EVALUASI KINERJA POMPA PADA SISTEM PENIRISAN TAMBANG SUMP PIT 1 UTARA, BANKO BARAT, PT SATRIA BAHANA SARANA TANJUNG ENIM,

## PROPINSI SUMATERA SELATAN
EVALUATING PUMP PERFORMANCE IN MINE DRAINING SYSTEM SUMP PIT 1 UTARA, BANKO BARAT, PT SATRIA BAHANA SARANA TANJUNG ENIM,

## PROVINCE OF SOUTH SUMATRA
Bagas Pradana 1) , Sepriadi 2)
1) Alumni Program Studi Teknik Pertambangan Batubara Politeknik Akamigas Palembang, 30257, Indonesia
2) Program Studi Teknik Pertambangan Batubara Politeknik Akamigas Palembang, 30257, Indonesia Corresponding Author E-mail: bagasb03@gmail.com dan sepri@pap.ac.id
Abstract: PT Satria Bahana facility is a  mining company located in Tanjung Enim  District, Muara Enim Regency, South Sumatra Province. The water contained in the mining front is a big problem if it is not treated seriously because it can  interfere  with  mining  activities  and  can  even  cause  production  to  cease.  With  pump  hours  of  22  hours  /  day  and total  water  flow  into  the  sump  of  66,010.48  m 3 /day  and  pump  discharge  of  427.05  m 3 /hour,  there  is  still  water remaining in the sump of 2,573.43 m 3 / hours, so it takes the addition of a pump with a capacity of 650.68 m 3 / hour so that  no  water  can  be  sumped.  Actual  conditions  that  exist  today,  the  process  of  pumping  water  from  the  sump  to  the MPA only uses one DND 200 pump with a drying time of 22 hours, by recommending the addition of one pump with a capacity of 650.68 m 3 /hour for 4 hours, then there is no water in sump. Keywords: Water Discharge, Sump, Pump.
Abstrak : PT  Satria  Bahana  sarana  adalah  salah  satu  perusahaan  tambang  yang  terletak  di  Kecamatan  Tanjung Enim,  Kabupaten  Muara  Enim,  Propinsi  Sumatera  Selatan.  Air  yang  terdapat  dalam  front  penambangan  merupakan masalah yang cukup besar jika tidak diatasi dengan serius karena dapat mengganggu aktifitas penambangan bahkan dapat  menyebabkan  berhentinya  produksi.  Dengan  jam  kerja  pompa  sebesar  22  jam/hari  dan  total  debit  air  yang masuk  ke  sump  sebesar  66.010,48  m 3 /hari    dan  debit  pompa  yang  dimiliki  427,05  m 3 /jam,  maka  masih  terdapat  air yang  tersisa  di  sump  sebesar  2.573,43  m 3 /jam,  sehingga  dibutuhkan  penambahan  pompa  dengan  kapasitas  sebesar 650,68 m 3 /jam agar tidak ada air yang tesisa di sump. Kondisi aktual yang ada saat ini, proses pemompaan air dari sump menuju KPL hanya menggunakan satu pompa DND 200 dengan lama waktu pengeringan selama 22 jam, dengan merekomendasikan penambahan satu buah pompa dengan kapasitas sebesar 650,68 m 3 /jam selama 4 jam, maka tidak terdapat air yang tesisa di sump. Kata kunci : Debit Air, Sump, Pompa.

## 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pada  penambangan  batubara  di  PT
Satria
Bahana Sarana
ini kegiatan penambangan  batubara (coal  getting) dan penggalian lapisan tanah penutup (overburden) dilakukan dengan metode open pit . Penambangan secara open pit akan membentuk  cekungan  pada  permukaan  tanah dan  menjadi  salah  satu  tempat  berkumpulnya air  hujan  akibat  modifikasi  kontur  topografi permukaan.  Air  yang  masuk  kedalam pit bisa berasal dari air hujan ataupun air tanah.
Dalam penambangan yang ada pada PT Satria  Bahana  Sarana,  masalah  teknis  untuk
penyaliran air yang ada pada pit penambangan masih  jadi  permasalahan.  Terutama  dalam pengeringan sump pada pit 1  Utara  PT  Satria Bahana Sarana.

