## Analisis Efisiensi Fire Pump 717-P-3 Emergency Water Pump Jetty 1 (Marine) PT. Pertamina (Persero) RU II Production Sungai Pakning
Ridwan Abdurrahman 1,* , Muhammad Rifky Ilhan 2
1 Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Riau, Pekanbaru Indonesia
2 Program Sarjana, Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Riau, Pekanbaru Indonesia
E-mail: ridwanabdurrahman@lecturer.unri.ac.id *

## Abstrack
This research was carried out in the industrial world. This aims to enable students to understand field conditions in the world of work, apply the knowledge gained in college, increase their knowledge and improve their ability to deal with problems that occur. This report contains the author's special activities and topics during practical work  activities  at  PT.  Pertamina  (Persero)  RU  II  production  Sungai  Pakning.  The  aim  of  this  topic  is  to calculate  the  efficiency  of  centrifugal  pump  performance. To  find  performance  efficiency  we  can  calculate  the head x on the section and discharge channels. Pump head is the maximum height the pump can reach to pump against pressure. After processing the data, it can be seen that after calculating the centrifugal pump efficiency, it is around 8% and the factors that influence pump efficiency are pump and motor power where pump power is influenced by the total head value, flow rate and fluid density. Motor power is influenced by voltage and electric current.

## Keywords: Efficiency, Centrifugal pump, Pump Head, Discharge, Electric motor

## Abstrak
Penelitian ini dilaksanakan dalam dunia industri. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui kondisi lapangan  di  dunia  kerja,  penerapan  ilmu  pengetahuan  yang  di  dapatkan  dibangku  kuliah,  menambahan wawasan  pengetahuan  dan  meningkatkan  kemampuan  dalam  menghadapi  masalahmasalah  yang  terjadi. Laporan  ini  berisi  tentang  kegiatan  dan  topik  khusus  penulis  selama  kegiatan  kerja  praktik  di  PT.  Pertamina (persero)  RU  II  production  Sungai  Pakning.  Pengangkatan  topik  ini  bertujuan  untuk  menghitung  efesiensi kinerja  pompa  sentrifugal.  Untuk  mencari  efisiensi  kinerja  kita  dapat  melakukan  perhitungan  head  xpada saluran  section  dan  discharge.  Head  pompa  adalah   ketinggian  maksimum  yang  bisa  dicapai  pompa  untuk memompa  melawan  tekanan.  Setelah  diklakukan  pengolahan  data  dapat  di  lihat  bahwa  Setelah  dilakukan perhitungan  efisiensi  pompa  sentrifugal    adalah  sekitar  8%  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efisiensi pompa adalah daya pompa dan motor dimana daya pompa dipengaruhi oleh nilai head total, debit, dan massa jenis fluida. Untuk daya motor dipengaruhi oleh tegangan dan arus listrik.
Kata kunci: Efisiensi, Pompa sentrifugal, Head pompa, Debit, Motor listrik

