## PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM SCADA PADA KEANDALAN JARINGAN DISTRIBUSI PT. PLN AREA MASOHI
D. B. Paillin
Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Pattimura, Ambon
Galang Pradipta PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Ambon

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah penggunanan system SCADA terhadap keandalan jaringan distribusi PT. PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara Area Masohi. Hasil penelitian  menunjukan  adanya  peningkatan  indeks  keandalan  setelah terintegrasi  dengan  sistem Supervisory  Control  And  Data  Acquisition (SCADA)  dengan  parameter  indeks System  Average Interruption  Duration  Index (SAIDI) sebesar  15,04  Jam/pelanggan  dan System  Average  Interruption Frequency Index (SAIFI) sebesar 14,92 kali/pelanggan serta penghematan sebesar  Rp 35.369.361 Kata Kunci : Keandalan Jaringan, SCADA, SAIDI, SAIFI

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  pre  and  post  effect  of  SCADA  system  utilization  on  the  distribution network  reliability  of  PT.  PLN  Area  Masohi.  Results  show  the  increasing  reliability  index  after integration  of  Supervisory  Control  and  Data  Acquisition  (SCADA)  system  which  System  Average Interruption  Frequency  Index  (SAIFI)  index  parameter  is  14,92  times/customers  and  saving  of  Rp 35.369.361.
Keywords: Network Reliability, SCADA Systems, SAIDI Systems, SAIFI Systems

## PENDAHULUAN
Keandalan  penyaluran  energi  listrik  ke  konsumen  sangat  dipengaruhi  oleh  sistem pendistribusiannya.  Untuk  itu  diperlukan  sistem  distribusi  energi  listrik  dengan  keandalan  yang  tinggi. Keandalan  pada sistem distribusi  yang  dimaksud adalah  ukuran tingkat  ketersediaan pasokan  listrik  dan seberapa sering sistem mengalami pemadaman serta berapa lama pemadaman terjadi (berapa cepat waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan  kondisi pemadaman  yang terjadi). Dalam penyaluran tenaga listrik, tingkat keandalaan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sangat diperlukan karena  ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kesinambungan penyaluran energi listrik sampai ke konsumen. Untuk mendapatkan  keandalan  yang  tinggi,  penerapan  sistem  SCADA  (Supervisory  Control  and  Data Aquisition)  pada  jaringan  distribusi  energi  listrik  sangatlah  diperlukan,  dimana  kelebihan  dari  sistem SCADA  yaitu dapat memantau, mengendalikan, mengkonfigurasi dan mencatat kerja sistem secara real time  (setiap  saat),  serta  mampu  menangani  gangguan  yang  bersifat  permanen  ataupun  yang  bersifat sementara/temporer  dalam waktu yang singkat secara remote (jarak jauh) dari pusat kontrol.
Dengan  Kondisi  Sistem  Area  Masohi    saat  ini  yang  masih  tinggi  Nilai  SAIDI  (System  Average Interruption  Duration  Index)  nya  yaitu  sebesar  1.538  Menit/Pelanggan  dengan  Target  yang  ditetapkan Sebesar  614,07  Menit/Pelanggan  dan  SAIFI  (System  Average  Interruption  Frequency  Index)  nya  yaitu sebesar 19,83 Kali/Pelanggan dengan Target yang ditetapkan Sebesar 14,58 Kali/Pelanggan, serta belum adanya  Penerapan  Sistem  SCADA  untuk  Pemulihan  jaringan  Distribusi,  Maka  diharapakan  dengan diterapkannya  integrasi  sistem  SCADA    pada  Area  Masohi  dapat  memberikan  kualitas  pelayanan  yang lebih  baik  (efektif  dan  efesien)  kepada  konsumen  listrik,  dan  dari  pihak  penyedia  tenaga  listrik  sendiri (dalam hal ini PT.PLN persero) bisa meminimalisir terjadinya kerugian finansial akibat keandalan sistem yang  rentan  gangguan.  Di  samping  itu,  pemeliharaan  jaringan  secara  rutin  terjadwal  dan  evaluasi  kerja sistem melalaui data-data harian yang ada, baik data gangguan maupun data pembacaan pengukuran dari peralatan  sistem  juga  sangat  diperlukan  karena  hal  ini  dapat  membantu  meningkatkan  keandalan  pada jaringan distribusi energi listrik.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan sistem SCADA sebelum adanya  SCADA  dan  setelah  adanya  SCADA  terhadap  keandalan  Jaringan  Distribusi  PT.PLN  Wilayah Maluku dan Maluku Utara Area Masohi.

