## Audit Energi Pemakaian Air Conditioning (AC) Di Gedung Dinas Pekerjaan Umum Kab. Ketapang Propinsi Kalimantan Barat

## Arif Lukman
Program Studi Manajemen Energi, Magister Teknik Elektro Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura Pontianak, PNS di Pemerintah Daerah Kab. Ketapang Propinsi Kalimantan Barat e-mail : arif2010ktp@yahoo.co.id
Abstract– Goverment  Building  Pekerjaan  Umum  Office of  Ketapang  District,  West  Kalimantan  is  one  of government  office  buildings  into  categorized    of  office buildings that use air conditioning. To implement one of the government's policy that is to save electricity energy consumption  in  government  building,  it  must  be  known Intensity  of  Energy  Consumption  in  the  building, Preliminary  Energy  Audit  Result  in  Public  Service Office  Building  of  Kab.  Ketapang  shows  the  value  of Energy Consumption Intensity (IKE) of 198.13 kWH / (m ^  2.year)  and  belongs  to  the  category  of  government building  with  air  conditioning  with  energy  efficient enough.
To  improve  the  category  of  energy  saving  savings,  a Detailed  Energy  Audit  should  be  performed.  Detailed Energy  Audit  Result,  through  the  measurement  data analysis step, the search for energy saving opportunities analysis  of  energy  saving  opportunities  resulted  some recommendations  that  must  be  done  by  the  Office  of Public Works of Kab. Ketapang in order to improve the category  of  energy-efficient  usage.  The  results  of  the Detailed  Energy  Audit  improve  the  category  of  energy use in Public Works Office to be efficient with the value of  Energy  Consumption  Intensity  (IKE)  156.83  kWH  / (m 2 .year)
And  savings  programs  that  are  made  include  in  energy savings program at no cost and with low cost.
Keywords -  IKE,  Initial  Energy  Audit,  Detailed  Energy Audit, Saving Recommendations

## 1. Pendahuluan
Indonesia  sebagai  salah  satu  anggota  dari  ASEAN Centre  For  Energy  harus  melakukan  beberapa  langkah dan  upaya  dalam  penggunaan  energi  agar  apa  yang dibuat dalam APS dapat tercapai. Salah satu upaya yang dilakukan  adalah  Konservasi  energi.  Konservasi  energi adalah  salah  satu  kebijakan  energi  nasional  yang dilakukan  Indonesia  untuk  mengurangi  konsumsi  dan pertumbuhan energi tanpa harus mengurangi percepatan pembangunan Indonesia.
Kebijakan  dan  program  konservasi  energi  harus segera dilakukan di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan berupa pengukuran efisiensi penggunaan energi.
Untuk  peluang  efisiensi  energi  yang  dikeluarkan oleh  ASEAN  Centre  For  Energy,  di  Indonesia  peluang penghematan  energi  yang  cukup  tinggi  adalah  pada
bangunan  atau  gedung.  [1].  Untuk  bangunan  atau gedung,  konsumsi  energi  yang  terbesar  adalah  energi listrik.  Dan  dari  total  keseluruhan  energi  listrik  yang digunakan,  diperkirakan  sekitar  50%-70%    berasal  dari sistem  tata  udara  [2].Oleh  karena  itu  diperlukan  suatu solusi yang memungkinkan untuk melakukan penghematan  konsumsi  energi  di  sektor  ini.  Hal  yang paling  mungkin  dilakukan  adalah  mengefektifkan  dan mengefisienkan  pemakaian  pengkondisian  udara  (AC) sehingga tidak terjadi pemborosan.
Dengan melihat latar belakang yang telah disebutkan di  atas,  dan  melihat  kenyataan  penggunaan  AC  yang hampir pada seluruh ruangan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum  Kab.  Ketapang  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan audit energi dalam penggunaan AC di kantor tersebut.  Apalagi  AC  yang  digunakan  umumnya  jenis Split  sehingga  sulit  untuk  mengontrol  penggunaannya karena  sangat  tergantung  kepada  perilaku  dari  masing- masing pengguna di ruangan tersebut.