## 1.2 Batasan Masalah
Batasan  masalah  yang  dibahas  dalam penelitian  ini  dibatasi  pada  permasalahan teknis  mengenai  kinerja  pompa  mengalirkan air  yang  dari sump ke  kolam  pengendapan lumpur  (KPL)  pada  pit  1  Utara  PT  Satria Bahana  Sarana  pada  bulan  Februari  sampai April 2020 1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Menghitung  total  debit  air  yang  masuk  ke sump PT Satria Bahana Sarana.
2. Mengevaluasi kapasitas pompa dan menghitung  waktu  yang  dibutuhkan  dalam mengatasi air yang berada pada sump . 1.4 Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah
1. Dapat  mengetahui      jenis  dan  spesifikasi pompa  serta  bisa  mengoperasikan  pompa dalam tambang.
2. Penelitian ini dapat dijadikan data pendukung dan pembanding dalam menentukan  pompa  yang  akan  digunakan dalam perusahaan tambang.
3. Serta  laporan  ini  bisa  dimanfaatkan  dan dijadikan referensi bagi adik tingkat .

## 2. TEORI DASAR

## 2.1 Daur Hidrologi
Siklus  hidrologi  atau  daur  hidrologi adalah  gerakan  air  laut  ke  udara,  kemudian jatuh  ke  permukaan  tanah  dan  akhirnya kembali  mengalir  ke  laut.  Air  laut  menguap karena adanya radiasi matahari menjadi awan, kemudian  awan  yang  terjadi  bergerak  ke  atas daratan karena tertiup angin. Adanya tabrakan antara butir-butir uap air akibat desakan angin menyebabkan  presipitasi . Presipitasi  yang terjadi  berupa  hujan,  salju,  hujan  es  dan embun.  Setelah  jatuh  ke  permukaan  tanah, presipitasi akan menimbulkan limpasan permukaan  ( surface  runoff )  yang  mengalir kembali  ke  laut. Air  yang  masuk  ke  dalam tanah  memberi  hidup  kepada  tumbuhan  dan ada  di  antaranya  naik  lewat  akuifer  diserap akar,  batang  dan  daun  sehingga  terjadi transpirasi. Transpirasi adalah penguapan pada tumbuhan  melalui  bagian  bawah  daun  yang dikenal  dengan  stomata.  Pemukaan  tanah, sungai  dan  danau  juga  mengalami  penguapan yang  disebut  evaporasi.  Jika  kedua  proses penguapan  di  atas  terjadi  bersamaan,  maka disebut evapotranspirasi (Kurniawan, 2009).
2.2 Pemodelan Hidrologi Pemodelan hidrologi merupakan representasi  matematik  dari  aliran  air  dan unsur-unsur  pokok  lainnya,  baik  air  yang  di atas  ataupun  di  bawah  permukaan  tanah (Maidment, 1991). Penggunaan teknik pemodelan  dalam  penelitian  hidrologi  saat  ini
terlihat  sudah  sangat  berkembang.  Penelitian Hidrologi  menurut  Pawitan  (1998)  dapat  di artikan sebagai pendekatan dalam mempelajari hal-hal  air  dan  sumber  daya  air  berdasarkan konsep  daur  hidrologi  dalam  suatu  sistem DAS  dengan  komponen-komponen  penyusun berupa  sistem  lahan,  sumber  daya  air  dan tanah, tanaman dan sistem sosial kemasyarakatan. Perkembangan teknik pemodelan  hidrologi  DAS  tersebut  didukung oleh kemajuan teknologi instrumentasi, informasi dan komunikasi, seperti instrumentasi  pengukuran,  komputasi  digital, manajemen  data  geografis,  pengindraan  jauh, komunikasi audio dan visual. Dengan melakukan kajian terhadap pemodelan hidrologi  DAS,  diharapkan  dapat  menyusun model  hidrologi  yang  rasional,  efektif,  efisien yang mampu mengevaluasi dengan cepat serta mampu  menduga  dampak  hidrologi  dari perubahan-perubahan  yang  terjadi,  baik  alami maupun buatan manusia.

