## BUILDING AUTOMATION SYSTEM (BAS) MENGGUNAKAN SMART METERING DAN KONEKSI INTERNET
Oleh:
Akhyar 1,2 , Zaini 3
1 Mahasiswa Program Studi Magister Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Andalas
2 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat
3 Dosen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Andalas e-mail: akhyart@gmail.com

## Abstrak
Building  Automation  System telah  digunakan  beberapa  dekade  yang  lalu,  sebagai  salah  satu  solusi  dalam  untuk efisiensi  energi,  dalam  implementasinya  masih  terdapat  tiga  jenis  masalah  integrasi  pada  BAS,  pertama  integrasi antara BAS dan aplikasi perusahaan yang ada. Kedua integrasi BAS dengan protokol seperti BACNet atau LonTalk, ketiga  integrasi dari subsistem BAS. Layanan web dan  internet sebagai  layanan teknologi  informasi  saat  ini  mulai digunakan  sebagai  solusi  masalah  integrasikan  pada  (BAS).  Pada  penelitian  ini  penulis  mengajukan  model  BAS menggunakan  layanan  web  dan  layanan  internet  yand  disedian  interner  provider,  menggunakan  Pilot  SPM9. Kelebihan Pilot SPM91 terlihat pada data yang ditampilkan, dengan melihat data yang terkirim ke database pemilik gedung dapat dengan mudah melihat pemakaian listrik dalam harian maupun bulanan.
.
Kata kunci : Building Automation System, Smart Metering, Web Service, Internet of Thing

## 1. PENDAHULUAN
Suatu sistem yang dipasang untuk mengontrol dan memonitor layanan gedung  yang bertanggung jawab untuk penerangan, pendinginan,  kelistrikan  dan  lainnya  disebut sebagai Building Automation System BAS [1]. Beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan untuk pengembangan BAS ini, seperti perancangan sistem monitoring konsumsi listrik[2],  Sistem  monitoring  pada  BAS  berbasis web [3],  disain  BAS  berbasis web menggunakan ajax dan web  service [4]. Layanan web sebagai terknologi  informasi  yang  memberikan  kita  cara baru untuk menyelesaikan masalah pada kesulitan integrasi antara BAS dengan protokol komunikasi yang berbeda-beda[5].
Ketika  kebutuhan  pada  BAS  adalah penyedian  informasi  tentang  energi  listrik  dalam data  arus,  tegangan,  daya,  daya  dalam  wattjam yang  ditampil  dalam  bentuk  data/grafik  harian, bulanan  maka  sistem  BAS[2]  dan  [3]  masih memiliki kekurangan.
Beberapa peneliti telah melakukan beberapa  penelitian  penting  terkait  dengan pengukuran energi listrik, diantaranya penggunaan IC digital dan analog[11], menggunakan  prinsip  efek  hole  dan  sensor  arus WCS  1800[10],  menggunakan  IC  penghitung energi  listrik  ADE7753[7],  menggunakan hall
effect  current  transducer dan  trafo  tegangan step  down untuk  mensensor  arus  dan tegangan[6].
Smart  meter biasanya  adalah  sebuah meter  elektronik  yang  mengukur  dan menyimpan  data  dari  konsumen  listrik  dan mengirimkan  data  melalui  kanal  komunikasi ke kantor pusat  untuk tujuan monitoring dan penagihan[12].
Faktor  penting  dalam  BAS  adalah komunikasi yang digunakan, seperti penggunaan ethernet[2][3] sama halnya pada smart  metering  system  yang  menggunakan jaringan GSM [11], SMS pada GSM [6],
Internet  Protokol[7], Cloud  Based [13],
Internet of Thing [14].
Beberapa  solusi  yang  didasari  oleh teknologi  internet  saat  ini  telah  digunakan pada  BAS,  sebagai  contoh  oBIX,  OPC  UA atau BACnet/WS(WS-Web Service), antarmuka  layanan  web  RESTful  dengan protokol  HTTP,  namun  teknologi  ini dicirikan  dengan  persyaratan  hardware  yang relatif tinggi[15].
Dalam  konteks Intenet  of  Thing , layanan web dapat digunakan untuk menyediakan  antarmuka  yang  ramah  untuk mengakses  BAS  dengan  menggunakan teknologi  informasi  dan  komunikasi  standar (TIK)[16].  Pada Internet  of  Things objek
fisik  terhubung  ke  internet  dapat  ditandai  dan identifikasi tidak hanya oleh teknologi RFID tapi juga  oleh  cara  lain  seperti IP  Address , domain name maupun Universal  resource  identifier (URI)[17].  Integrasi  BAS  dengan Internet  of Thing sebelumnya  telah  dilakukan  dengan pendekatan IoT6 [18], dengan IPv6 multi-protocol gateway [19],  dengan Smart  Thing  Information System (STIS) [17].
Setelah  mempelajari  beberapa  penelitian diatas,  maka  pada  penelitian  ini  penulis menawarkan  sistem  BAS  baru  untuk  menjawab kebutuhan  dalam  menampilkan  nilai-nilai  yang terdapat pada energi listrik dan sistem yang dapat mengendalikan pemakaian energi listrik. Implementasi  penelitian  ini  adalah  BAS  dengan antarmuka  halaman  web  yang  dapat  diakses dimana  saja/internet,  pengukur  energi  listrik ( smart metering )  menggunakan peralatan berupa Pilot SPM91.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Building Automation System (BAS)
BAS  adalah  instrumentasi,  mekanisasi,  dan agregasi  data  dari  berbagai  sistem  bangunan untuk  membuat  pemantauan  dan  pengendalian peralatan bangunan  lebih efisien,  secara otomatis menyesuaikan  ventilasi  pemanas  dan  pendingin udara  (HVAC)  dan  sistem  pencahayaan  untuk memenuhi  kondisi  lingkungan  yang  ditargetkan untuk bangunan[20].
BAS diangap sebagai solusi untuk otomatisasi bangunan, menawarkan potensi besar yang  komprehensif  untuk  peningkatan  efisiensi energi.  Membangun  BAS  berarti  membangun sistem  otomatisasi  yang  disusun  oleh  komputer yang  dibantu  jaringan  perangkat  elektronik, misalnya  dalam  pengendalian  tirai secara otomatis berdasarkan
intensitas sinar matahari[21]. Sejak  tahun  1970an  BAS  sudah semakin luas digunakan pada bangunan perkantoran, supermarket, hotel, museum, bangunan  komersil  dan  lainnya[22]. BAS  secara bergantian sering disebut dengan Sistem Manajemen  Fasilitas (FMS), Sistem  Manajemen Bangunan (BMS), Sistem  Manajemen  Energi (EMS), atau Intelligent Building Systems (IBS). Menurut[5],  ada  tiga  jenis  masalah integrasi pada BAS, pertama integrasi antara BAS dan  aplikasi  perusahaan  yang  ada.  Kedua integrasi BAS dengan protokol standar internasional  yang berbeda  (seperti BACNet  atau LonTalk),  ketiga  integrasi  dari  subsistem  BAS
(seperti  kendali  HVAC,  kontrol  cahaya  atau sistem alarm . [5] mengusulkan solusi berupa Layanan  Web  berdasarkan  XML,  SOAP, WSDL  dan  UDDI  dalam  memecahkan masalah  integrasi  dalam  membangun  sistem otomasi.