## 2. TeoriDasar

## 2.1 Pengkondisian Udara
Sesuai  dengan  namanya,  Pengkondisian  Udara  pasti berhubungan dengan bagaimana mengatur kondisi udara di  dalam  suatu  ruang  tertentu.  Pengkondisian  Udara tidak  hanya  berkaitan  dengan  pengaturan  suhu  udara melainkan  juga  pengaturan  kelembaban  dan  pergerakan udara  ruang  termasuk  penyaringan  udara  untuk mendapatkan udara ruang yang bersih bebas polutan.
Dalam  prakteknya,  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu pengkondisian udara untuk kenyamanan dan pengkondisian udara untuk keperluan proses produksi di industri. Pengkondisian udara untuk kenyamanan adalah pengkondisian  udara  yang  diterapkan  pada  rumah tangga,  sekolah,  kantor,  hotel,  restoran,  mobil,  bus, kereta  api,  pesawat  terbang,  kapal  laut  dan  banguan lainnya  yang  ditujukan  untuk  memperoleh  kenyamanan hunian [3;121].

## 2.2  Audit  Energi  Penggunaan  Air  Conditioning  Pada Bangunan
Audit  energi  pada  sebuah  bangunan  merupakan suatu bentuk studi kelayakan. Selain untuk mengidentifikasi  penggunaan  energi  dan  peluang penghematan energi, audit energi juga merupakan suatu bentuk  awal  untuk  melakukan  program  managemen energi. Program managemen energi ini merupakan suatu
program  yang  sistematik  dimana  akan  terjadi  control terhadap  kebiasaan  penggunaan  energi,  mengurangi pemborosan  penggunaan  energi  dan  uang,  mengurangi pengaruh  dari  iklim  maupun  musim  terhadap  beban energi  yang  dibutuhkan  AC,  mengatur  fungsi  dan penggunaan  gedung  dengan  lebih  efisien  serta  hal-hal lain  yang  dapat  mempengaruhi  penggunaan  energi. Audit  energi  harus  melibatkan  semua  unsur  yang merupakan  pengguna  dan  pengelola  dari  bangunan tersebut,  sehingga  semua  peluang  yang  mungkin  untuk dapat dilakukan penghematan dapat teridentifikasi.

## 2.2.1 Tahap-Tahap Audit Energi
Dalam melakukan audit energi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu:
 Survey  Energi  (  Energy  Survey  or  Walk  Through Audit)
Survey  energi    merupakan  jenis  audit  energi  yang paling  sederhana.  Audit  hanya  dilakukan  pada bagian-bagian  utama  atau  pengguna  energi  terbesar. Tujuan dari survey ini adalah;
Untuk  mengetahui  pola  penggunaan  energi  dan sistem  yang  mengkonsumsi  energi  serta  untuk mengidentifikasikan kemungkinan penghematan energi  (Energy  Conservation  Oppurtunity  =  ECO). Untuk  mendapatkan  data  yang  berguna  bagi  audit energi awal.
 Audit  Energi  Awal  atau  Audit  Energi  Singkat (Preliminary Energy Audit = PEA)
Tujuan  dari  audit  energi  awal  (PEA)  adalah  untuk mengukur  produktifitas  dan  efisiensi  penggunaan energi dan mengidentifkasi kemungkinan penghematan  energi  (ECO).  Kegiatan  audit  energi awal  meliputi  pengumpulan  data-data  pemakaian energi  yang  tersedia,  mengamati  kondisi  peralatan, penggunaan  energi  beserta  alat-alat  ukur  yang berhubungan  dengan  monitoring  serta  mengamati prosedur operasi dan perawatan yang biasa dilakukan dalam gedung yang diaudit. Selain itu dalam PEA ini juga dilakukan survey manajemen energi yaitu untuk mengetahui  kegiatan  manajemen  energi  dan  kriteria pengambilan keputusan dalam inventasi penghematan energi.
 Audit  Energi  Rinci  Atau  Audit  Energi  Penuh
(Detailed Energy Audit(DEA) or Full Audit) Audit  energi  rinci    (DEA)  adalah  audit  energi  yang dilakukan  dengan  menggunakan  alat-alat  ukur  yang sengaja  dipasang  pada  peralatan  untuk  mengetahui besarnya  konsumsi  energi.  Kegiatan  ini  diikuti dengan  analisis  rinci  penggunaan  energi  beberapa sistem.  Tujuan  dari  audit  energi  ini  untuk mengevaluasi  kemungkinan  penghematan  energi (ECO).
Audit  energi  ini  biasanya  dilakukan  setelah  PEA, meskipun  sebenarnya  audit  energi  ini  dapat dilakukan  sendiri, asalkan kegiatan  yang tercangkup dalam  PEA  dilakukan  pada  awal  kegiatan  audit. Pengukuran  yang  dilakukan  meliputi  pengukuran tekanan,  temperature,  laju  aliran  fluida  atau konsumsi  energi    listrik.  Data-data  pengukuran
tersebut  kemudian  digunakan  untuk  menghitung besarnya konsumsi energi. Hal ini dilakukan dengan menerapkan  balans  energi  pada  komponen  atau sistem.
Hasil DEA berupa rekomendasi perubahan- perubahan  sistem  atau  komponen  yang  diperlukan dengan  didasari  oleh  bukti-bukti  perhitungan  agar diperoleh  penghematan  energi  dan  penghematan biaya energi beserta cara-cara implementasinya.