## 1. Pendahuluan
Pompa  adalah  suatu  mesin  fluida  yang  termasuk dalam  kelompok  mesin  kerja.  Tujuan  dari  pompa adalah  untuk  memindahkan  cairan  dari  lokasi bertekanan  rendah  ke  lokasi  bertekanan  lebih  tinggi atau  dari  lokasi  bertekanan  rendah  ke  lokasi bertekanan lebih tinggi. Pompa biasanya menggunakan motor eksternal sebagai penggerak dan paling  sering  menggunakan  motor  listrik  [1].  Secara umum  fungsi  pompa  dapat  dijelaskan  sebagai berikut: kebutuhan pengangkutan dan sirkulasi fluida melalui  suatu  sistem  yang  menggunakan  prinsip variasi  tekanan  untuk  memenuhi  kebutuhan  jenis pesawat tertentu dan menjaga kestabilan operasional. Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI), pompa  adalah  suatu  alat  atau  mesin  yang  digunakan
untuk  memindahkan  atau  mengangkat  suatu  zat  cair atau  gas  dengan  cara  menarik  dan  mendorong, biasanya  berbentuk  silinder  yang  dilengkapi  dengan katup.
Prinsip pengoperasian pompa adalah menciptakan perbedaan  tekanan  antara  bagian  hisap  dan  bagian pengiriman  dengan  mentransfer  energi  mekanik  dari sumber  energi  eksternal  (motor  listrik,  bensin,  solar atau  turbin,  dll.)  untuk  mentransfernya  ke  cairan. Dengan  cara  ini,  pompa  meningkatkan  energi  fluida yang  disuplai,  memungkinkan  fluida  mengalir  dari area bertekanan rendah ke area bertekanan tinggi.
Pompa  Pemadam  Kebakaran  atau  fire  pump merupakan  perangkat  yang  melakukan  Distribusi  air dari  reservoir  (tandon)  ke  jaringan  instalasi  hydrant output  sepeti  pillar  hydrant  /  valve.  Ada  beberapa
jenis pompa pemadam kebakaran yang dipasang pada rumah pompa sebuah bangunan. Yakni jockey pump, electric  pump.  dan  diesel  pump.  Masing-masing pompa ini memiliki fungsi berbeda. Pompa pemadam kebakaran mempunyai masalah perawatan yang besar karena  sangat  jarang  digunakan.  Pompa  kebakaran diaktifkan  pada  saat  kegiatan  yang  berkaitan dengan demonstrasi  pengendalian  kebakaran  dan  kebakaran yang tidak diinginkan di kilang.
Peranan  pompa kebakaran  sangat  penting  di  area CDU  (Crude  Distillation  Unit)  karena  kegagalan dalam  pengoperasian  kilang  akan  menimbulkan kerugian yang luar biasa, salah satu contohnya adalah kebakaran  dan  adanya  api.  Salah  satunya  adalah perakitan pompa kebakaran 717.P-3 yang memecahkan permasalahan pabrik.
Gambar 1. Fire Pump 717-P-3
Pompa  ini  berasal  dari  Inggris  dan  diproduksi pada tahun 2022 dengan nomor pompa motor (717-P- 3)  dan  nomor  seri  (21  3038/1B).  Berat  pompa  ini kurang  lebih  7621  kilogram  dalam  keadaan  kering (KERING)  atau  istirahat  dan  mencapai  massa  8092 kilogram  dalam  pengoperasiannya,  Pompa  ini mempunyai  tekanan  12  kilogram  saat  kelebihan beban  dan  11,85  kilogram  saat  kelebihan  beban. Sistem  kontrol  mikroprosesor  (Cummins  FPDP) digunakan  untuk  mengoperasikan  pompa  ini.  Pompa pemadam  kebakaran  ini  dioperasikan  di  Marine PERTAMINA RU II Sungai Pakning dan dioperasikan  pada  saluran  pemadam  kebakaran berdiameter 16" dan 14" untuk seluruh area produksi Kilang  PERTAMINA  RU  II  Sungai  Pakning  untuk melindungi  atau  mencegah  kebakaran  di  lokasi kilang.