## 2.2 Layanan Web
Menggunakan  aplikasi  WEB  untuk  BAS dilakukan  oleh[2]  untuk  memonitor  ruangan menggunakan  perangkat  arduino,  ethernet shield  dan  dilengkapi  dengan  tiga  buah sensor,  yaitu  DHT11  untuk  suhu  dan kelembaban,  MQ9  untuk  keamanan  ruangan berupa  deteksi  asap  dan  ACS758  untuk mengukur arus listrik.
Penggunaan  layanan  web  pada  BAS membuatnya lebih mudah dalam mengintegrasikan aplikasi yang
dikembangakan  oleh  perusahaan  dengan BAS  dan  memudahkan  mengintegrasikan subsystem  pada  BAS  yang  mengadopsi protokol  standar  berbeda  dibandingkan dengan  BAS  sebelumnya[4].  BAS  dan teknologi  integrasinya  berdasarkan  layanan web  mempunyai keuntungan berikut [4]:
 Dapat  mewujudkan  integrasi real-time dan  mulus  antara  aplikasi  enterprise system dan BAS.
 Dapat  mewujudkan  integrasi  sistem  BAS dengan  mengadopsi  protokol  standar berbeda tanpa fasilitas gateway tambahan.
 Dapat  mewujudkan    kerja  kooperatif antara  sistem  HVAC,  sistem  cahaya, sistem keamanan, sistem alarm kebakaran, dan aplikasi enterprise (seperti hunter management system), dapat membuat BAS lebih pintar dari sebelumnya.
 Web  service  didukung  oleh    semua perusahaan vendor perangkat lunak utama,  Microsoft.NET,  IBM  WebSphere, Sun Microsystem, dll
Halaman web merupakan aplikasi internet yang  paling  populer.  Secara  teknis,  web adalah sebuah sistem dengan informasi yang disajikan  dalam  bentuk  teks,  gambar,  suara dan  lain-lain  yang  tersimpan  dalam  sebuah server.  Web  dapat  diakses  oleh  perangkat lunak client web  yang  disebut  browser. Browser  membaca  halaman-halaman  pada web  yang  tersimpan  dalam  server  web
melalui  protokol  yang  disebut  HTTP (Hypertext Transfer Protocol) .