## LANDASAN TEORI Pengertian Keandalan
Keandalan  adalah  suatu  penerapan  perancangan  pada  komponen  sehingga  komponen  dapat melaksanakan  fungsinya  dengan  baik,  tanpa  kegagalan,  sesuai  rancangan  atau  proses  yang  dibuat. Keandalan  merupakan probabilitas  bahwa  suatu  sistem  mempunyai  performansi  sesuai  dengan  fungsi yang  diharapkan  dalam  selang  waktu  dan  kondisi  operasi  tertentu.  Secara  umum  keandalan  merupakan ukuran  kemampuan  suatu  komponen  beroperasi  secara  terus  menerus  tanpa  adanya kerusakan,  tindakan perawatan pencegahan yang dilakukan dapat meningkatkan keandalan sistem.

## Keandalan Sistem Distribusi
Keandalan Sistem Distribusi adalah ukuran tingkat ketersediaan pasokan listrik dan seberapa sering sistem  mengalami  pemadaman  serta berapa  lama  pemadaman  terjadi  (berapa  cepat  waktu  yang dibutuhkan untuk memulihkan kondisi pemadaman yang terjadi).(Julianto, dkk, 2014)

## Cara Menghitung Keandalan Sistem Distribusi
Untuk mengukur suatu keandalan suatu sistem maka diperlukan patokan/standar yang berguna untuk menilai keadaan sistem dalam kondisi baik ataupun kurang baik. Maka berdasarkan Kontrak Manajemen PLN  Tahun  2019  menetapkan  bahwa  sistem  dalam  kondisi  baik  jika  telah  memenuhi  standart  seperti dibawah :
 SAIFI : 14,58 kali/pelanggan
 SAIDI : 0,614 jam/pelanggan
Dan  pada  Parameter  pengukuran  Laju  kegagalan  dan  juga  Switching  Time  berdasarkan  SPLN pada tahun 1985 tentang Keandalan system Distribusi 20 kV dan 6 kV yaitu :
Standart Nilai Laju Kegagalan Dan Repair Time

## Menghitung Indesks Keandalan
Sedangkan indeks-indeks keandalan  yang digunakan untuk menghitung performa keandalan sistem secara keseluruhan yaitu : A. SAIFI (System Average Interruption Frequency Index),
Menginformasikan tentang frekuensi pemadaman rata-rata untuk tiap konsumen dalam kurun waktu setahun  pada  suatu  area  yang  dievaluasi,  cara  menghitungnya  yaitu  total  frekuensi  pemadaman  dari konsumen  dalam  setahun  dibagi  dengan  jumlah  total  konsumen  yang  dilayani.  Secara  matematis dituliskan sebagai:
=Σ( × )Σ (kali/tahun ∗ pelanggan) (1)
di mana:
= indeks kegagalan rata-rata per tahun (kali/pertahun) N = jumlah konsumen padam
B. SAIDI (System Average Interruption Duration Index),
Menginformasikan  tentang  durasi  pemadaman  rata-rata  untuk  tiap  konsumen  dalam  kurun  waktu setahun  pada  suatu  area  yang  dievaluasi,  cara  menghitungnya  yaitu  total  durasi  pemadaman  dari konsumen  dalam  setahun  dibagi  dengan  jumlah  total  konsumen  yang  dilayani.  Secara  matematis dituliskan sebagai:
=Σ( × )Σ (jam/tahun*pelanggan)
(2) di mana:
U = Durasi kegagalan rata-rata per tahun (hour/year) N = jumlah konsumen padam

