Abstrak —Kebutuhan  air  bersih  yang  semakin  besar  terutama pada  wilayah  perkotaan  yang  minim  sumber  daya  air mengakibatkan kebutuhan persediaan air bersih bagi masyarakat  meningkat.  S elain  masalah  kualitas  air  masalah yang  muncul  saat  ini  adalah  terbatasnya  lahan  untuk pengolahan  air  untuk  mengatasi  permasalahan  mengenai pengolahan air tersebut maka digunakan sistem pengolahan air minum dengan menggun slow sand filter (S S F) dengan bantuan lampu light-emitting  diode (LED)  Biru  dan  Merah  sebagai cahaya  dalam  proses  S S F.  Dalam  penelitian  yang  bertujuan untuk  menentukan  kontribusi  dari  penggunaan  lampu  LED biru  dan  merah  ini  dilakukan  tahapan  yaitu  tahap  analisis awal,  tahap  aklimatisasi  dan  tahap  pengoperasian dengan tiga variasi kecepatan yaitu 0,1 m 3 /m 2 .jam, dan  0,3 m 3 /m 2 .jam, serta dilakukan  analisis  parameter  uji  kekeruhan, zat organik, dan total coliform. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan  S S F  dengan  bantuan  lampu  LED biru dan merah terhadap  parameter  kekeruhan  memiliki  efisiensi   sebesar 84,45%-95,49%  dengan  kontribusi  penggunaan  lampu  LED sebesar 1,28%-11,98%, dan pada parameter uji zat organik nilai efisiensi sebesar 81,67%-91,91% dengan ekontribusi penggunaan  lampu  LED  biru  dan  merah  sebesar  42,71%- 75,36%,  dan  pada  parameter  total coliform efisiensi removal sebesar  92,89%-99,37%  dengan  kontribusi  dari  penggunaan lampu  sebesar  2,86%-12,23%.  Berdasarkan  hasil  penelitian didapatkan  bahwa  penggunaan  lampu  LED  berwarna  merah dengan kecepatan laju filtrasi 0,1 m 3 /m 2 .jam memiliki rata-rata efisiensi removal paling optimal.
Kata Kunci—Coliform,  Geotextile,  LED Biru, LED Merah, slow sand filter

## I. PENDAHULUAN
EBUTUHAN  air  bersih  yang  semakin  besar  bagi masyarakat meningkat, kemudian adanya penggunaan air sumur  yang  masih  digunakan  sebagai  air  baku  untuk pemenuhan  sehari-hari  oleh  masyarakat.  Diperlukan  adanya pengolahan  air  untuk  memenuhi kualitas baku mutu air bersih sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan  Kualitas  Air  Minum  dilakukan  pengolahan  air dengan menggun unit filtrasi.
Dalam  Penelitian  ini  unit yang  digunakan adalah slow sand
filter (SSF) yang memiliki kelebihan tidak diperlukannya bahan kimia dalam prosesnya serta memiliki efisiensi penurunan yang tinggi [1]. Adapun kekurangan dari penggunaan SSF ini adalah membutuhkan lahan yang luas, oleh sebab itu dalam penelitian ini  diharapkan  SSF  dapat  digunakan  dalam  ruang  ataupun dalam  gedung  bertingkat.  Dikaren  SSF  membutuhkan  cahaya dalam  pembentukan  lapisan  biofilm  [2]  maka  dalam  penelitian ini  digunakan  lampu Light-Emitting  Diode (LED)  sebagai cahaya dalam proses SSF di dalam ruangan. Penggunaan LED biru  dan  merah  dikaren  lampu  LED  biru  memiliki  panjang gelombang sebesar 450-500 nm dan LED merah sebesar 610-760 nm.  