## 3. Metode Penelitian
Metode  yang  akan  dilakukan  dalam  penulisan  ini adalah  eksplorasi  dan  studi  literatur  dan  dilakukan konservasi  energi.  Untuk  itu  harus  dilakukan  audit energi  yaitu  untuk  menghitung  tingkat  konsumsi  energi di  lokasi  gedung  Kantor  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kab. Ketapang  yang  mana  hasilnya  nanti  akan  dibandingkan dengan  standar  yang  ada  untuk  kemudian  dicari  solusi penghematan  konsumsi  energi  jika  tingkat  konsumsi energinya melebihi standar baku yang ada.

## 3.1 Data-Data Penelitian
Agar  tujuan  penelitian  ini  dapat  tercapai  yaitu penghematan  penggunaan  energi  listrik  sebagai  akibat penggunaan  AC  maka  perlu  dilakukan  langkah penelitian  di  Kantor  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kab. Ketapang dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: -  Melakukan pengumpulan data awal seperti data blue print  gedung,  jumlah,  jumlah  orang  pengguna  gedung, peralatan listrik termasuk AC yang digunakan serta data pendukung lainnya
-  Mengambil  data  penggunaan  energi  listrik  1  tahun terakhir yaitu Januari 2016 – Desember 2016 -  Mengambil  data    penggunaan  energi  listrik  riil selama  satu  bulan  untuk  menghitung  Intensitas Konsumsi Energi (IKE)
-  Melakukan  wawancara  kepada  pengelola  dan pengguna gedung untuk mendapatkan trend penggunaan energi listrik dan kebiasaan penggunaan -  Membuat  laporan  ECO  (  Energy  Conservation Oppurtunities)  yang  nantinya  digunakan  sebagai rekomendasi untuk melakukan penghematan penggunaan energi listrik.

## 3.2 Variabel Penelitian
Variabel  penelitian  meliputi  jumlah  pemakaian energi  berdasarkan  audit  energi  awal  dan  audit  energi rinci serta  peluang penghematan  berdasarkan kondisi di lapangan. Pada audit energi awal akan dihitung besarnya Intensitas Konsumsi Energi (IKE) tiap satuan  luas  yang dikondisikan  (Net  Area)  sesuai  pemakaian  berdasarkan data  historis  pada  gedung  tersebut.  Pada  audit  energi rinci  akan  dihitung  IKE  berdasarkan  observasi penggunaan  energi  listrik  secara  detail  dengan  berbagai peralatan  yang  mengkonsumsi  energi  listrik  dan  waktu penggunaannya.

## 3.3. Analisis  Data
Dari  hasil  audit  yang  dilakukan  maka  dilakukan analisis  terhadap  penggunaan  energy  serta  peluang-
peluang  penghematan  yang  mungkin  dapat  dilakukan dalam penggunaan AC.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah    dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif deskriptif, yaitu teknik  yang  digunakan  untuk  mendeskripsikan  atau menyampaikan hasil penelitian dalam bentuk grafik.
Hasil  akhir  akan  berupa  rekomendasi  hal-hal  yang harus  dilakukan  untuk  melakukan  konservasi  energi  di gedung  Kantor  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat.