## 2.3 Hidrograf
Hidrograf  dapat  digambarkan  sebagai penyajian  grafis  antara  salah  satu  unsur  aliran dengan  waktu  (Harto,  1993).  Sedangkan hidrograf  limpasan  didefinisikan  sebagai grafik yang kontinyu yang menunjukkan sifat- sifat  dari  aliran  sungai  berkaitan  dengan waktu. Linsey  et.  al.,  (1982)    menyatakan terdapat  3  komponen  penyusun  hidrograf, yaitu:
1. Aliran di atas tanah (overland flow/surface runoff), yaitu air yang dalam perjalanannya menuju saluran melalui permukaan tanah.
2. Aliran bawah permukaan (interflow/subsurface  storm  flow), ialah sebagian  air  yang  memasuki  permukaan tanah  dan  bergerak  ke  samping  melalui lapisan  atas  tanah  sampai  saluran  sungai. Kecepatan pergerakan aliran bawah permukaan  ini  lebih  lambat  dibandingkan dengan aliran permukaaan.
3. Aliran  air  tanah (groundwater  flow) yang disebut  sebagai  aliran  dasar.  Sedangkan Viessman et. al. (1989) menambahkan satu komponen lagi sebagai penyusun hidrograf. Sehingga menurutnya komponen hidrograf terdiri dari :
- Aliran permukaan langsung,
- Aliran antara (inter flow), dan
- Airtanah atau dasar aliran.

## 2.4 Curah Hujan
Curah  hujan  adalah  banyaknya  hujan yang  terjadi  pada  suatu  daerah.  Curah  hujan merupakan  faktor  yang  sangat  penting  dalam perencanaan  pertambangan,  karena  besar kecilnya  curah  hujan  pada  suatu  daerah tambang  akan  mempengaruhi  besar  kecilnya air tambang yang harus ditanggulangi.
a. Periode Ulang Hujan
Periode  ulang  hujan  adalah  hujan maksimum yang diharapkan terjadi pada setiap n tahun. Jika suatu data curah hujan mencapai harga  tertentu  (x)  yang  diperkirakan  terjadi satu  kali  dalam  n  tahun,  maka  n  tahun  dapat dianggap  sebagai  periode  ulang  dari  x, Perhitungan curah hujan rencana menggunakan rumus distribusi Gumbell dengan  memperhatikan  rata-rata  curah  hujan, curah  hujan  rata-rata, standar  deviation , reduced  standar  deviation,  reduced  variate, dan reduced mean . b. Daerah tangkapan hujan Daerah  tangkapan  hujan  ( catchment area )  adalah  luasnya  permukaan  yang  apabila terjadinya hujan, maka air hujan tersebut akan mengalir ke daerah  yang lebih rendah menuju titik  pengaliran.  Air  yang  jatuh  ke  permukaan sebagian  akan  meresap  ke  dalam  tanah (infiltrasi),  sebagian  ditahan  oleh  tumbuhan (intersepsi),  dan  sebagian  lagi  akan  mengisi liku-liku  permukaan  bumi  dan  akan  mengalir ke tempat yang lebih rendah.
c. Intensitas hujan Intensitas  hujan  rencana  digunakan dalam  menentukan  debit  air  limpasan  guna penentuan  dimensi  suatu  penampang  saluran terbuka.  Penentuan  intensitas  hujan  rencana dilakukan  dengan  pengolahan  data  dengan pendekatan  empiris,  menggunakan  rumus Mononobe, Intensitas  hujan  adalah  besarnya curah  hujan  (mm)  yang  terjadi  dalam  waktu tertentu  (jam).  Intensitas  hujan  dapat  dihitung dengan rumus :
I = ( )
Dimana:
I     = intesitas curah hujan (mm/jam) T     = lamanya curah hujan (menit) R 24 = curah hujan rencana harian (mm) 2.5 Kolam Penampugan Kolam penampungan merupakan tempat  yang  dibuat  untuk  menampung  air sebelum  air  tersebut  dipompakan.  Kolam penampung  ini  juga  dapat  berfungsi  sebagai tempat  mengendapkan  lumpur.  Tata  letak kolam  penampung  dipengaruhi  oleh  sistem drainase  tambang  yang  digunakan  serta disesuaikan  dengan  letak  geografis  daerah tambang  dan  kesetabilan  lereng  tambang. Berdasarkan  tata  letak  kolam  penampung ( sump ),  sistem  penirisan  tambang  dapat dibedakan menjadi : (Suwandi, 2004) a. Sistem penirisan terpusat Pada  sistem  ini sump-sump akan ditempatkan  pada  setiap  jenjang.  Sistem pengaliran  dilakukan  dari  jenjang  paling  atas menuju jenjang-jenjang yang ada di bawahnya, sehingga akhirnya air akan terpusat pada main sump untuk  kemudian  dipompakan  keluar tambang.