## Jaringan Distribusi
Pada  dasarnya  energi  listrik  dibangkitkan  oleh  beberapa  pusat-pusat  pembangkit  (PLTA,  PLTD, PLTU, PLTGU, dan pembangkit lainnya) dengan tegangan keluaran yang bervariasi 6-20 KV. Umumnya pusat  pembangkit  tenaga  listrik  berada  jauh  dari  pusat  pengguna  listrik  (pusat  beban)  oleh  karena  itu diperlukan  sebuah  sistem  transmisi  tenaga  listrik  dengan  tegangan  tinggi,  mulai  dari  70  KV – 500  KV tergantung besar daya dan jarak antara pusat pembangkit dengan gardu induknya (Marsudi, D. 2006).
Tujuan menaikan tegangan generator dari pusat pembangkit melalui trafo step up menjadi tegangan tinggi dan disalurkan pada sistem transmisi adalah untuk efisiensi penyaluran tenaga listrik, efisiensi yang dimaksud  antara  lain  pengunaan  penampang  penghantar,  karena  arus  yang  mengalir  akan  menjadi  lebih kecil apabila tegangan transmisi dinaikan.
Setelah sampai pada gardu induk (GI) tegangan transmisi kemudian diturukan kembali melalui trafo step  down  menjadi  tegangan  20  KV.  Sebuah  gardu  induk  (GI)  pada  dasarnya  adalah  pusat  beban  suatu pembangkit  tenaga  listrik,  dimana  energi  listrik  yang  ada  pada  gardu  induk  (GI)  akan  disuplai  ke pengguna beban melalui jaringan distribusi tegangan menengah 20 KV untuk industri-industri besar dan diturunkan  kembali  menjadi  tegangan  rendah  220/380  V  untuk  pengguna  beban  sedang  dan  kecil. Ilustrasi penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit hingga sampai ke jaringan tegangan menengah di tunjukan pada gambar berikut ini:

## Penyaluran tenaga listrik

## Gangguan Pada Jaringan Distribusi
Gangguan  pada  jaringan  distribusi  energi  listrik  dapat  bersifat  temporer  dan  permanen.  Pada gangguan  temporer  sifatnya  hanya  sementara  hal  ini  biasanya  diakibatkan  oleh flash  over antara penghantar  dan  tiang,  sambaran  petir  ataupun flash  over dengan  pohon-pohon  yang  berada  di  sekitar jaringan  distribusi.  Saat  gangguan  temporer  terjadi dispatcher atau  operator  distribusi  tidak  perlu melakukan tindakan recovery (pemulihan) yang signifikan, karena gangguan tersebut akan hilang dengan sendirinya  dan  sistem  distribusi  energi  listrik  akan  kembali  berjalan  normal. Sedangkan  pada  saat gangguan  permanen  terjadi, dispatcher atau  operator  distribusi  harus  melakukan  tindakan recovery (pemulihan)  jaringan  untuk  menjaga  stabilitas,  kontinyunitas  dan  kualitas  tenaga  listrik  yang  disalurkan kepada konsumen. Gangguan permanen dapat disebabkan oleh banyak faktor, adapun diantaranya adalah menurunnya  ketahanan  isolasi  minyak  trafo  akibat overload yang  mengakibatkan  kerusakan  permanen pada  trafo  tersebut,  gangguan  permanen  juga  dapat  disebabkan  oleh  hubung  singkat  antar  fasa  yang menyebabkan  terbukanya  pemutus daya  (PMT),  dan  gangguan  permanen  yang  disebabkan  oleh  faktor lainnya.  Gangguan  Permanen  juga  dapat  menyebabkan  kondisi  Black  Out  Sistem  yaitu  kondisi  dimana jaringan listrik mengalami padam total dari Pembangkitan sampai Distribusi.