## 1.1 Pompa Sentrifugal
Pompa  adalah  mesin  fluida  yang  dirancang  untuk mengedarkan  fluida  yang  tidak  dapat  dimampatkan (unpumpable)  dari  satu  lokasi  ke  lokasi  lain,  dari lokasi yang lebih rendah ke lokasi yang lebih tinggi, atau  dari  tekanan  rendah  ke  tekanan  yang  lebih tinggi. Pembahasan mengenai pompa tidak lepas dari pembahasan mengenai jalur hisap dan saluran hantar, yang  juga  mempengaruhi  sistem  pompa  secara keseluruhan  [2].  Prinsip  kerja  pompa  adalah  dengan menciptakan  perbedaan  tekanan  antara  bagian  hisap dan bagian tekanan. Perbedaan tekanan ini disebabkan  oleh  suatu  mekanisme,  seperti  putaran turbin  yang  menyebabkan  sisi  isap  menjadi  kosong. Perbedaan tekanan ini menarik cairan, memungkinkannya  berpindah  dari  satu  reservoir  ke reservoir lainnya.
Pompa  sentrifugal  adalah  mesin  kinetik  yang mengubah  energi  mekanik  menjadi  energi  hidrolik melalui  aksi  sentrifugal,  yaitu  tekanan  cairan  yang dipompa. Pompa sentrifugal adalah alat industri yang sederhana  namun  penting.  Prinsip  kerja  pompa sentrifugal  adalah  cairan  yang  dipompa  masuk  ke sistem hisap menuju pusat impeler dan tetap terjebak di  antara  bilah  impeler.  Impeler  berputar  dan  cairan mengalir  melalui  impeler  di  bawah  pengaruh  gaya sentrifugal, yang mengakibatkan peningkatan kecepatan cairan. Menurut hukum Bernoulli, tekanan berkurang  seiring  bertambahnya  kecepatan.  Hal  ini menciptakan  zona  tekanan  rendah  (vakum) pada  sisi isap  pompa.  Cairan  yang  terhisap  kemudian dikeluarkan  dari  turbin  akibat  adanya  gaya sentrifugal  dari  cairan  itu  sendiri.  Kemudian dikumpulkan  oleh  casing  (badan  pompa)  sebelum dievakuasi  ke  sisi  outlet.  Dalam  hal  ini  kita mengamati  fluktuasi  energi  yang  terjadi,  yaitu: Energi  mekanik  poros  pompa  dipindahkan  ke  sudu- sudu impeler, sehingga sudu-sudu tersebut memberikan gaya kinetik pada zat cair.
Karena  gaya  sentrifugal  yang  tinggi,  cairan dikeluarkan  untuk  mengisi  badan  pompa,  dan  di dalam  badan  pompa,  sebagian  besar  energi  kinetik cairan  diubah  menjadi  energi  kompresi.  Arah  aliran fluida  pada  pompa  sentrifugal  adalah  aksial sedangkan  fluida  yang  keluar  dari  pompa  bersifat radial. Pompa sentrifugal umumnya diproduksi untuk kebutuhan  head  sedang  hingga  tinggi  dan  kapasitas sedang. [2].

## 2. Metodologi
Metode  yang  digunakan  untuk  menentukan efisiensi pompa adalah metode yang membandingkan daya  yang  masuk  dengan  daya  yang  dihasilkan  oleh suatu pompa. Berikut metode pengumpulan data dan metode perhitungan penentuan efisiensi pompa.
Untuk  mengetahui  kinerja  pompa  717-P-3 digunakan  metode  perbandingan  daya  yang  masuk dengan  daya  yang  dihasilkan  pompa.  Maka diperlukan  beberapa  parameter  atau  data  antara  lain debit tekanan (kg/m2), head pompa (m), debit (m3/s), tegangan (V), dan kuat arus (A). Data hasil observasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

## Tabel 1.
Data Hasil Pengamatan
Spesifikasi pompa dan motor: 1. Spesifikasi pompa Pump power : 281 kW Total Head : 145.8 m Effeciency : 81% Pump Rational Speed : 1490 rpm Pump Type and Size : GL12FGL12Y 2. Spesifikasi motor Power : 420 kW Arus Listrik : 94.8 A Voltage : 3300 V Rational Speed : 1490 rpm
Gambar 4 . 8 Performance pump
Parameter Dalam Menghitung Kerja Pompa: 1. Tekanan statis fluida
Dari  bidang  acuan  diukur  tekanan  statis  fluida  p (kg/ms2),  kecepatan  V  (m/s)  dan  tinggi  z  (m).  Zat cair  mempunyai  tinggi  total  H  (dalam  m2/s2),  yang dinyatakan sebagai berikut:
𝐻 = 𝑝 𝜌 𝑥 𝑣 2 2 + 𝑔
Dimana : g = Percepatan gravitasi (9,81 m/s2 )
È = Massa zat cair per satuan volume (kg/m3 )
2. Kerugian head dalam jalur pipa
Kehilangan  aliran  pada  pipa  juga  terjadi  ketika ukuran  pipa,  bentuk  penampang  atau  arah  aliran berubah.  Kerugian  jenis  ini  secara  umum  dapat dinyatakan sebagai berikut: hf=f v^2/2 dimana :
ℎ𝑓 = 𝑓 𝑣 2