## 2.3 Internet
Internet  adalah  sistem  global  dari  jaringan komputer yang saling terhubung yang menggunakan  protokol  internet  standar  (TCP/IP) untuk  melayani  miliaran  pengguna  di  seluruh dunia.    Jaringan  yang  terdiri  dari  jutaan  jaringan swasta, publik, akademis, bisnis, dan pemerintah, dari lingkup lokal hingga global, yang dihubungkan  oleh  berbagai  macam  teknologi jaringan elektronik, nirkabel dan optik[24].
Gambar 1 Arsitektur Internet [29]
Tulang  punggung  Internet  pada  dasarnya adalah  sekelompok  router  yang  saling  terhubung oleh  kabel  serat  optik  serta  server  DNS  yang berisi  nama  infrastruktur  server,  seperti  root Domain  Name  Servers  (DNSs)  yang  digunakan untuk  penamaan.  Komponen  yang  tersisa  dalam struktur  Internet  yang  terletak  di  luar  inti jaringan,  hanya  mengakses  jaringan  sebagai ditunjukkan pada Gambar 1.
Internet  of  Things (IoT)  adalah  bidang  yang menghubungkan  berbagai  hal  bersama  dan  ke internet,  memungkinkan  mereka  bertukar  data, berkomunikasi  satu  sama  lain  dan  berinteraksi dengan manusia[25]. Internet of things memungkinkan  “ a  new  world  of  connected experiences”, secara  radikal  merubah  cara manusia  berinteraksi  dengan  segala  sesuatu, jaringan  global  yang  sangat  besar,  yang memungkinkan  manusia  untuk  terhubung  satu sama  lain,  mereka  mengirim  pesan  pendek  dan menggunakan  website  untuk  berkomunikasi  dan berbagi data [26].
Dalam  kontek  IoT,  layanan  web  dapat digunakan  untuk  menyediakan  antarmuka IT- friendly untuk mengakses BAS dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi  standar  (TIK)[16]. Internet  of  thing mengacu  kepada  jaringan  global  dari  objek  fisik
dan barang sehari-hari yang mempu menghasilkan,  bertukar  dan  memproses  data dengan sedikit sekali perantaraan manusia[23]. Internet  of  Thing menjanjikan interkoneksi  jutaan  perangkat  dari  domain berbeda, mulai dari supply chain , telekomunikasi,  atomasi  bagunanan  dan rumah, hiburan dan baru-baru ini infrastruktur  smart  metering  dan  smart  grid [19].
Tingkatan  abstraksi  Platform  IoT  dapat dibagi kepada[25]:
 Lapisan aplikasi, yang merupakan lapisan utama/antarmuka bagi pengguna.
 Lapisan komunikasi, tempat data ditransfer  antar  berbagai  sensor,  aktuator dan gateway lokal  maupun gateway global  yang  menggunakan  protokol  yang berbeda.
 lapisan  fisik,  yang  memiliki  sensor, aktuator  dan  pengendali  dan  interaksinya dengan gateway.