## 3.4 Alur Penelitian
Untuk mempermudah di dalam pelaksanaan penelitian  yaitu  audit  energi  untuk  pemakaian  energi  di gedung  Kantor  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kab.  Ketapang maka  dibuatlah  diagram  alir  penelitian  seperti  terlihat pada ganbar 1.
Gambar 1. Diagram alur penelitian

## 4. Pembahasan
4.1 Kondisi Dan Data Awal Penelitian Gedung  Kantor  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kab.
Ketapang Propinsi Kalimantan Barat terdiri atas 3 lantai. Gedung  menempati  lahan  seluas  0.8  Ha  dengan bangunan berbentuk “U”. Gedung kantor ini mempunyai 37  ruang  termasuk  ruang  kerja,  ruang  rapat,  ruang pendukung kegiatan lainnya dan Aula.
Luas  total  gedung  (A TG )  Dinas  pekerjaan  umum adalah  3128,5  m 2 .  Dari  total  luas  yang  menggunakan AC  seluas  1731  m 2 atau  dapat  dilihat  pada  gambar  2 dibawah ini:
Gambar 2. Prosentase ruangan yang dikondisikan dan tidak dikondisikan
Untuktingkathuniandidalam perhitungan audit energi biasanya  didasarkan  pada  waktu  per  24  jam  per  hari. Tetapipadapenelitianini, jam kerjadarikantorpemerintahanadalah9  jam  dengan  hari kerja  5  hari  per  minggu  dan  total  hari  kerja  per  bulan adalah  20  hari.  Selain  itu  di  Dinas  Pekerjaan  Umum Kab.  Ketapang  sekitar  30%  rata-rata  per  harinya melakukan aktifitas di luar kantor karena tugas.  Dengan jumlah  total  pegawai  181  orang  dan  dengan  kondisi kerja dan jam kerja seperti di atas maka rata-rata tingkat hunian  riil  di  Kantor  Dinas  Pekerjaan  Umum  adalah 17,5%.
Untuk  pemakaian  energi  listrik  satu  tahun  terakhir yaitu  2016  sebesar  60.017  kWh  dengan  total pembayaran  sebesar  Rp.  194.738.101,00.  Lengkapnya dapat dilihat pada tabel 1berikut ini.
Tabel 1.  Data Pembayaran Listrik Tahun 2016 Kantor
Sumber: Kantor Dinas PU Kab. Ketapang(2016)

## 4.2 Perhitungan Intensitas Konsumsi Energi Awal
Dari semua data yang didapat saat melakukan Audit Energi  Awal,  maka  besar  Intensitas  Konsumsi  Energi (IKE) dapat dihitung seperti dibawah ini:
𝐼𝐾𝐸 = 𝑊 𝑦 𝑂 𝑅 𝑥𝐴 𝐶𝑅 = 60017  𝑘𝑊ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
17,5%𝑥1731 𝑚 2
= 198,13  𝑘𝑊ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛. 𝑚 2

## 4.3 Audit Energi Rinci

## 4.3.1 Pengambilan Data Audit Energi Rinci
Dalam  Audit  Energi  Rinci  akan  dilakukan  beberapa pengukuran  terhadap  konsumsi  energi  listrik  di  gedung Kantor  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kab.  Ketapang.  Salah satu  pengukuran  yang  dilakukan  adalah  pengukuran pada panel  listrik pada gardu  yang terpasang di  gedung tersebut.
Pengambilan data dengan cara pencatatan pada kWh meter  yang  ada  pada  gardu  di  gedung  Kantor  Dinas Pekerjaan  Umum  Kab.  Ketapang  dilakukan  selama  7 hari.  Pencatatan  dilakukan  per  jam  selama  jam  kerja mulai  dari  jam  07.00  WIB  sampai  jam  18.00  WIB  dan dilakukan  mulai  dari  tanggal  9  Nopember  2017  sampai 15 Nopember 2017.
Berikut  adalah  grafik  selisih  konsumsi  energi  per hari  selama  seminggu  dari  hasil  pengamatan  yang dilakukan  dari  tanggal  9  Nopember  2017  sampai  15 Nopember 2017.