Warna  merah  dan  biru  dipilih  karena  gelombang  LED berwarna  merah  dan  biru  baik  untuk  pertumbuhan  dikaren klorofil  menyerap  cahaya  ini  sehingga  proses  fotosintesis dapat  berjalan  dengan  optimal  [3].  Pada  proses  SSF  di dalam penelitian  ini  lampu  LED  mempengaruhi  pertumbuhan lapisan schmutzdeck e dalam  SSF,  lapisan schmutzdeck e yang mengandung  bakteri,  protozoa,  fungi,  larva  serangga  air, rotivera  [4]  merup  proses  utama  dalam  unit  SSF  dan  proses yang  berjalan  pada  SSF  adalah  proses mechanical  straining dan  adsorpsi,  proses mechanical  straining merup  sebuah proses  penyaringan  partikel  yang  lebih  besar  dari  porositas media.  Proses  ini  terjadi  pada  permukaan  filter  dan  proses adsorpsi yaitu proses absorbsi partikel koloid yang bermuatan positif oleh media pasir kwarsa yang bermuatan negatif. Proses ini  dapat  menghilangkan  partikel  koloid  yang  berasal  dari bahan-bahan  organik  maupun  non-organik  yang  tidak terendapkan  [1].  Dalam  menenttukan  besar  kontribusi  dari penggunaan  lampu  LED  biru  dan  merah  ini  SSF dioperasikan dalam  tiga  variasi  laju  kecepatan  yaitu  0,1  m 3 /m 2 /jam,  dan  0,3 m 3 /m 2 /jam.  kemudian  dilakukan  analisis  pada  masing-masing outlet reaktor dengan parameter uji kekeruhan, zat organik, dan total coliform.  Slow  sand  filter dioperasikan dengan  aliran downflow.

## II. M ET ODE P ENELIT IAN

## A. Tahap Analisis Awal
Penelitian  pendahuluan  bertujuan  untuk menentukan sumber  air  baku  yang digunakan dalam pengolahan menggun downflow  slow  sand  filter .  Air  baku  yang  dipilih  adalah  air sumur Kecamatan Mulyorejo Surabaya. Penelitian

## Kinerja Slow Sand Filter dengan Bantuan Lampu Light-Emitting Diode (LED) Biru dan Merah
Vanny Widiyanti dan Wahyono Hadi
Departemen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan, dan Kebumian, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : wahyono@enviro.its.ac.id
K
pendahuluan  ini  dilakukan  dengan  menganalisis  parameter fisik,  kimia,  serta  biologis  dalam  air  yaitu  kekeruhan,  zat organik, dan total coliform
Pada penelitian pendahuluan ini dilakukan juga analisis awal intensitas  cahaya  dari  lampu  LED  biru  dan  LED  merah. Sehingga  dapat  dibandingkan  intensitas  cahaya  lampu  dari masing-masing warna tersebut terhadap air yang digunakanakan.

## B. Tahap Ak limatisasi
Pada  tahap  aklimatisasi  4  reaktor  yang  terdiri dari 2 reaktor kontrol  di  dalam  ruangan  dan  di  luar  ruangan, serta 2 reaktor lainnya yang terdapat LED biru dan merah dialiri air baku setiap harinya  selama  14  hari.  Pada  tahap  aklimatisasi  ini laju filtrasi yang digunakanakan yaitu 0,3 m 3 /m 2 /jam. Media  Geotextile dan pasir diaklimatisasi menggun air baku yang berasal dari sumb er air  baku  yaitu  air  sumur.  Aklimatisasi  dilakukan  dengan mengoperasikan  reaktor  slow  sand  filter  setiap  hari  selama masa aklimatisasi (14 hari) dan air baku tersebut diganti setiap harinya. Perendaman media dalam air baku berlangsung selama 14  hari  karena  diperkir  media  sudah  ditumbuhi  oleh  lapisan biofilm.