## Gambar 2. Arsitektur Internet

## 2.4 Smart Metering System
Smart  meter  adalah  divais  elektronik digital  yang  mengumpulkan  informasi  pada listrik, air dan gas digunakan dan mengirimnya  secara  aman[27].  Smart  meter adalah pilihan yang lebih baik untuk efisiensi energi di dunia sekarang ini[6]. Smart energi metering  pada  [6]  adalah  penggunaan  PIC 16F877A sebagai unit prosesor, dua instrument  pengukuran  di  hubungkan  ke pusat  daya  dinamakan  sebagai  Hall  efect current  tranduscer  dan  trafo  tegangan  step down.  sebuah  LCD  diintegrasikan  meter digital untuk untuk menampilkan data.
Berbeda  dengan  [6],  Informasi  tentang perangkat  diperoleh  dengan  menentukan faktor  daya  dan  karakteristik  bebannya. Dengan  melakukan  perhitungan  energi seperti  faktor  daya  (Cos-Fi)  dan  dengan merekam  pengukuran  daya  dari  perangkat yang  terhubung,  hasil  pengukuran  untuk
perangkat yang terhubung ADE7753dapat dinyatakan  dalam  pengukuran  energi  grafis  pada antarmuka web [8].
Sarwar[11]  membuat smart  energy  metering dengan  membuat  dua  rangkaian  yang  berbeda, satu  dengan  menggunakan  mikrokrontoler  dan lainnya  menggunakan  SIM900 serial  modem . Rangkaian  pertama  adalah  kombinasi  IC analog dan digital sebagai  penyearah  tegangan  dan  arus dan  rangkaian  kedua  adalah  mikrokontoller PIC16F877A dengan display LCD.
Jayant[10] mengajukan proposal untuk mengganti  meteran  listrik  regular  dengan  sensor arus.  Aliran  arus  dimasukkan  ke  dalam  lubang Efek  Hall  sebagai  sensor  arus  linier  berbasis WCS  1800.  Arus  mengalir  melalui  kawat  diukur dari medan magnet yang dihasilkannya, selanjutnya  beda  potensial  yang  didapat  disebut sebagai tegangan hall.
Berbeda  dengan  [10],  [15]  mengembangkan sistem  pengukuran  berdasarkan  IC  dengan  dua ADC CS5460.  Disain ini secara akurat mengukur dan  menghitung real(true)  energy ,  daya  sesaat, arus  rms,  tegangan  rms.  Dalam  aplikasi  ini  IC dihubungkan dengan Rasberry Pi melalui GPIO.
Di  sirkuit Intelligent  Energy  Meter (IEM) yang dirancang tegangan dan beban arus masing- masing  diperoleh  menggunakan Hall  Effect transduser CYHVS025A [5], [6].
Smart  meter  memungkinkan  komunikasi  dua arah  antara  meter  dan  sistem  bacaan  jarak  jauh. Area  yang  paling  kritis  di  teknologi  metering pintar  adalah  komunikasi  [4].  Setiap  meter  harus memberikan  transfer  yang  andal  dan  aman  untuk mengumpulkan data ke sistem pusat. Smart meter mengumpulkan  data  secara  lokal  dan  ditransfer melalui  LAN  ke  titik  pengumpulan  data.  Data penggunaan  dan  konsumsi  mengacu  kepada penggunaan  listrik  aktual,  dibaca  dan  di  kirim dalam interval waktu tertentu.
Jenis  jaringan  komunikasi  juga  penting  dan yang  paling  umum  digunakan  adalah: fixed wireless networks , jaringan nirkabel atau kombinasi  jaringan fixed-wire terutama  untuk mengkomunikasikan  meteran  (CL,  EURIDIS,  m- bus), jaringan Wi-Fi dan Internet[12].
Penggunaan teknologi nirkabel dapat kita lihat pada  penggunaan  modul  GSM  untuk  mengirim SMS  karena  dengan  mudah  dihubungkan  ke mikrokontoler  menggunakan  koneksi  serial  dan response pada AT commands [11]. Modul GSM/GPRS  membentuk  komunikasi  di  antara komputer  &  sistem  GSM-GPRS.  Sistem global
seluler  communiction (GSM)  adalah  desain struktural  yang digunakan untuk komunikasi seluler  di  sebagian  besar  negara.  Modem GSM  memiliki  catu  daya  dan  antarmuka komunikasi (seperti RS-232, USB, dll) untuk komputer[28].

## 3. PERANCANGAN SISTEM
Penelitian  ini  dilakukan  pada  gedung sementara  Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.
3.1 Objek Penelitian
Objek dari penelitian ini adalah penggunaan Pilot SPM 91 untuk pengukuran energi  listrik  secara  pintar,  penggunaan arduino  sebagai  internet  gateway,  dan kendali konsumsi listrik menggunakan database.  Sistem  di  pasang  pada  kantor Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral Propinsi Sumatera Barat.
Panel Listrik 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 AC Lampu Komputer dan Printer 2 Beban terhubung ke energi meter

## Gambar 3. Denah ruangan penelitian

## 3.2 Desain Penelitian
Desaian penelitian berupa rangkaian yang memiliki    satu  buah  peralatan  berupa  Pilot SPM91  untuk  pengukur  energi  listrik  yang dipasang  pada  saluran  utama.  Komunikasi yang  digunakan  untuk  menghubungkan mikrokontroler  arduino  dengan  energi  meter Pilot SPM91 menggunakan protokol MODBUS-RTU karena  pada  energi  meter tersebut  mendukung  sistem  komunikasi protokol MODBUS-RTU.
Energi  meter  SPM91  mengukur  besaran dari tegangan, arus, watt dan kWh pada suatu aliran  listrik.  Kemudian  mikrokontroler arduino  akan  mengambil  besaran  nilai  yang sudah  terukur  dari  energi  meter  tersebut menggunakan protokol MODBUS-RTU . Nilai yang didapatkan oleh arduino, selanjutnya  dikirim  melalui  ethernet  shield ke database/server. database akan menyimpan  parameter  arus,  tegangan  dan daya  (kW)  dan  daya  (kWh),  parameter  ini
akan ditampilkan pada aplikasi web dalam bentuk grafik.
Hasil pembacaan SPM91 ditampilkan pada web browser dalam bentuk grafik Mengerim data pembacaan SPM 91 ke Server Pembacaan  Arus (I)  Tegangan (V)
 Daya (kW)  Daya perjam (KWh) Koneksi serial pengambilan data pembacaan  SPM 91 oleh arduino Melewatkan tegangan 0 atau 220 Volt AC Arus saluran akan dilewatkan ke beban  ketika tegangan 220 Volt AC diberikan pada Kontaktor Beban WEB SERVER SPM 91 WEBSITE
Gambar 4. Diagram Alir Rancangan Sistem