b. Sistem penirisan tidak terpusat
Sistem  ini  diterapkan  untuk  daerah tambang  yang  relatif  dangkal  dengan  keadaan geografis daerah luar tambang yang memungkinkan  untuk  mengalirkan  air  secara langsung dari sump keluar tambang. Berdasarkan  penempatannya, sump dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: 1. Travelling sump Sump ini  dibuat  pada  daerah front tambang.  Tujuan  dibuatnya sump ini  adalah u+ntuk  menanggulangi  air permukaan. Jangka waktu penggunaan sump ini relatif singkat dan selalu  ditempatkan  sesuai  dengan  kemajuan tambang.
1 Sump jenjang Sump ini  dibuat  secara  terencana  baik dalam  pemilihan  lokasi  maupun  volumenya. Penempatan sump ini  adalah  pada  jenjang tambang  dan  biasanya  di  bagian  lereng  tepi tambang. Sump ini  dibuat  sebagai sump permanen  karena  dibuat  untuk  jangka  waktu yang  cukup  lama  dan  biasanya  dibuat  dari bahan  kedap  air  dengan  tujuan  untuk
mencegah meresapnya air yang dapat menyebabkan longsornya jenjang.
3. Main sump Sump ini  dibuat  sebagai  tempat penampungan  air  terakhir.  Pada  umumnya sump ini  dibuat  pada  elevasi  terendah  dari dasar tambang.
2.6 Pompa dan Pipa a. Pompa
Sebuah  pompa  merupakan  alat  angkut yang  berfungsi  memindahkan  zat  cair  dari suatu  tempat  ke  tempat  lain.  Dalam  aktifitas pertambangan pompa berfungsi untuk mengeluarkan  air  dari  tambang.  Jenis  pompa yang  banyak  digunakan  dalam  kegiatan penirisan  tambang  adalah  pompa  sentrifugal. Pompa sentrifugal bekerja berdasarkan putaran impeller di  dalam  pompa.  Air  yang  masuk akan  diputar  oleh  impeller  dan  selanjutnya dilemparkan  ke  arah  lubang  keluar  pompa. Pompa  jenis  ini  banyak  dipakai  ditambang karena mampu mengalirkan lumpur, kapasitasnya besar, dan perawatannya mudah.
Pemasangan  pompa  dapat  dilakuakan dengan  cara  seri  dan  paralel.  Pemasangan pompa  secara  seri  dilakukan  karena head pompa yang digunakan tidak mencukupi untuk menaikkan  air  sampai  ketinggi  tertentu. Pemasangan  pompa  secara  paralel  dilakukan karena  debit  pompa  yang  digunakan  tidak mencukupi  untuk  mengeluarkan  air  sehingga harus  digunakan  dua  pompa  atau  lebih  yang dipasang secara paralel (Tahara, 2004)
Dalam  suatu  pemompaan  kadang- kadang dibutuhkan debit atau tinggi
pemompaan ( head) yang lebih besar, sedangkan setiap pompa memiliki kemampuan untuk mencapai debit atau head teretentu. Oleh karena,  itu  dapat  diatur  dua  atau  lebih  pompa untuk  dipasang  secara  bersamaan,  baik  secara paralel ataupun secara seri.