## 2
f = Koefisien kerugian v = Kecepatan rata-rata dalam pipa (m/s) g = Percepatan gravitasi (9.81 m/s2 )
3. Sambungan Bersudut (Elbow)
Hambatan  akibat  pembengkokan  pipa  biasanya terjadi  pada  sudut  45°  ±  90°.  Nilai  koefisien tergantung  pada  jenis  lengkungan  dan  sudut  lentur. Nilai  kerugian  yang  terjadi  pada  kurva  dapat dirumuskan dengan menggunakan rumus:
ℎ 𝑙𝑚 = 𝑓 𝑙𝑒 𝑑 𝑥 𝑣 2 2
4. Pengecilan penampang pipa Kerugian  pada  head  untuk  pengecilan  penampang mendadak dapat dinyatakan dengan rumus berikut:
ℎ 𝑙𝑚 = 𝑓 𝑣 2 2

## 2
5. Kinerja pompa
Daya  piston  pompa  (Ps)  merupakan  daya  yang dikirimkan  ke  piston  pompa  dan  dapat  dihitung dengan rumus sebagai berikut:
𝑃𝑠 = 𝑇 𝑥 𝜔
Dimana : T = Torsi (Nm) 𝜔 = Kecepatan putaran (rad/s) Q = Debit (m3 /s) H = Head pompa (m) 𝜌 = Massa jenis fluida (kg/m3 )
Pompa  adalah  mesin  yang  menggunakan  energi eksternal.  Dengan  menggunakan  dinamo,  energi listrik  diubah  menjadi  putaran  poros  pompa  yang dipasangi  impeler.  Konversi  energi  dari  satu  bentuk ke  bentuk  lainnya  selalu  tidak  sempurna,  dan ketidaksempurnaan perubahan ini disebut efisiensi. Ada  beberapa  definisi  yang  berhubungan  dengan kerja pompa, yaitu:
Efisiensi  merupakan  perbandingan  kerja  berguna dengan kerja yang dibutuhkan oleh mesin.
Daya  rotor  (penggerak  motor  listrik)  merupakan total energi yang masuk pada motor listrik dikalikan efisiensi motor listrik. Dirumuskan dengan persamaan berikut  P rotor = Σ Daya Listrik x ηmotor Daya  poros  pompa  atau  daya  efektif  pompa adalah  daya  dihasilkan  dari  putaran  rotor  motor listrik dikalikan dengan efisiensi koplingnya.
𝑃 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠 = η 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖 𝑥𝑃 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 (1 + 𝑎)
Daya  air  adalah  kerja  berguna  dari  pompa persatuan  waktuya,  kerja  berguna  ini  yang  diterima air pada pompa.
𝑃 ℎ = 𝜌 𝑥 𝑔 𝑥 𝑄 𝑥 𝐻
Dimana: 𝑃 ℎ = 𝐻𝑑 – H
Tekanan  pompa  terdiri  dari  tekanan  hisap  dan tekanan  pengiriman.  Tekanan  hisap  (Ps)  adalah tekanan air di dalam tangki yang dihisap oleh pompa. Tekanan  buang  (Pd)  adalah  tekanan  air  yang dialirkan oleh pompa melalui impeller.
Efesiensi pompa didefinisikan sebagai rasio daya hidrolik  terhadap  daya  poros.  Usaha  yang  dilakukan pompa  merupakan  fungsi  dari  jumlah  langkah  dan berat  zat  cair  yang  dipompa  dalam  jangka  waktu tertentu.  Daya  batang  pompa  (Ps)  merupakan  daya yang  ditransfer  ke  batang  pompa  dan  dapat  dihitung sebagai berikut::
η 𝑝𝑢𝑚𝑝 = 𝑊 ℎ𝑝 𝐵 ℎ𝑝
Tenaga  pompa,  tenaga  kuda  hidrolik  atau  tenaga kuda  hidrolik  (HP)  adalah  tenaga  fluida  yang dialirkan oleh pompa (27) dan dapat dihitung sebagai berikut:
𝑊 ℎ 𝑝 = 𝑄 𝑥 ( 𝐻𝑑 − 𝐻𝑠 ) 𝑝 . 𝑔 D
Dimana: 𝑊 ℎ 𝑝 = Water Horse Power/daya pompa 𝐵 ℎ 𝑝 = Brake Horse Power/daya poros 𝐻𝑑 = Head Dischard/Tekanan buang 𝐻𝑠 = Head suction /Tekanan hisap 𝑄 = 𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡
6. Efisiensi pompa
Yang dimaksud dengan efisiensi adalah membandingkan daya keluaran dengan daya masukan  atau  membandingkan  daya  hidrolik  pompa dengan daya poros pompa.
ηp = 𝑃 𝐻 𝑃 𝑆 𝑥100%
dimana : η 𝑝 = Efisiensi pompa
7. Putaran spesifik
Kecepatan spesifik merupakan besaran tak berdimensi  yang  menjadi  acuan  dalam  menentukan jenis impeler pompa.
𝑛 𝑠 = 𝑛√𝑄 𝐻 3 4
Dimana : n = Putaran pompa (rpm) H = Head pompa (m2/s2)
Q = Kapasitas aliran (m3/s)
8. Bilangan Reynolds
Sifat aliran suatu zat cair dapat digambarkan dengan bilangan  Reynolds  (Re)  dan  didefinisikan  sebagai berikut.