## Sumber : Data Olahan (2017)

## Gambar 4. Grafik profil penggunaan energi per hari selama seminggu
Gambar 4  ini  memperlihatkan  bahwa  ternyata pada hari  libur  yaitu  Sabtu  dan  Minggu  masih  tetap  terdapat konsumsi  energi  yang  cukup  besar.  Dan  ini  harusnya jadi  perhatian  karena  kemungkinan  ada  peralatan  listrik khususnya  AC  yang tidak dimatikan saat meninggalkan kantor  pada  hari  Jum’at.  Dan  ini  butuh  pengawasan sehingga penggunaan energi dapat lebih dihemat. Selain itu pada beberapa hari tertentu di hari kerja juga terdapat lonjakan  penggunaan  energi  yang  sangat  signifikan, yang  kemungkinan  disebabkan  terlalu  rendahnya penyetingan  temperatur  ruangan  dibandingkan  dengan temperatur  luar.  Selain  itu,  kebiasaan  dalam  masuk keluar  ruangan  dengan  menutup  kembali  ruangan  juga harus  dibudayakan,  karena  kalau  tidak  beban  infiltrasi udara  luar  yang  masuk  ke  dalam  ruangan  juga  akan bertambah  yang  tentunya  akan  menambah  konsumsi energi listrik oleh AC.
4.3.2 Analisa Dan Perhitungan Data Audit Energi Rinci Dari  tabel  hasil  pengukuran  terhadap  kWh  meter yang dilakukan selama satu minggu mulai dari tanggal 9 Nopember  2017  sampai  15  Nopember  2017  dapat dihitung  pemakaian  energi  selama  seminggu  (termasuk diluar  jam  kerja).  Besarnya  pemakaian  energi  tersebut adalah:
𝑊 𝑤𝑒𝑒𝑘 = 𝑊 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 − 𝑊 𝐴𝑤𝑎𝑙
𝑊 𝑤𝑒𝑒𝑘 = 186645,5 𝑘𝑊ℎ − 185363 𝑘𝑊ℎ 𝑊 𝑤𝑒𝑒𝑘 = 1150,2 𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑖𝑛𝑔𝑔𝑢 Dari  perhitungan  di  atas,  dapat  dicari  rata-rata pemakaian energi listrik perharinya yaitu:
𝑊 𝐷 𝑎𝑣𝑔 = 𝑊 𝑤𝑒𝑒𝑘 7 ℎ𝑎𝑟𝑖
𝑊 𝐷 𝑎𝑣𝑔 = 1150,2 𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑖𝑛𝑔𝑔𝑢
7 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑊 𝐷 𝑎𝑣𝑔 = 164,32 𝑘𝑊ℎ
Selanjutnya  untuk  menghitung  IKE  dari  hasil pengukuran  langsung  dilapangan,  kita  harus  mencari dulu konsumsi energi per tahunnya yaitu dengan asumsi
bahwa  dalam  setahun  adalah  365  hari.  Sehingga  dalam setahun energi  listrik  yang digunakan di gedung  Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Ketapang adalah:
𝑊 𝑦  𝑟𝑖𝑖𝑙 = 𝑊 𝐷 𝑎𝑣𝑔 𝑥365 ℎ𝑎𝑟𝑖
𝑊 𝑦  𝑟𝑖𝑖𝑙 = 164,32 𝑘𝑊ℎ𝑥365 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑊 𝑦  𝑟𝑖𝑖𝑙 = 59974,72 𝑘𝑊ℎ/𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
Dari  hasil  pengolahan  data  awal  yang  dilakukan  pada Audit Energi Awal didapatkan beberapa data yaitu:
- Tingkat hunian riil ( O R ) = 17,5%
- Luas lantai yang dikondisikan ( A CR ) = 1731 m 2
Sehingga besarnya IKE riil hasil pengamatan pada kWh meter dapat dicari dengan persamaan berikut:
𝐼𝐾𝐸 𝑟𝑖𝑙𝑙 = 𝑊 𝑦 𝑟𝑖𝑖𝑙 ( 𝑘𝑊ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 ) 𝑂 𝑅 (%) 𝑥 𝐴 𝐶𝑅 (𝑚 2 )
𝐼𝐾𝐸 𝑟𝑖𝑙𝑙 = 59974,72 𝑘𝑊ℎ/𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
17,5% 𝑥 1731 𝑚 2
𝐼𝐾𝐸 𝑟𝑖𝑙𝑙 = 197,98  𝑘𝑊ℎ 𝑚 2 . 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 Ternyata  hasil  perhitungan  IKE  menggunakan rekening  pembayaran  tahun  2016  dan  hasil  pengukuran di  lapangan  pada  kWh  meter  memberikan  hasil  yang tidak  jauh  berbeda,  hasilnya  masih  memenuhi  syarat IKE  untuk  perkantoran  yaitu  198,2  kWh/m 2 .tahun  Dan dapat  dikatakan  penggunaan  energi  listrik  di  gedung Kantor  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kab.  Ketapang    masih cukup efisien.