## 3.2.1 Perancangan Database
Rancangan database pada penelitian ini terdiri dari  5 (lima) buah tabel, yaitu:
1) Tabel pemakaian
Berguna sebagai tabel untuk menyimpan hasil pencatatan  konsumsi  energi  listrik  oleh  energi meter.
2) Tabel relay
Solid  state  relay  yang  kita  gunakan  pada penelitian  ini  lebih  dari  satu,  maka  kita  harus memerikan masing-masing relay identitas tunggal.
3) Tabel jadwalpemakaian Tabel  ini  meyimpan  data  status  hidup/mati masing masing kontaktor berdasarkan tanggal dan jam.
4) Tabel level
Antarmuka  web  hanya  dapat  di  akses berdasarkan  tingkat  otorisasi  tertentu,  sehingg diperlukan  tabel  kusus  yang  mendekripsikan tingkat otorisasi tersebut.
5) Tabel useradmin
Tabel  ini  menyimpan  password  dan  username bagi  mereka  yang  telah  diberi  hak  untuk mengakses  antarmuka  berdasarkan  autorisasi yang telah ditentukan
Gambar 5. Diagram entity relationship diagram

## 3.2.2 Perancangan Web
Web  dibuat  sebagai  antarmuka  antara pengguna  dengan  sistem,  yakni  untuk melihat  grafik  konsumsi  daya  listrik,  untuk merangkum data-data yang tersimpan sebagai  bahan  laporan  dan  melakukan setingan waktu operasi dari kontaktor.

## 3.3 Flowcart System
Inisialisasi IP address Perangkat Arduino mulai SPM91 Mencatat Nilai Arus, Tegangan, Daya (kW dan kWh) Perangkat Terhubung Data Pembacaan Realtime Ditampilkan Pada Website Selesai Simpan di Database tidak Ya Arduino Mengambil Hasil Pembacaan SPM91 Data Dikirim ke Server Data Jam Diambil Dari Server Jika Jam > Jam Kantor = Listrik Mati Jika Jam < Jam Kantor = Listrik Hidup Jika  Data  Jam  tidak diperoleh  listrik tetap hidup