## C. Tahap pengoperasian
Pengoperasian dilakukan selama 5 hari dengan menggun laju filtrasi  0,3  m 3 /m 2 .  Jam  kemudian  5  hari  dengan 0,2 m 3 /m 2 . Jam, dan  5  hari  dengan  laju  filtrasi  0,1  m 3 /m 2 .jam.  Pengaturan kecepatan  dilakukan dengan cara melakukan running selama 1 menit  lalu  dianalisis  jumlah  debit  yang  dihasilkan.  Kemudian dilakukan  perhitungan  untuk  mengetahui  laju  filtrasi  yang terjadi, dilakukan terus menerus hingga mendapatkan laju yang dinginkan.  Pengoperasian  dilakukan  dengan  aliran  downflow. Pada tahap ini dioperasikan semua reaktor baik yang menggun sinar  matahari dan dengan reaktor yang menggun lampu LED. Reaktor bekerja secara kontinyu selama 24 jam
Gambar 1. Reaktor downflow slow sand filter
Total  titik  sampling  yang  dianalisis  pada  penelitian  ini sebanyak  5  titik  sampling,  dimana  satu  titik  sampling  diambil pada  bagian  inlet  dari  air  baku  yang  di  sampling  dan diambil
satu  titik  sampling  pada  outlet  masing-masing  reaktor. Pengambilan  sampel  dilakukan  setiap  harinya  pada  pagi  hari dan  dalam  satu  hari  hanya  dilakukan  sekali sampling. Setelah melakukan  sampling,  selanjutnya  sampel  air  dianalisis  sesuai dengan  parameter  penelitian  kekeruhan,  zat organik, dan total coliform .

## III. A NALISIS DAN P EMBAHASAN

## A. Tahap analisis awal
Pada tahap analisis awal air baku yang berasal dari air sumur Kecamatan Mulyorejo Surabaya dilakukan analasis pada setiap parameter.  Pada  parameter  kekeruhan  dilakukan  analisis dengan  metode  turbidimetri  sehingga  didapatkan  nilai kekeruhan  sebesar  8,43  NTU.  Kemudian  pada  parameter  zat organik  dilakukan  analisis  dengan  menggun  uji  nilai permanganat  sehingga  didapatkan  kandungan  zat  organik  di dalam  air  baku  tersebut  sebesar  29,07  mg/L,  dan  pada parameter  total coliform didapatkan kandungan total coliform sebanyak 16000/100 mL sampel pada air baku.

## B. Tahap ak limatisasi
Pada tahap aklimatisasi reaktor SSF dijalankan selama 14 hari dikaren  pembentukan schmutzdeck e membutuhkan  waktu  2-3 minggu  [5],  pengoperasian  SSF  selama  tahap  aklimatisasi dilakukan dengan mengaliri reaktor yang berisi media geotekstil maupun pasir secara kontinyu.
Pada tahap aklimatisasi pengambilan sampel dilakukan pada awal  aklimatisasi  dan  akhir  aklimatisasi  sehingga  didapatkan hasil  Analisa  sampel  pada  setiap  parameter.  Pada  parameter kekeruhan  didapatkan  nilai  inlet  yang  masuk  pada  awal aklimatisasi  adalah  sebesar  5,48  NTU  dan  nilai  kekeruhan terendah  sebesar  0,78  NTU  sehingga  efisiensi  filter  tertinggi sebesar  85,77%.  Kemudian  pada  akhir aklimatisasi didapatkan dengan  nilai  inlet  sebesar 6,53 NTU kekeruhan terendah pada reaktor  dengan menggun lampu LED merah yaitu sebesar 0,57 NTU  dengan  nilai  efisiensi removal sebesar  88,06%.  Adanya penurunan  kekeruhan  pada  akhir  aklimatisasi  disebabkan adanya  proses  fisik  dalam  SSF  yaitu mechanical  straining yang  berperan  dalam  menyisihkan  serta  menyaring  bahan pencemar  pada  rongga  antar  butiran  yang  lebih  kecil  dari ukuran partikel pencemar [6].
Pada  parameter  zat  organik  jumlah  kandungan  zat  organik pada inlet sebesar 42,19 mg/L kemudian didapatkan pada awal aklimatisasi nilai outlet terendah sebesar 22,59 mg/L. kemudian pada akhir aklimatisasi didapatkan nilai inlet sebesar 24,02 mg/L dengan nilai outlet terendah sebesar 6,32 mg/L. sehingga rata- rata  efisiensi removal tertinggi terhadap parameter zat organik adalah sebesar 60,07%.
Dalam  menurunkan  parameter  total coliform pada  awal aklimatisasi  didapatkann  nilai  inlet  sebesar  13000/100  mL sampel  dengan  nilai  outlet  terendah  sebesar  2100/100  mL sampel.  Kemudian  pada  akhir  aklimatisasi  dengan  nilai  inlet 700/100  mL  sampel  nilai  outlet  terendah  sebesarr  280/100  mL sampel.