## 4.4 Pengenalan Peluang Penghematan Energi
Dalam mengambil data yang dibutuhkan, khususnya konsumsi  daya  dari  masing  masing  mesin  pengkondisi udara  dilakukan  pengukuran  langsung  pada  AC  yang ditempatkan  di  ruang-ruang  yang  dikondisikan.  Total AC  yang  digunakan  di  kantor  Dinas  Pekerjaan  Umum Kab.  Ketapang  sebanyak  47  buah  dengan  besar  yang berbeda-beda dan total daya sebesar 48,698 kW.
Karena  jumlah  yang  begitu  banyak  dari  mesin pengkondisian  udara  (AC)  yang  digunakan,  maka peneliti  akan  mengambil  beberapa  sampel  saja  untuk dijadikan  dasar  dalam  memberikan  rekomendasi  dalam perbaikan  untuk  konsumsi  daya  di  Kantor  Dinas Pekerjaan  Umum  Kab.  Ketapang.  Ada  3  ruang  yang dijadikan  sampel  dengan  hasil  pengukuran  sebagai berikut:
Tabel 1. Data Pengukuran Ruangan Sample Dengan Kondisi Existing

## Sumber: Data Olahan (2017)
Setelah  melakukan  pengukuran  pada  beberapa  AC pada  kondisi  existing  dibeberapa  ruangan,  maka terhadap  AC  tersebut  dilakukan  perlakuan.  Adapun perlakuan tersebut adalah langkah pembersihan terhadap outdoor maupun indoor. Selain itu juga penyetingan dari temperatur ruangan  juga dilakukan yaitu berkisar 3 0 C –
5 0 C  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  temperatur  di sekitarnya.
Dari  sampel  yang  dilakukan  perlakuan  tersebut kemudian di ukur dan didapatkan data seperti ditunjukan pada tabel 2 dibawah ini:
Tabel 2. Data Pengukuran Ruangan Sample Dengan Kondisi Dibersihkan