b. Pipa
Pipa  adalah  saluran  tertutup  yang digunakan  untuk  mengalirkan  fluida.  Pipa untuk keperluan  pemompaan biasanya terbuat dari baja, dan berbagai jenis bahan pipa, tetapi untuk tambang saat ini umumnya menggunakan  pipa  HDPE  ( High  Density
Polyethylene ).  Pada  dasarnya  bahan  apapun
yang digunakan harus memperhatikan kemampuan  pipa  untuk  menekan  cairan didalamnya  karena jika penggunaan pipa tidak sesuai  dengan  kekuatan  pompa  atau  tekanan pompa  yang  besar.  Sistem  perpipaan  akan sangat erat dengan daya dan head pompa yang dibutuhkan.  Hal  ini  terjadi  karena  sistem perpipaan  tidak  akan    terlepas    dari  adanya gaya gesekan pada pipa, belokan, pencabangan, bentuk katup, serta perlengkapan  pipa  lainya.  Hal  ini  akan menyebabkan  terjadinya  kehilangan  energi sehingga  turunnya  tekanan  didalam  pipa (Tahara, 2004)
2.7 Aliran Fluida
Dalam  ilmu  fisika  dinyatakan  bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan  tetapi  dapat  diubah  dari  suatu bentuk ke bentuk lainnya. Karena itu teorema Bernoulli  menyatakan  bahwa  energi  total setiap  partikel  dari  fluida  sama  pada  sisi masuk dan sisi  keluar sistem pada suatu titik. Energi  cairan  yang  mengalir  dinyatakan dengan  persamaan  keseluruhan  yaitu  hukum kekekalan  energi  yang  ditulis  sebagai  berikut (Riben dan Steven, 1993).
1. Debit pompa
Q = v x A Dimana: Q = debit aliran air (m³) v = kecepatan aliran (m/s)
A = luas penampang pipa (m²) 2. Waktu aliran t = g y 2 Dimana: t
= waktu (s) y = panjang aliran keluar (m) g = percepatan gravitasi (m/s²) 3. Kecepatan aliran
v =
Dimana:
v = kecepatan aliran (m/s)
x = panjang pipa (m)
t  = waktu (s)
2.8 Saluran Tambang
Pembuatan saluran tambang dilakukan untuk  menampung  air  limpasan  permukaan.
Saluran ini juga digunakan untuk mengalirkan air hasil pemompaan keluar area penambangan  (sungai).  Saluran  ini  harus memenuhi  persyaratan  persyaratan  sebagai berikut (Suwardi, 2004):
a. Mempunyai  dimensi  yang  sesuai  dengan debit aliran air.
b. Mempunyai  ruang  jagaan  yang  cukup untuk mengantisipasi adanya    sedimentasi di dalam saluran dan menampung terjadinya debit aliran yang diluar rencana.
c. Mempunyai kemiringan saluran yang aman (biasanya  1%)  sehingga  kecepatan  aliran tidak menimbulkan gerusan pada saluran.
d. Kemudahan dalam penggalian.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  pada adalah  penelitian  kuantitatif  dengan  proses penelitiannya  langsung  melakukan  observasi ke lapangan.

## 3.2 Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  ini  bertempat  di  PT  Satria Bahana  Sarana  Tanjung  Enim  Sumatera selatan  dan waktu penelitian akan dilakukan 2 bulan,  yaitu dilaksanakan tanggal  13 Februari sampai tanggal 12 April 2020.

## 3.3 Alat dan Bahan
Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain:
1. Meter  ukur  panjang  10  meter  digunakan untuk mengukur panjang pipa dari pompa ke saluran tambang.
2. Alat  pengukuran  debit  pompa  dengan menggunakan metode mistar ukur dari PT Satria Bahana Sarana.
3.4 Metode Penelitian
Masalah-masalah  yang  dibahas  pada penelitian  ini,  dapat  menggunakan  beberapa metode penyelesaiannya sebagai berikut : 1. Studi literatur
Studi  literatur  dilakukan  dengan mencari informasi serta teori yang berhubungan  dengan  pompa  tambang berdasarkan  referensi  dari  buku,  jurnal  dan laporan tugas akhir sebelumnya.
