveksi  yang  terjadi  sebesar  256,33 watt dengan intensitas matahari tertinggi  mencapai  758,67  W/m 2 dan untuk  pipa  tembaga  jarak  antar  pipa  9 cm  perpindahan  panas  konveksi  yang terjadi  adalah  sebesar  101,74  watt dengan  intensitas  matahari    tertinggi 813,33 W/m 2 .
2. Efisiensi perubahan suhu rata-rata pada intensitas matahari tertinggi untuk pipa tembaga  jarak  antar  pipa  5  cm  sebesar 33.33%, sedangkan untuk pipa tembaga jarak  antar  pipa  7  cm  sebesar  21,98% dan untuk pipa tembaga jarak antar pipa 9 cm sebesar 13,33%.
3. Jarak antar pipa tembaga dengan model serpentine yang ideal adalah jarak antar pipa  5  cm  dikarenakan  perpindahan panas konveksi yang terjadi lebih besar dan  efisiensi  perubahan  suhu  rata-rata pada intensitas matahari tertinggi lebih tinggi  dibandingkan  jarak  antar  pipa  7 cm dan jarak antar pipa 9 cm.

## Saran
1. Perlu dilakukan penelitian lanjut dengan  memperbesar  dimensi  kolektor pemanas  dan  merubah  diameter  pipa tembaga  dengan  ukuran  yang  lebih besar dan jarak antar pipa lebih dekat
2. Lakukan  pengujian  dan  pengambilan data dengan waktu lebih lama sehingga di dapat data yang lebih akurat

## Daftar Pustaka
[1]. Sucipta,  M.,  Astawa,  K.,  &  Argha
Dharmawan,  A.  A.  (2012). Performansi  Kolektor  Surya Tubular Terkonsentrasi Dengan Pipa Penyerap Dibentuk  Anulus  Dengan Variasi Posisi Pipa Penyerap. Jurnal Energi Dan Manufaktur , 5 (1).
[2]. Sumarsono,  M.  (2012).  Optimasi Jumlah Pipa-Pemanas Terhadap  Kinerja  Kolektor Surya  Pemanas  Air. Jurnal Teknologi Energi , 1 (1).
[3]. Mustofa  Dan  Rustan  Hatib,  2014, ‘Konfigurasi Serpentine- Paralel Dan Paralel- Serpentine  Pada  Pipa  Fluida Pemanas  Air  Surya  Sistem Thermosipon’, Jurnal Mekanikal Vol. 5, No. 1, Hal. 464-469, Universitas Tadulako.
[4]. Kristanto,  P.,  &  San,  Y.  K.  (2004). Pengaruh  Tebal  Plat  Dan Jarak  Antar  Pipa  Terhadap Performansi  Kolektor  Surya Plat  Datar. Jurnal  Teknik Mesin , 3 (2), pp-47.
[5]. Sudrajat, S. E., & Santosa, I. (2014). Perancangan  Solar Water
Heater Jenis Plat Datar Temperatur  Medium  Untuk Aplikasi Penghangat Air
Mandi. Jurnal  Teknologi ,
7 (2).
[6]. Ichwan  Nurhalim,  2011,  ‘Rancang Bangun Dan Pengujian Unjuk Kerja  Alat  Penukar  Kalor Tipe Serpentine Pada Split Air Conditioning  Water  Heater’ ,
Departemen  Teknik  Mesin, Universitas
Indonesia, Depok.
[7]. Caturwati,  N.  K.,  Yuswardi,  Y.,  & Nino,  S.  (2013).  Peningkatan
Efisiensi  Absorbsi  Radiasi Matahari  pada  Solar  Water Heater dengan Pelapisan Warna  Hitam. Jurnal  Energi Dan Manufaktur , 5 (1).
[8]. Luqman  Buchori,  2004,  ‘Buku  Ajar Perpindahan Panas Bagian 1’, Universitas Diponegoro,
Semarang.
[9]. Frank Kreith, 1991, Prinsip – Prinsip perpindahan  Panas Edisi  3,
University Of Colorado,
Jakarta: Penerbit Erlangga.
[10]. Pramirtha,  S.,  &  Dwiyantoro,  B.  A. (2015).  Studi  Eksperimental Pengaruh  Laju  Aliran  Air
Terhadap  Efisiensi  Thermal pada Kolektor Surya Pemanas Air dengan Penambahan External  Helical  Fins  pada
Pipa. Jurnal Teknik ITS , 4 (1), B68-B73.