## Sumber: Data Olahan 2017
Kita  dapat  menghitung  penghematan  penggunaan energi dari setiap unit AC yang dijadikan sampel dalam penelitian  ini,  dan  nilainya  cukup  signifikan  dalam usaha  meningkatkan  level penggunaan energi di  Kantor Dinas  Pekerjaan  Umum  Kab.  Ketapang.  Adapun  hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel 3 baik untuk AC sebelum dibersihkan (existing condition) maupun setelah dilakukan perawatan atau pembersihan.
Tabel 3. Penggunaan Energi AC sebelum dan setelah dilakukan perawatan
Dari hasil di atas nampak bahwa terjadi penghematan  konsumsi  energi  listrik  sebesar  20,79%. Jika  persentase  ini  kita  hubungkan  dengan  konsumsi listrik  per  hari  yang  didapat  dari  hasil  pengukuran  dari tanggal  9  Nopember  –  15  Nopember  2017,  maka didapatkan  konsumsi  energi  listrik  rata-rata  per  hari setelah dilakukan perawatan pada AC adalah:
𝑊 𝐷 𝑎𝑣𝑔 𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡 = 𝑊 𝐷 𝑎𝑣𝑔 − (% 𝑝𝑒𝑛𝑔ℎ𝑒𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑥 𝑊 𝐷 𝑎𝑣𝑔 )𝑊 𝐷 𝑎𝑣𝑔 𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡 =  164,32  −  20,79% 𝑥 164,32   𝑘𝑊ℎ𝑊 𝐷 𝑎𝑣𝑔 𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡 = 130,16 𝑘𝑊ℎ
Besar  konsumsi  energi  per  tahunnya  dapat  dicari dengan:
𝑊 𝑦  𝑟𝑖𝑖𝑙  𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡 = 𝑊 𝐷 𝑎𝑣𝑔 𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡 𝑥365 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑊 𝑦  𝑟𝑖𝑖𝑙  𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡 = 130,16 𝑘𝑊ℎ𝑥365 ℎ𝑎𝑟𝑖  𝑊 𝑦  𝑟𝑖𝑖𝑙  𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡
= 47508,4 𝑘𝑊ℎ/𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
Sehingga  harga  IKE  setelah  dilakukan  perawatan  pada unit AC menjadi sebesar:
𝐼𝐾𝐸 𝑟𝑖𝑙𝑙  𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡 = 𝑊 𝑦 𝑟𝑖𝑖𝑙  𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡 ( 𝑘𝑊ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 ) 𝑂 𝑅 (%) 𝑥 𝐴 𝐶𝑅 (𝑚 2 )
𝐼𝐾𝐸 𝑟𝑖𝑙𝑙  𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡 = 47508,4 𝑘𝑊ℎ/𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 17,5% 𝑥 1731 𝑚 2 𝐼𝐾𝐸 𝑟𝑖𝑙𝑙  𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡 = 156,83 𝑘𝑊ℎ 𝑚 2 . 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 Hasil  IKE  ini  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  IKE sebelum  dilakukan  Audit  Energi  Rinci  sehingga  ada peningkatan  di  dalam  penghematan  pemakaian  energi listrik.

## 5. Kesimpulan
Setelah dilakukan Audit Energi Rinci maka nilai IKE per  tahunnya  untuk  gedung  kantor  ini  turun  menjadi 156,83 kWh/m2.tahun dan kategorinya peringkat efisien . Rekomendasi  yang  dihasilkan  untuk  penghematan energi adalah sebagai berikut:
1. Kriteria Program Penghematan Energi Tanpa Biaya  Peningkatan  Awarenes  atau  kesadaran  dari pegawai  di  Kantor  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kab. Ketapang  Prop.  KalBar  terhadap  penghematan energi.
 Menyiapkan  checklist  untuk  pengecekan  berkala dalam upaya pengawasan penghematan penggunaan  energi  dalam  penggunaan  AC. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah
2. Kriteria Program Penghematan Energi Dengan Biaya Rendah
 Melakukan perawatan secara berkala  AC
 Memasang termometer untuk mengetahui temperatur ruangan
 Sosialiasi internal dan pengingat tentang penghematan energi

## Referensi:
[1]. Asean Centre For Energy, 2015, “The 4th ASEAN Energy Outlook 2015-2040” Publishing ASEAN Centre For Energy, Jakarta, Indonesia
[2]. Loekita, Sandra, “Analisis Konservasi Energi Melalui Dinding Selubung Bangunan” , Jurnal Puslit, Jakarta,2006
[3]. Dossat, RJ, 1991, ”Principles Of Refrigeration” . , John Wiley & Sons, London
[4]. USAID Indonesia Clean Energy Development (ICED Project), “Panduan Penghematan Energi Di Gedung Pemerintah” , 2014, USAID Indonesia
[5]. Badan Standardisasi Nasional (BSN), “ SNI 03-6196- 2000,  Prosedur audit energi pada bangunan gedung” 2000, ICS 91.040.01, Jakarta, Indonesia
[6]. Badan Standardisasi Nasional (BSN), “ SNI 03-6390- 2000,  Konservasi energi sistem tata udara” 2000, CS
91.160.01, Jakarta, Indonesia

## Biography.
Arif Lukman,  lahir di Nanga Tayap tanggal 12 Nopember 1969.  Lulus dari Strata 1 (S1)
Teknik Mesin di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang tahun 2001.dan lulus Strata 2 (S2) Teknik Elektro di Universitas Tanjungpura Pontianak tahun
2017. Saat ini bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kab. Ketapang Propinsi Kalimantan Barat