## Gambar 6.  Flowchart System
4. PENGUJIAN DAN HASIL
4.1 Pembacaan Oleh Pilot SPM91
Setiap nilai pembacaan arus dan tegangan oleh  Pilot  SPM91  secara  otomatis  dilakukan konversi  nilai  analog  yang  didapatkan menjadi nilai digital. Nilai arus dan tegangan
yang  telah  digitalisasi  akan  di  kalkulasi  untuk mendapatkan  besar  daya  (kW)  dan  besar  daya dalam kWh.
Perhitungan daya pada rangkaian satu fasa adalah :
P = V. I    ..................................... (1)
kWh  adalah  adalah  daya  terpakai  dalam  satu jam,  didapatkan  dari  hasil  persamaan  (1)  dan berlansung  selama  1  (satu)  jam.  Pada  penelitian ini  justru  data  tidak  ditampilkan  tiap  jam,  tetapi daya  (kWh)  tetapi  selalu  bertambah  setiap  ada data  baru  yang  dikirimkan,  seperti  terlihat  pada tabel 1.
Penulis  melakukan  perhitungan  kWh  secara manual berdasarkan nilai arus dan tegangan yang telah  tersimpan  pada  database.  Tahapan  pertama pada perhitungan adalah mencari besar selisih waktu pengiriman, dengan mengurangi waktu
pengiriman
dengan waktu pengiriman
sebelumnya,
Δ Waktu (jam ) = 3600 1   i i t t x 1 jam  ...... (2)
Dimana:
1     i i t t t ................................. (3)
Setelah Δwaktu didapat, hasil ini kita gunakan untuk  mendapatkan  tambahan  daya  (ΔP)  untuk setiap data yang terkirim dengan cara mengalikan daya  pada  persamaan  1  dengan  selisih  waktu pesamaan 2 sehingga diperoleh persamaan 4.
Δ P = P x Δ Waktu....................... (4)
Sebagai  contoh  penyelesaian,  dengan  memilih data pada nomor 2 dan 3,
Arus i 2 =  7.65 A Tegangan V 2 =  228,2 V Arus i 3 =  7.65 A Tegangan V 3 =  228,2 V Daya P 2 =  1.72 W Daya P 2 =  1.72 W Akan didapatkan nilai sebesar: Δ t    = 1jam x 3600 29 : 33 40 : 33 
Δ t   =   0,0031 jam Δ P   =   P 2 x Δ Waktu Δ P   =   1.72 x 0,0031 Δ P   =   0.0053 kWh Pada tabel  penulis P 3 (kWh) = P 2 + Δ P
P 3 (kWh) = 1646,3+ 0,0053 P 3 (kWh) = 1646,3053 kWh Dari  hasil  perhitungan  diatas,  hasil  ∑  P 3 pada  tabel  tidak  mempengaruhi  hasil perhitungan,  karena  nilai  ∑  P 3 hasil perhitungan  yang  terlalu  kecil  dan  jumlah angka  setelah  tanda  koma  dibatasi  pada  satu angka  saja.  Perubahan  nilai  kWh  baru  dapat dilihat  pada  baris  ke-20,  dimana  nilai sebelumnya 1646,3 kWh bertambah menjadi 1646.4 kWh.
Pada  tabel  nilai  daya  (ΣP)  bertambah sebesar 0.1 kWh pada i = 20 menjadi 1646,4 kWh,  yang  merupakan    jumlah  akumulasi daya  mulai  dari  baris  2  sampai  baris  19, sebesar:
 19 2 i P = 0,1023 kWh Tabel 1. Data arus, tegangan dan daya No V A P (kW) P (kWh) t Δ t (detik) Δt (Jam) Daya (ΔP) kWh 1 228.2  7.61  1.72  1646.2  33:18  00:11.  0.0031 0.0053 2 228.02  7.65  1.72  1646.3  33:29  00:11.  0.0031 0.0053 3 228.02  7.65  1.72  1646.3  33:40  00:12.  0.0033 0.0057 4 228.02  7.65  1.72  1646.3  33:52  00:11.  0.0031 0.0053 5 228 7.6 1.73  1646.3  34:03  00:11.  0.0031 0.0053 6 228 7.6 1.73  1646.3  34:14  00:12.  0.0033 0.0058 7 228 7.6 1.73  1646.3  34:26  00:11.  0.0031 0.0053 8 227.77  7.65  1.73  1646.3  34:37  00:11.  0.0031 0.0053 9 227.77  7.65  1.73  1646.3  34:48  00:12.  0.0033 0.0058 10  227.77  7.65  1.73  1646.3  35:00  00:12.  0.0033 0.0058 11  227.82  7.63  1.73  1646.3  35:12  00:10.  0.0028 0.0048 12  227.82  7.63  1.73  1646.3  35:22  00:11.  0.0031 0.0053 13  227.82  7.63  1.73  1646.3  35:33  00:12.  0.0033 0.0058 14  227.71  7.7 1.73  1646.3  35:45  00:11.  0.0031 0.0053 15  227.71  7.7 1.73  1646.3  35:56  00:10.  0.0028 0.0048 16  227.71  7.7 1.73  1646.3  36:06  00:12.  0.0033 0.0058 17  227.78  7.65  1.74  1646.3  36:18  00:11.  0.0031 0.0053 18  227.78  7.65  1.74  1646.3  36:29  00:11.  0.0031 0.0053 19  227.78  7.65  1.74  1646.3  36:40  00:11.  0.0031 0.0053
20  227.68  7.66  1.73  1646.4  36:51 Jumlah (2 s/d 19 0.1023)
4.2 Hasil Monitoring
Nilai  pembacaraan  dan  perhitungan  oleh  Pilot SPM91  berupa  arus,  tegangan,  daya,  daya  dalam jam  yang  tersimpan  pada  database  ditampilkan pada  halaman  web.  Melalui  antarmuka  berupa halaman web maka nilai-nilai tersebut ditampilkan  untuk  memberikan  informasi  yang informatif  kepada  pengguna  gedung.  Seperti terlihat pada gambar 7.
Gambar 7. Tampilan grafik monitoring dalam waktu nyata
Pada  gambar  tersebut  penulis  menampilkan nilai  arus  dan  tegangan  berupa  grafik  yang menampilkan  setiap  arus  dan  tegangan  yang dikirim dan disimpan dalam database. Disamping ditampilkan secara grafik nilai arus, tegangan dan daya  juga  ditampilkan  dalam  angka,  nilai  angka yang  muncul  merupkan  data  terkhir  yang  masuk ke database.