2. Observasi
Penelitian ini dilakukan secara langsung  dengan  mengamati  Pompa  pada lokasi di area pit 1 Utara PT Satria Bahana.
3. Pengambilan data
Pengambilan data tergantung dari jenis data yang dibutuhkan, yaitu a. Data  sekunder,  antara  lain  : data  jumlah pompa,  jumlah  pipa,  jumlah  belokan,  debit aliran  yang  melalui  pipa  dan  data  diameter pipa hisap dan pipa keluar
b. Data primer,  antara lain  : data curah hujan, daerah  tangkapan  curah  hujan  dan design final  pit ,  data  spesifikasi  pipa  dan  pompa, volume  air  pada sump, dan  peta  lokasi tambang.
4. Pengolahan data Setelah data
didapatkan maka selanjutnya adalah pengolahan data kemudian dilakukan  analisis  untuk  di  evaluasi  dengan membandingkan  debit  air  yang  masuk  ke sump dengan debit pemompaan saat ini secara teoritis maupun secara aktual.
Tahapan  pengolahan  dan  analisis  data  adalah sebagai berikut:
a. Perhitugan curah hujan rencana
b. Perhitugan  cur5ah  hujan  maksimum  rata- rata
c. Perhitugan reduced mean
d. Perhitugan reduced variate
e. Perhitugan reduced standart variate
f. Perhitugan siampangan baku
g. Perhitugan intesitas curah hujan
h. Perhitugan debit air limpasan
i. Perhitugan air tanah
j. Perhituagan evapontranspirasi
k. Perhitugan debit air yang masuk ke sump
l. Perhitugan debit pompa
m. Perhitugan head pompa
n. Perhitiugan kerugian head akibat gesekan
o. Perhitugan head karena belokan
5. Hasil dan pembahasan
Pada  bab  ini  menghasilkan  jumlah debit air yang masuk ke sump dan pembahasan mengenai  kapasitas  pompa  dan  waktu  yang diperlukan  untuk  memindahkan  air  yang masuk ke sump . 6. Kesimpulan
Kesimpulan diambil dari hasil
pengolahan data dengan membandingkan opsi-
Volume 11 No. 02 Desember 2020
opsi  yang  sudah  diambil  dan  dianalisa  dan selanjutnya  memberikan  rekomendasi  yang mendasar pada perusahaan terkait.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Hasil
Dari hasil data primer dan data skunder maka  dilakukuan  pengolahan  data  sebagai berikut, yaitu perhitungan curah hujan rencana dan  intensitas  curah  hujan,  perhitungan  debit limpasan  permukaan  dan  total  debit  yang masuk  ke  dalam  tambang,  perhitungan kapasitas  pompa  dan  waktu  yang  diperlukan untuk  memindahkan  air  dari  sump  ke  saluran tambang .

## 4.1.1  Perhitungan  Curah  Hujan  Rencana Dan Intensitas Curah Hujan
Data  curah  hujan  diperlukan  untuk menentukan  curah  hujan  rencana  yang  akan digunakan  dalam  analisa  penentuan  debit  air yang masuk ke sump. Perhitungan curah hujan rata-  rata  menggunakan  metode  gumbell dengan data curah hujan 5 tahun terakhir yang dimulai dari 2015 sampai 2019 dengan jumlah data  30  data,  dapat  dilihat  pada  lampiran  B. Data  yang  digunakan  adalah  data  curah  hujan yang  paling  tinggi  tiap  harinya  dari  Januari 2015  sampai  Desember  2019,  dengan  curah hujan  rata-  rata  (X)  78,12  mm/hari reduce mean (Ym)  0,53622, standart  deviation (Sn) 1,13139  mm/hari,  simpangan  baku  (S)  26,202 mm/hari reduce  variate (Yt)  1,4999    setelah semua  data  di  dapat  barulah  dapat  mencari besar  curah  hujan  rencana,  nilai  curah  hujan rencana  selama  5  tahun  sebesar  (Xt)  100,423 mm/hari .