## C. Tahap pengoperasian
Pada  tahap  pengoperasian  dilakukan  dengan menggun laju filtrasi  0,3  m 3 /m 2 .jam  selama  5  hari,  kemudian  dilanjutkan dengan  kecepatan  filtrasi  0,2  m 3 /m 2 .jam  selama  5  hari pengoperasian,  dan  dengan laju filtrasi 0,1 m 3 /m 2 .jam selama 5 hari.  Pada  awal  pengoperasian  0,3  m 3 /m 2 .jam debit  yang dialirkan pada reaktor SSF adalah sebesar 40,5 mL/menit. Serta pada kecepatan 0,1 m 3 /m 2 .jam debit yang memasuki reaktor SSF sebesar  13,5  mL/menit.  Perhitungan  debit  yang  masuk dilakukan  secara  manual dengan menggun bek k er glass yang dialiri  air  dengan  waktu selama 1 menit. Kemudian didapatkan hasil  dari  masing-masing  parameter  uji  pada  keempat  reaktor dalam ketiga variasi kecepatan.
 Pengaruh penggunaan lampu LED dalam SSF pada kecepatan laju filtrasi 0,3 m 3 /m 2 .jam
Berikut  adalah  hasil  analisis  parameter  kekeruhan  pada outlet  masing-masing  reaktor  dengan  5  titik  sampling  pada kecepatan filtrasi 0,3 m 3 /m 2 .jam T abel 1.
Hasil Analisis Kekeruhan pada Reaktor SSF dengan Laju Filtrasi 0,3 m 3 /m 2 .jam
Hari ke - Kekeruhan Inlet (NT U) Kekeruhan Outlet Kontrol Luar Kontrol Dalam (NT U) LED Merah (NT U) LED Biru (NT U) (NT U) 1 5,55 0,87 0,65 0,54 0,54 2 3,13 1,47 1,36 0,74 1,28 3 5,67 1,07 0,75 0,52 0,52 4 3,67 1,12 0,51 0,54 0,39 5 7,2 0,85 0,61 0,48 0,53
Pada parameter kekeruhan dengan kecepatan 0,3 m 3 /m 2 .jam didapatkan  bahwa  selama  pengoperasian  nilai  kekeruhan terendah  sebesar  0,48  NTU  dengan  nilai  rata-rata  efisiensi removal sebesar  87,22%.  Setelah  diketahui  nilai  kekeruhan masing-masing  outlet, maka pengaruh dari penggunaan lampu LED  dapat  diketahui.  Besarnya  pengaruh  dari  penggunaan lampu  LED  didapatkan  dengan  menghitung  selisih  dari  nilai kekeruhan  yang  terdapat  pada  lampu  LED merah/biru dengan reaktor  kontrol  dalam  suatu  ruangan  yang  sama.  Sehingga didapatkan  besar  pengaruh  penggunaan  lampu  LED  merah adalah  5,37%  dan  pada  LED  biru  sebesar  2,59%.  Kemudian dilakukan  analisis  terhadap  parameter  zat  organik  di  masing - masing reaktor.
Kemudian  dilakukan  analisis  Kandungan  zat  organik terlihat pada Tabel 2
T abel 2. Hasil Analisis Zat Organik pada Reaktor SSF dengan Laju Filtrasi 0,3 m 3 /m 2 .jam Hari ke - Zat Organik Inlet (mg/L) Zat Organik Outlet Kontrol Luar (mg/L) Kontrol Dalam (mg/L) LED Merah (mg/L) LED Biru (mg/L) 1 27,81 25,28 19,59 2,53 4,47 2 23,51 23,00 20,65 8,22 6,32 3 23,51 20,86 16,43 2,65 4,30 4 25,53 20,60 16,68 0,63 3,16 5 23,13 18,96 16,43 1,26 4,17
Pada  parameter  zat  organik  analisis  dilakukan  dengan metode  uji  nilai  permanganat  sehingga  didapatkan  nilai  rata- rata  efisiensi removal sebesar  87,36% dengan nilai kekeruhan terendah  selama  pengoperasian  sebesar  0,63 mg/L. Kemudian didapatkan  kontribusi  dari  penggunaan  lampu  LED  pada reaktor  SSF  dengan  menghitung  selisih  antara  reaktor  SSF dengan  menggun  lampu  LED  merah/biru  dengan  reaktor kontrol dalam suatu ruangan yang sama, sehingga didapatkan kontribusi  penggunaan  lampu  LED  merah  dalam  reaktor  SSF adalah  sebesar 60,27% dan kontribusi dari penggunaan lampu LED biru pada reaktor SSF adalah sebesar 54,58%.