## 𝑅𝑒 = 𝑉 𝐷 𝑣
Dimana : v = Kinematik Viskositas (m2/s) D = Diameter dalam pipa (m) 28 V = Rata-rata Kecepatan aliran (m/s2 ) Jika viskositas suatu fluida yang mengalir dinyatakan dengan  viskositas  konstan  ( 𝜇 ),  maka  nilai  viskositas kinematik (v) dapat ditentukan dari korelasinya.
𝑣 = μ 𝜌
Dimana : 𝜇 = = Viskositas tetap zat cair (kg/m.s)
(1 kg/m.s = 10 poise) 𝜌 = Massa jenis zat cair (kg/m3 )
Persamaan  antara  bilangan  Reynolds  dengan  aliran cairan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Jika Re < 2000 maka alirannya adalah laminar. 2) Jika 2000 < Re < 4000 maka alirannya transisi. 3) Jika 4000 < Re maka alirannya merupakan turbulen. Pompa  adalah  mesin  yang  menggunakan  energi eksternal.  Dengan  menggunakan  dinamo,  energi listrik  diubah  menjadi  putaran  poros  pompa  yang dipasangi  impeler.  Konversi  energi  dari  satu  bentuk ke  bentuk  lainnya  selalu  tidak  sempurna,  dan ketidaksempurnaan perubahan ini disebut efisiensi. Ada  beberapa  pengertian  yang  berkaitan  dengan kerja pompa, yaitu:
Efisiensi  merupakan  perbandingan  kerja  yang berguna dengan kerja yang dibutuhkan mesin.
Pompa  adalah  mesin  yang  menggunakan  energi eksternal.  Dengan  menggunakan  dinamo,  energi listrik  diubah  menjadi  putaran  poros  pompa  yang dipasangi  impeler.  Konversi  energi  dari  satu  bentuk ke  bentuk  lainnya  selalu  tidak  sempurna,  dan ketidaksempurnaan perubahan ini disebut efisiensi.
Daya  poros  pompa  atau  daya  pompa  efektif adalah daya yang dihasilkan oleh putaran rotor motor listrik dikalikan dengan efisiensi kopling.
𝑃 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠 = η 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖 𝑃 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟
(1 + 𝑎)
Daya  hidrolis  adalah  kerja  berguna  dari  pompa persatuan waktunya,  kerja berguna ini yang diterima air pada pompa.
𝑃 ℎ = 𝜌 𝑥 𝑔 𝑥 𝑄 𝑥 𝐻
Dimana: 𝑃 ℎ = 𝐻𝑑 – H Tekanan  pompa  terdiri  dari  tekanan  isap  dan tekanan  keluar.  Tekanan  hisap  (Ps)  adalah  tekanan air  di  dalam  tangki  yang  dihisap  oleh  pompa. Tekanan  buang  (Pd)  adalah  tekanan  air  yang dialirkan oleh pompa melalui impeller.
Efisiensi  pompa  didefinisikan  sebagai  rasio  daya
hidrolik  terhadap  daya  poros.  Usaha  yang  dilakukan pompa  merupakan  fungsi  dari  jumlah  langkah  dan berat  zat  cair  yang  dipompa  dalam  jangka  waktu tertentu.  Daya  batang  pompa  (Ps)  merupakan  daya yang  ditransfer  ke  batang  pompa  dan  dapat  dihitung sebagai berikut:
η 𝑝𝑢𝑚𝑝 𝑊 ℎ𝑝 𝐵 ℎ𝑝
outout pompa, daya Hp air atau daya Hp hidrolis (hp) adalah  daya  Hp  hidrolis  yang  dikirimkan  oleh pompa, dan dapat dihitung dengan rumus berikut:
𝑊 ℎ 𝑝 = 𝑄 𝑥 ( 𝐻𝑑 − 𝐻𝑠 ) 𝑝 . 𝑔 D
Dimana: 𝑊 ℎ 𝑝 = Water Horse Power/daya pompa 𝐵 ℎ 𝑝 = Brake Horse Power/daya poros 𝐻𝑑 = Head Dischard/Tekanan buang 𝐻𝑠 = Head suction /Tekanan hisap 𝑄 = 𝐷𝑒𝑏𝑖 t