## Gambar 8. Grafik statistik harian
Gambar  8 menampilkan  data  rata-rata  untuk arus  dan  tegangan  tiap  jam  selama  satu  hari penuh. Dari gambar tersebut dapat dengan mudah kita  lihat  fluktuasi  nilai  arus  dan  tegangan  tiap jamnya,  seperti  tegangan  bernilai  tinggi  pada waktu-waktu  aktifitas  perkantoran  sedang  tutup, lonjakan  arus  terjadi  ketika  aktifitas  perkantoran dimulai  dan  turun  drastis  ketika  aktifitas perkantoran berakhir.
Tegangan  maksimum  pada  data  tanggal  1 November 2017 menampilkan nilai sebesar 238,1 V  dan  tegangan  minimum  sebesar  223,03  V.
fluktuasi tegangan ini pada konsepnya masih pada  batas  dari  rating  tegangan  peralatan yang  terhubung  ke  jaringan  yaitu  220  V  – 240 V.

## Gambar 9. tampilan grafik kWh perhari
Selanjutnya  adalah  rata-rata  arus  harian yang  tercatat  pada  database,  ditampilkan pada  grafik  untuk  tiap  jamnya.  1  November 2017  merupakan  tanggal  pada  hari  kerja yaitu  hari rabu,  sehingga dengan mudah kita dapatkan  bahwa  puncak  pemakaian  listrik terjadi  di  jam  kerja.  Arus  puncak  rata-rata maksimum  harian  sebesar  8,97  A  dan  arus puncak rata-rata minimum harian sebesar 0.8 A.
Grafik  pada  gambar  9  menampilkan konsumsi  daya  listrik  untuk  masing-masing nya  berdurasi  selama  1  (satu)  jam,  dimulai jam  01.00  sampai  dengan  jam  23.00.  Pada gambar  4.3  tersebut  dapat  kita  lihat  dengan jelas  bahwa  energi  listrik  memang  banyak dikonsumsi di siang  hari, antara pukul 07.00 s/d  15.00  atau  (jam  16.00)  pada  hari  lain. Data  grafik  ini  juga  ditampilkan  dalam bentuk  data  nilai  yaitu  untuk  daya  puncak (kWh)  sebesar  2  kWh  dan  total  konsumsi daya harian sebesar 19.2 kWh.