Setelah  dilakukan  analisis  pada  parameter  zat  organik dilanjutkan  pada  parameter  uji  total coliform .  berikut  hasil analisis parameter total coliform pada Tabel 3 T abel 3.
Hasil Analisis T otal Coliform pada Reaktor SSF dengan Laju Filtrasi 0,3 m 3 /m 2 .jam Hari ke - T otal Coliform Inlet (/100 mL sampel) T otal coliform Outlet Kontrol Luar (/100 mL sampel) Kontrol Dalam (/100 mL sampel) LED Merah (/100 mL sampel) LED Biru (/100 mL sampel) 1 1600 610 430 210 270 2 1300 300 310 135 113 3 1600 280 320 64 90 4 2800 260 240 42 85 5 3100 250 210 27 41
Dilanjutkan  analisis  sampel  pada  parameter  total coliform pada  Tabel  3 . Pada  kelima  hari  pengoperasian  SSF  pada parameter  total coliform didapatkan  efisiensi  filter  mengalami peningkatan setiap harinya, sehingga didapatkan nilai rata-rata efisiensi  tertinggi  sebesar  94,03%  Pada  pengoperasian  SSF hasil  outlet  masih  belum  stabil hal ini dikaren mikroorganisme dalam lapisan schmutzdeck e masih dalam proses pertumbuhan pada fase-2 yaitu fase logaritmik [6].
 Pengaruh  penggunaan  lampu  LED  berwarna  dalam  reaktor SSF pada kecepatan laju filtrasi 0,1 m 3 /m 2 .jam
Setelah  dilakukan  pengoperasian  dengan  laju  filtrasi  0,3 m 3 /m 2 .jam dilanjutkan dengan pengoperasian dengan menggun laju filtrasi 0,1 m 3 /m 2 . Jam dengan waktu pengoperasian selama 5  hari  dengan  debit aliran yang masuk sebesar 13,5 mL/menit. Kemudian dilakukan analisis dari outlet masing-masing reaktor terhadap parameter kekeruhan terlihat pada Tabel 4
T abel 4.
Hasil Analisis Kekeruhan pada Reaktor SSF dengan Laju Filtrasi 0,1 m 3 /m 2 .jam
Hari ke - Kekeruhan Inlet (NT U) Kekeruhan Outlet Kontrol Luar (NT U) Kontrol Dalam (NT U) LED Merah (NT U) LED Biru (NT U) 1 11 1,3 0,7 0,6 0,6 2 11 1,2 0,7 0,5 0,55 3 10 1 0,6 0,43 0,48 4 13 0,98 0,75 0,52 0,57 5 14 1,33 0,88 0,6 0,66
Pada  Tabel  4  terlihat  bahwa  dalam  parameter  kekeruhan dengan  kecepatan  0,1  m 3 /m 2 .  Jam  didapatkan  nilai  kekeruhan terendah sebesar 0,43 NTU yang didapatkan dalam reaktor SSF dengan  menggun  lampu  LED  merah,  dengan  nilai  inlet  yang masuk  pada  hari  tersebut  adalah  10  NTU.  Sehingga  rata-rata efisiensi  filter  pada  parameter  kekeruhan  adalah  sebesar 95,49%.
Setelah  didapatkan  nilai  kekeruhan  pada  masing -masing outlet reaktor, kemudian dihitung besar kontribusi pengg unaan lampu  LED  merah  dan  biru  di dalam reaktor SSF. Perhitungan dilakukan  dengan cara selisih antara reaktor dengan menggun lampu  LED  dengan  reaktor  kontrol  tanpa  menggun  LED  di dalam  suatu  ruangan yang sama. Didapatkan besar kontribusi penggunaan  lampu  LED  merah  pada  kecepatan  0,1  m 3 /m 2 .jam adalah  sebesar  1,64%  dan  pada  penggunaan  lampu  LED biru sebesar  1,28%.  Kemudian  dilanjutkan  analisis  pada parameter zat organik yang terdapat pada Tabel 5.