## 3. Hasil dan Pembahasan
Data hasil perhitungan yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2. Data Hasil Perhitungan
Analisis  data  efisiensi  pompa  dilakukan  dengan merinci  beberapa  aspek  kinerja  pompa  selama periode  waktu  tertentu.  Rata-rata  efisiensi  pompa yang  dihitung  dari  data  efisiensi  sebesar  72.46%, 68,90%, 77.19%, 73.37%, dan 71.05%, menghasilkan  nilai  rata-rata  sekitar  72,594%. Rentang  efisiensi,  yang  mencerminkan  perbedaan antara  kondisi  operasional  paling  efisien  dan  yang kurang  efisien,  adalah  sekitar  8%.  Dari  data  dan perhitungan  pompa  diatas,  dapat  diketahui  bahwa faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efisiensi  pompa adalah  daya  pompa  dan  motor.  Daya  pompa dipengaruhi  oleh  nilai Head ,  debit  dan  massa  jenis fluida.  Untuk  daya  motor  dipengaruhi  oleh  tegangan dan arus listrik.
Dapat  dilihat  efisiensi  tertinggi  terdapat  pada pengujian  pada  tanggal  24  januari dimana  head  total pompa  120,14  m  dan  flow  0,286  m 3 /s  dan  efisiensi terendah  diperoleh  pada  tanggal  23  januari  dengan head total pompa 107,94 m dan flow 0,335 m 3 /s.
Gambar 5. Grafik pengaruh Head Pompa terhadap Tanggal
Dari  grafik  diatas  dapat  dilihat  dimana  pada tanggal  22  januari  head  pompa  didapat  sebesar 130,69, pada tanggal 23 januari head pompa didapat 107,94,  kemudian  pada  tanggal  24  januari  head pompa  didapat  sebesar  120,14,  kemudian  pada tanggal  25  januari  head  pompa  didapat  sebesar 128,67,  lalu  pada  tanggal  26  januari  head  pompa didapat  sebesar  131,83.  Dapat  dilihat  dimana  terjadi perbedaan  ketinggian  pada  head,  ini  dikarenakan pengujian  di  setiap  tanggalnya  dilakukan  pada hydrant yang berbeda.
Gambar 6. Pengaruh Daya Hidrolis terhadap Efisiensi
Grafik  diatas  merupakan  grafik  daya  hidrolis  vs efisiensi,  dari  grafik  tersebut  dapat  dilihat  dimana pada daya hidrolis 306102,118 watt didapat efisiensi pompa sebesar 72,46%, kemudian pada daya hidrolis 301476,42  watt  diperoleh  efisiensi  sebesar  68,9%, pada daya hidrolis 336728,39 watt diperoleh efisiensi sebesar  77,19%,  kemudian  pada  daya  hidrolis 313980,53  diperoleh  efisiensi  sebesar  73,37%,  lalu pada  daya  hidrolis  297144,82  watt  efisiensi  yang diperoleh sebesar 71,05%. Dari grafik tersebut dapat dianalisa  bahwa  daya  hidrolis  tersebut  berbanding lurus  dengan  efisiensinya,  dimana  jika  daya  hidrolis semakin besar, maka efisiensi yang didapat juga akan lebih besar.