4.1.2  Perhitugan  Debit  Limpasan,  Debit Evapotranspirasi, dan Debit Air Yang Masuk ke Tambang
a. Cathment area
Untuk  menghitung  debit  air  limpasan terlebih  dahulu  harus  mengetahui  luas  daerah tangkapan  hujan  ( catchment  area ).  Luas catchment  area yang telah ditentukan setelah dilakukan  pengukuran  oleh mine  plan PT Satria  Bahana  Sarana  untuk  sump  pit  1  Utara 143,94 Ha atau 1.439.400 m 2 . b. Koefisien limpasan Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi  harga  koefisien  limpasan,
antara  lain  kondisi  permukaan  tanah,  luas daerah tangkapan hujan, kemiringan permukaan tanah, dan lain-lain.
Air  yang  masuk  ke  tambang  akan mengalami  proses  evapotranspirasi.  Besarnya evapotranspirasi  yang  terjadi  dapat  dihitung dengan  intensitas  evapotranspirasi  sebesar 1,66  x  10 -4 m 3 /jam  dan  luas  evapotranspirasi sebesar  1.540,158  m 2 ,  maka  nilai  debit evapotranspirasi  sebesar 5,52 m 3 /hari Setelah  mengetahui  luas catchment area untuk  menentukan  debit  air  limpasan dengan luas catchment area sebesar 1.439.400 m 2 ,  intensitas  curah  hujan  (I)  4,53  x 10-6 m/detik  dan  koefisien  limpasan    0,9,  maka debit  air  yang  di  dapat  sebesar  66.010,48 m 3 /hari. 4.1.3 Perhitungan  Kapasitas  Pompa  dan
Waktu yang Diperlukan untuk
Memindahkan  Air  Dari  Sump  ke Saluran Tambang
Dalam penentuan debit pompa rencana terlebih dahulu harus mengetahui total head pompa  aktual  yang  berada  dii  lapangan. Untuk  melakukan  perhitungan  total head pompa  hal  yang  harus  diketahui  yaitu  debit pompa aktual yang harus diketahui yaitu debit pompa  aktual  yang  dipakai  oleh  pompa tersebut.
Debit  pompa  aktual  didapat  dari  pengukuran dilapangan,  debit  aktual  pompa  DND  200 adalah  sebesar  427,05  m 3 /jam  dengan  jumlah jam  kerja  pompa  22  jam/hari. Head pada pompa  dapat  dihitung  berdasarkan  data-data dan  pengamatan  di  lapangan pit 1  PT  Satria Bahana Sarana. Untuk nilai head pompa DND 200  sebesar  154,36  m  efisiensi  pompa  76%, daya  pompa  sebesar  179,56  kW,  daya  poros pompa  236,26  kW,  Sedangkan  total  air  yang masuk  kedalam sump 66.010,48  m 3 /hari, maka dibutuhkan penambahan satu unit pompa dengan  kapasitas  650,452  m 3 /hari  untuk mengatasi  air  yang  masuk  ke sump dengan estimasi jam kerja pompa  4 jam/hari 4.2 Pembahasan
Dari  hasil  pengolahan  data  maka selanjutnya  dilakukan  analisis  total  debit  air yang  masuk  ke sump  pit 1  Utara    PT  Satria Bahana  Sarana,  serta  menegevaluasi  kapasitas
pompa  dan  waktu  yang  diperlukan  untuk memindahkan air yang berada pada sump pit 1 Satria Bahana Sarana.
4.2.1  Total  debit air yng masuk ke sump pit 1 Utara Debit  air  yang  masuk  ke  lokasi tambang pit 1 Utara dipengaruhi oleh limpasan air hujan, sedikit pengaruh dari debit air tanah dan  dikurangi  penguapan  disekitar sump . Debit  limpasan  permukaan  merupakan  air hujan  yang  dari  tempat  tertinggi  menuju tempat  titik  terendah  dan  masuk  ke sump. Air yang  terakumulasi  pada sump ini  harus dipompakan  agar  debit  air  pada sump sesuai dengan volume sump tersebut.