T abel 5.
Hasil Analisis Zat Organik pada reaktor SSF dengan Laju Filtrasi 0,1 m 3 /m 2 .jam
Hari ke - Zat Organik Inlet (mg/L) Zat Organik Outlet Kontrol Luar Kontrol Dalam (mg/L) LED Merah (mg/L) LED Biru (mg/L) (mg/L) 1 37,15 29,94 24,84 3,67 4,87 2 35,19 26,19 20,94 2,47 3,52 3 32,94 23,49 16,43 1,57 2,47 4 35,04 22,44 13,43 1,87 3,67 5 28,44 23,04 16,43 3,82 5,02
Pada parameter zat organik didapatkan hasil analisis rata-rata efisiensi tertinggi yaitu sebesar 91,91% dengan kandungan zat organik  terndah  sebesar  1,57  mg/L.  Kandungan  zat  organik minimum didapatkan pada hari ke-3 pengoperasian SSF dengan menggun  reaktor  SSF  menggun  lampu  LED  merah .  Besar kontribusi  yang  didapatkan dari pengaruh penggunaan lampu LED  merah  adalah  sebesar  46,37%  dan  kontribusi  dari penggunaan lampu LED biru adalah sebesar 42,71%. Kemudian dilakukan  analisis  pada  parameter  berikutnya  yaitu  parameter total coliform sehingga  didapatkan  jumlah  kandungan  total coliform s elama kelima hari pengoperasiand dengan kecepatan 0,1  m 3 /m 2 .jam selama lima hari pengoperasian  didapatkan pada Tabel 6.
T abel 6.
Hasil Analisis T otal Coliform pada Reaktor SSF dengan Laju Filtrasi 0,1 m 3 /m 2 .jam
Hari ke -
T otal coliform Inlet (/100 mL sampel) T otal C oliform Outlet Kontrol Luar (/100 mL sampel) Kontrol Dalam (/100 mL sampel) LED Merah (/100 mL sampel) LED Biru (/100 mL sampel) 1 4100 260 160 7 6 2 2800 190 110 3 4 3 2600 210 120 2 9 4 2600 220 130 8 13 5 2400 210 130 17 21
Nilai terendah sebesar 2/100 mL sampel dengan nilai inlet pada  hari  tersebut  adalah  sebesar  2600/  100  mL  sampel sehingga  nilai  efisiensi  filter  tertinggi  sebesar  99,93%. Kemudian  dilakukan  perhitungan  besar  kontribusi  dari pemakaian  reaktor  SSF  dengan  menggun  lampu  LED  merah dan  biru  terhadap  reaktor  tanpa  menggun  lampu.  Besar kontribusi  penggunaan  lampu  LED  berwarna  merah didapatkan  yaitu  4,30%  dan 4,17% pada penambahan lampu LED biru.
Kemudian  dari  pengoperasian  berdasarkan  variasi  laju filtrasi  didapatkan  rata-rata  efisiensi  penurunan  filter  pada masing-masing reaktor terdapat dalam Tabel 7.
T abel 7.
Rata-rata Efisiensi Rem oval Slow Sand Filter
Parameter Efisiensi rem oval filter (%) Kontrol Luar Kontrol Dalam 1 2 1 2 Kekeruhan 75,24 90,05 81,85 93,85 Zat organik 11,98 25,74 27,09 45,54 T otal Coliform 80,79 92,32 82,79 95,43 Parameter Efisiensi removal filter (%) LED merah LED biru 1 2 1 2 Kekeruhan 87,22 95,49 84,45 95,13 Zat organik 87,36 91,91 81,67 88,25 T otal Coliform 94,03 99,73 92,89 99,60 *Keterangan:     1  = Kecepatan filtrasi 0,3 m 3 /m 2 .jam 2  = Kecepatan filtrasi 0,1 m 3 /m 2 .jam Pada  ketiga  parameter  diatas  terlihat  bahwa  pada  masing - masing  reaktor  di  setiap  parameter  memiliki  efisiensi removal tertinggi  pada  kecepatan  filtrasi  0,1  m 3 /m 2 .jam  terlihat  pada tabel 7.