## 5. Kesimpulan dan Saran
Pembacaan  energi  metering  menggunakan Pilot  SPM91  menampilkan  informasi  yang lebih  baik  dibandikan  metode  smart  energi metering yang sebelumnya telah dikembangkan.    Hasil  pembacaan  yang diinformasikan  sebagai  data  grafik  pada halaman web yang dapat diakses dimana saja memudahkan pemilik gedung untuk menjadikan  sistem  BAS  ini  sebagai  bahan pengambil keputusan terkait dengan efisiensi energi listrik.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Pedro  Domingues,  Paulo  Carreira,  Renato Vieira,  Wolfgang  Kastner  (2016)  “Building
Automatios System : Concepts and Technology  Review”, Computer  Standards & Interface 45, 1-12, Elsevier.
[2] Zaini  &  Roni  Putra, ( 2014)  ”Perancangan Sistem  Monitoring  Konsumsi  Energi  Listrik di  universitas  Andalas” Prosiding  Seminar Forum  Pendidikan  Tinggi  Teknik  Elektro Indonesia (FORTEI) , 2014
[3] Putri Mandarani & Zaini, (2015),
“Pengembangan  Sistem  Monitoring  Pada Building  Building  Automation  System” , Jurnal Teknik Elektro ITP , 2015
[4] Jianbo  Bai,  Hong  Xiao,  Tianyu  Zhu,  Wei Liu,  Aizhou  Sun,  “Design  of  a  Web-based Building  Management  System  Using  Ajax and  Web  Services”, International  Seminal on Business  and  Information  Management ISBIM, 2008.
[5] Jianbo  Bai,  Hong  Xiao,  Xianghua  Yang, Guofang  Zhang,  “Study  on  Integration Technologies of Building Automation
System based on Web Services”,
International  Colloquium  on  Computing, Communication,  Control,  and  Management CCCM 2009 .
[6] A.  Geetha  &  K.  Jamuna.  “Smart  Metering System”, International Conference on information  Communication  and  Embedded System (ICICES) , 2013.
[7] Basri  Kul,  Mehmet  Sen,  Kubra  Kas  , IP “Based Smart Energy Metering with Energy Saving”, Proc.  XXV  International  Scientific Conference Electronics- ET2016 , September 12-14, 2016, Sozopol, Bulgaria
[8] Giuseppe  Anastasi,  Francesco  Corucci, Francesco  Marcelloni  “An  Intelligent System for Electrical Energy Management in Buildings” , 11th  International  Conference on Intelligent Systems Design and
Applications (ISDA) , 2011 .
[9] Sneha  Chauduri,  Purvang  Rathod,  Ashfaque Shaikh, “Smart Energy Meter Using Arduino and  GSM”, International  Conference  on Trends  in  Electronics  and  Informatics  ICEI , 2017.
[10] Jayant.  P et  al ,  “Real  Time  Energy Measurement Using Smart Meter”, International Conference on Green Engineering  and  Technologies  (IC-GET) , 2016 [11] Sarwar  Shahadi et  al ,  “Design  and Implementation of Digital Energy Meter with data sending capability using GSM Network”,
Proceeding of 2 nd
International  Conference  on  Advances in  Electrical  Engineering  (ICAEE) , Dhaka, Bangladesh, 2013.
[12] Zdravko  Liposcak,  Maris  Boskovic,
“Survey of Smart Metering Communication Technologies”.
EuroCon  2013,  Zagreb,  Croatia,  1-4 July 2013.
[13] Peter  Dukan,  Attila  Kovari  (2013), “Cloud-based  smart  metering  system”, 14th  IEEE  International  Symposium  on Computational Intelligence and
Informatics  CINTI ,  Budapest,  Hungary, 2013.
[14] Karthikeyan  S,  Bhuvaneswari  P.T.V, “IoT  Based  Real-Time  Residential Energy  Meter  Monitoring  System”,
Trends  in  Industrial  Measurement  and Automation (TIMA) , 2017
[15] Andrzej  Ożadowicz,  Jakub  Grela, “Control  Application  for  Internet  of Things  Energy  Meter  –  a  Key  Part  of Integrated Building Energy Management  System”, IEEE 20th
Conference  on Emerging  Technologies & Factory Automation (ETFA), 2015
[16] Daniel  Schachinger,  Wolfgang  Kastner, “Model-Driver  Integration  of  Building Automation  Systems  into  Web  Service Gatewarys”, IEEE World Conference on
Factory Communication Systems
(WFCS), 2015
[17] Nam  Ky  Giang,  Seonghoon  Kim, Daeyoung  Kim,  “Extending  the  EPCIS with  Building  Automation  Systems:  a New  Information  System  for  the Internet of Things”, Eighth
International  Conference  on Innovative Mobile and Internet Services in Ubiquitous Computing (IMIS), 2014.
[18] Wolfgang  Kastner et  al ,  “Building Automation Systems Integration into the Internet  of  Things  The  IoT6  approach, its  realization  and  validation” ,  IEEE Emerging  Technology  and  Factory Automation (ETFA), 2014.
[19] Markus  Jung,  J¨urgen  Weidinger, Cedric  Crettaz  Alex  Olivieri,  Yann Bocchi,  “A  Transparent  IPv6  Multi-
protocol Gateway to Integrate
Building  Automation  Systems  in  the Internet  of  Things ”,  IEEE  International Conference  on  Green  Computing  and Communications (GreenCom), 2012.
[20] Jean-Philippe  Vasseur,  Adam  Dunkels, “Interconnecting  Smart Objects  with  IP The Next Internet”, Elsevier Inc , 2013
[21] Hendro  Wicaksono,  Sven  Rogalski,  Enrico Kusnady,  “Knowledge-based  Intelligent
Energy Management Using Building Automation System” , Conference Proceedings IPEC, 2010 .
[22] Ziyan  Jiang,  “An  Information  Platform  for Building Automation System” , IEEE
International  Conference  on Industrial Technology, ICIT, 2005 .
[23] Foteini  Beligianni  et  al,  “An  Internet  Of Things  Architecture  For  Preserving  Privacy Of  Energy  Consumption”, Mediterranean Conference on Power Generation,
Transmission,  Distribution  and  Energy Conversion (MedPower), 2016.
[24] Nicholas  Liew  Long  Guang,  Thillainathan Logenthiran,  Khalid  Abidi.  “Application  of Internet  of  Things  (IoT)  for  Home  Energy Management”, IEEE  PES Asia-Pacific Power  and  Energy  Engineering  Conference (APPEEC), 2017 .
[25] Bahaa  Eldin  El-Shweky et  al ,  “Internet  of Things:  A  Comparative  Study” , IEEE  8th Annual  Computing  and  Communication Workshop and Conference (CCWC) , 2018
[26] Archana  Bhat,  Geetha  V,  “Survey  on Routing  Protocols  for  Internet  of  Things” , 7th  International  Symposium  on  Embedded Computing and System Design (ISED) , 2017.
[27] Jaime  Lloret et  al ,  “An  Integrated  IoT Architecture  for  Smart  Metering”, IEEE Communications Magazine , Volume:54,
Issue:12 Pages:50-57, 2016.
[28] Visalatchi  S,  Kamal  Sandeep  K,  Smart “Energy  Metering  and  Power  Theft  Control using  Arduino  &  GSM”, 2nd  International
Conference  for  Convergence  in  Technology (I2CT) , 2017.
[29] Chwan-Hwa  Wu,  J.  David  Irwin, Introduction To Computer Networks and Cybersecurity.  Taylor  &  Francis  Group,
LLC, 2013.