Debit  limpasan  permukaan  ini  dapat dihitung  dengan  menggunakan  persamaan rasional.  Pada  lokasi pit 1  Utara  debit limpasan  permukaan  ialah  66.010,48  m 3 /hari, sedangkan  debit  air  tanahnya,  yaitu  86,16 m 3 /hari  serta  debit  evapotranspirasinya  adalah 5,52  m 3 /hari,  Dari  data  tersebut  didapatkan debit  total  air  yang  masuk  ke sump adalah 66.010,48 m 3 /hari atau 427,05 m 3 /jam.
4.2.2 Kapasitas  Pompa  dan  Waktu  yang Diperlukan  untuk  Memindahkan  Air Dari Sump ke Saluran Tambang Dengan  melihat  kondisi  aktual  debit  pompa terpasang  sebesar    427,05  m 3 /jam  dengan perhitugan secara aktual dilapangan, total head 154,36  m,  efisiensi  pompa  76%,  daya  pompa sebesar 179,56 kW, daya poros pompa 236,26 kW dengan jam kerja pompa 22 jam/hari tidak bisa mengatasi air yang masuk ke dalam sump . Sehingga  dibutuhkan  penambahan  pompa dengan  waktu  kerja  pompa  4  jam/hari,  maka dibutuhkan  penambahan  satu  unit  pompa dengan  kapasitas  650,452  m 3 /hari  untuk mengatasi  air  yang  masuk  ke sump dengan estimasi jam kerja pompa tetap 4 jam/hari. 5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan
Dari pembahasan tersebut, maka kesimpulan dari penelitian ini, yaitu :.
1. Total  debit  air  yang  masuk  ke sump  pit 1 Utara sebesar total 66.010,48 m³/hari.
2. Sistem  pemompaan  aktual  di pit 1  Utara dengan  debit  pompa  427  m 3 /jam, head pompa  154,36  meter,  efisiensi  76%,  daya
pompa 179,56 kW, daya poros 236,26 kW dan  jam  operasi  22  jam/hari,  sedangkan debit  pompa  yang  di  butuhkan  sebesar 650,452  m³/jam  untuk  mengeringkan  air sebesar  66.010,48  m 3 /hari  di  dalam sump selama  jam  kerja  4  jam/hari  agar  air  yang masuk  ke  dalam sump tidak  mengganggu aktifitas penambangan
5.2 Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  dari penelitian ini, yaitu:
1. Agar  kinerja  pompa  tetap  maksimal,  maka dapat  dikurangi  hambatan-hambatan  yang ada  pada  pompa  dan  perawatan  pompa perlu  dilakukan  secara  berkala  agar  tidak terjadi kerusakan pada pompa.
2. Sebaiknya  dilakukan  pengecekan  debit aktual pada outlet pompa secara rutin,  agar performa harian pompa dapat diketahui. 3. Dengan  air  yang  tersisa  sebesar  2.573,43 m³/jam, maka disarankan untuk menambahkan  4  buah    pompa  demgan kapasitas 650,452 jam/hari untuk mengatasi air  yang  masuk  ke sump dengan  estimasi jam kerja pompa tetap 4 jam/hari

## DAFTAR PUSTAKA
Anne,  M.  Caroenter.  1999.  Management  of Coal Stockpile. IEA Coal Reseach.
Bambang,  S..  1999.  Hidrologi  Terapan. Yogyakarta : Betta Offset.
Bambang,  S.  1985.  Perencanaan  Tambang Terbuka. Jakarta PT Pradnya Paramita.
Gautama  RS,  2007.  Pengelolaan  Air  Asam Tamba.
Harto, Sri.1993. Analisis Hidrologi . Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Kurniawan, 2009. Daur Hidrologi . Bandung : Erlangga.
Linsley,  et.al.  1982. Hydrology  for  Engineer , 3  rd  Edition,  McGraw-Hill,  New York, 508 p.
Ramli,  M.  2013. “ Perencanaan  Penyaliran Tambang  Terbuka  Batubara”. Jurnal Geosains . Vol. 09 No. 01/2013.
Suwardi, Awang. 2004. Dasar dasar Ilmu Air Tanah. Jakarta: Erlangga.
Tahara.  S.  H.  1983. Pompa  dan  Kompresor. Jakarta: PT Pradnya Paramita.