## IV. KESIMPULAN
1.  Kinerja  slow  sand  filter  dengan  bantuan  lampu  LED  biru dan  merah  pada  pengoperasian  laju  fitrasi  0,1  m 3 /m 2 .jam, dan 0,3 m 3 /m 2 .jam menghasilkan efisiensi sebagai berikut:
•  Pada  parameter  kekeruhan  reaktor  dengan  menggun lampu  LED  merah  dan  biru  memiliki  rata  efisiensi removal sebesar 59,11%-96,22%
•  Pada  parameter  zat  organik  reaktor  dengan  menggun lampu  LED  merah  dan  biru  memiliki  efisiensi  removal sebesar 65,06%-99,34%
•  Pada parameter total coliform reaktor dengan menggun lampu  LED  merah  dan  biru  memiliki  efisiensi  removal sebesar 83,13% hingga 99,93%
2.  Kontribusi dari lampu LED biru didapatkan  pada parameter kekeruhan sebesar 0,91%-3,53%, kemudian pada penurunan efisiensi  zat  organik  sebesar  19,8%-60,96%,  dan  pada parameter total coliform kontribusi dari penggunaan lampu LED  biru  adalah  1,52%-15,15%.  Penggunaan  lampu  LED merah  di  dalam  reaktor  SSF  memiliki  kontribusi  sebesar 1,81%-5,06%  pada  parameter  kekeruhan,  kemudian  pada parameter  zat  organik  sebesar  27,22-65,59%,  dan  pada
parameter  total coliform lampu  LED  merah  memiliki kontribusi sebesar 1,76%-16%.
3.  Pada  pengoperasian  SSF  menggun  bantuan  lampu  LED merah  dan  biru  didapatkan  reaktor  SSF  dengan  menggun lampu  LED  merah  lebih  baik dibandingkan dengan reaktor SSF  dengan  menggun  bantuan  lampu  LED  berwarna biru, dengan menggun variasi laju filtrasi 0,1 m 3 /m 2 .jam.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Al-Layla  M.A,  Ahmad  S.,  Middlebrooks  J.E.,  1978,  Water  Supply Engineering  Design.  Michigan:  Ann  Arbor  Science  Publishers Inc.W.-K.  Chen, Linear  Networks  and  System s (Book  style) . Belmont, CA: Wadsworth (1993) 123–135.
[2] Huisman,  L.  and  Wood,  W.E.  .1974. Slow Sand Filtration. Geneva: World Health Organisation (WHO)Syafriyudin dan Ledhe, N. 2015. Analisis  pertumbuhan  tanaman  krisan  pada  variable  warna  cahaya lampu  LED.  Fakultas  T eknologi  Industri  Institu  Sains  dan T eknologi  AKPRIND  YogyakartaE.  H.  Miller,  “ A  note  on
reflector  arrays  (Periodical  style—Accepted  for  publication),” IEEE Trans. Antennas Propagat. , dipublikasikan.
[3] Masduqi,  A.  dan  Abdu  F.  Assomadi.  2012.  Operasi  dan  proses pengolahan air. Surabaya: IT S Press
[4] Rahmayanti,  S.  2012.  Analisis  Penggunaan  Downflow  Slow  Sand Filter  untuk  Pengolahan  Air  Sumur  untuk  Menjadi  Air  Minum dengan  Variasi  Ketebalan  Media  dan  Kecepatan  Filtrasi.  T ugas Akhir  Jurusan  T eknik  Lingkungan  IT S:  Surabaya.C.  J.  Kaufman, Rocky  Mountain  Research  Lab.,  Boulder,  CO,  komunikasi  pribadi, (1995, May).
[5] Fauziah,  R.  2013.  Penyediaan  Air  Minum  untuk  Masyarakat  di Bantaran  Kalimas  Surabaya.  Surabaya:  IT S  PressM.  Young, The Techincal  Writers  Handbook. Mill  Valley,  CA:  University  Science (1989).
[6] T rihadiningrum,  Y.  2012.  Mikrobiologi  Lingkungan. Surabaya: IT S
Press [7] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010