## 4. Simpulan
Adapun  kesimpulan  yang  di  dapat  dari penelitian PT. ABC ini adalah sebagai berikut :
1) Berdasarkan  data  hasil  perhitungan  pompa 717-P-3  memiliki  efisiensi  rata-rata  sebesar 75,03%.
2) Hal-hal  yang  mempengaruhi  efisiensi  pompa adalah  daya  pompa  dan  motor.  Daya  pompa
dipengaruhi  oleh  nilai  head  total,  debit,  dan massa  jenis  fluida.  Untuk  daya  motor dipengaruhi oleh tegangan dan arus listrik.

## Daftar Pustaka
[1] Volk  Michael.  2014.  Pump  Characteristics  and Applications. California.
[2] Gunanto  A.  2019.  Dasar  Perancangan  Teknik Mesin. Yogyakarta.
[3] Alijoyo, A. Wijaya, B & Jacob, I. 2020. Failure Mode Effect Analysis. Bandung.
[4] B  Anonim.  2008.”Perancangan  Spesifikasi Pompa”. Universitas Sumatera Utara ,termuat di http://Perancanganpompa.PDF.com.  Diakses  5 Oktober 2023.
[5] Fitriyani  Rina.  2019.  Teknik  Mekanik  Mesin Industri. Jakarta.
[6] Lobanoff,  Val  S.  1992.  Centrifugal  Pumps, design & application. United States of America.
[7] Ngadiyono Yatin. 2010. Pemeliharaan Mekanik Industri. Yogyakarta.
[8] Stamatis,  D.H.  2003.  Failure  Mode  and  Effect Analysisi. Amerika Serikat.
[9] Mobley, R.Keith. 2008. Maintenance Engeneering  Handbook  Seventh  Edition.  New York.
[10] Oktriyono  F.D  dan  Anuar  K.2019.  Metode Perawatan, Analisa Kerusakan Dan Perhitungan Unjuk Kerja Pompa Sentrifugal Water Injection Tipe  D-91056  Di  Spu  Sei,  Karas  Pt.  Pertamina
Ep 1 Field Lirik, Indragiri Hulu-Riau