## Pengertian Umum SCADA
SCADA  (Supervisory  Control  And  Data  Acquisition) adalah  sistem  yang  dapat  memonitor  dan mengontrol suatu peralatan proses atau sistem dari jarak jauh secara real time. SCADA berfungsi mulai dari  pengambilan  data  pada  Gardu  Induk,  Gardu  Distribusi  dan  jaringan  listrik  tegangan  menengah, pengolahan  informasi  yang  diterima  sampai  reaksi  yang  ditimbulkan  dari  hasil  pengolahan  informasi.
Secara  umum fungsi  dari  sistem  SCADA  adalah penyampaian  data,  proses  kegiatan  dan  monitoring, fungsi control, dan perhitungan dan pelaporan.
Tujuan  digunakannya sistem SCADA adalah :
 Mempercepat proses pemulihan suplai tenaga listrik bagi konsumen yang mengalami gangguan
 Memperkecil kWh padam akibat gangguan atau pemadaman
 Memantau performa jaringan untuk menyusun perbaikan atau pengembangan sistem jaringan 20 kV
 Mengusahakan optimasi pembebanan jaringan 20 kV

## Fungsi Utama SCADA
Untuk  dapat  menjalankan tugasnya, dispatcher dibantu  oleh sistem SCADA  yang terintegrasi  yang berada  di  dalam  suatu  ruangan  khusus  yang  disebut  Control  Center.  Ruangan  tersebut  adalah  ruangan dimana  ditempatkannya  perangkat-perangkat  komputer  yang  disebut  Master  Station.  Sedangkan  fungsi utama dari sistem SCADA adalah akurasi data dan konversi data.

## Pemrosesan Data
Setiap  data  yang  dikirim  oleh  RTU  akan  diolah  di  master  station,  sehingga  data  tersebut  bisa langsung ditampilkan ke layar monitor dan dispatcher bisa membaca data-data tersebut.

## Supervisory Data
Dispatcher  dapat  mengawasi  dan  mengontrol  peralatan  sistem  tenaga  listrik.  Supervisory  control selau  menggunakan  operasi  dua  tahap  untuk  meyakinkan  keamanan  operasi,  yaitu  pilihan  dan  tahap eksekusi.

## Pemrosesan Event dan Alarm
Event adalah setiap kejadian dari kerja suatu peralatan listrik yang dicatat oleh SCADA. Misalnya, kondisi  normally  close  (N/C)  dan  kondisi  normally  open  (N/O).  Sedangkan  alarm  adalah  indikasi  yang menunjukkan adanya perubahan status di SCADA. Semua status dan alarm pada telesinyal harus diproses untuk mendeteksi setiap perubahan status lebih lanjut untuk event yang terjadi secara spontan atau setelah permintaan remote control yang dikirim dari control center.

## Tagging (Penandaan)
Tagging  adalah  indikator  pemberi  tanda,  seperti  tanda  masuk  atau  keluar.  Tagging  sangat bermanfaat  untuk  dispatcher  di  control  center.  Tagging  digunakan  untuk  menghindari  beroperasinya peralatan  yang  diberi  tanda  khusus,  juga  untuk  memberi  peringatan  pada  kondisi  yang  diberi  tanda khusus.

## Post Mortem Review
Melakukan  rekonstruksi  bagian  dari  sistem  yang  dipantau  setiap  saat  yang  akan  digunakan  untuk menganalisa  setelah  kejadian.  Untuk  melakukan  hal  ini,  control  center  mencatat  terus  menerus  dan otomatis  pada  bagian  yang  telah  didefinisikan  dari  data  yang  diperoleh.  Post  mortem  review  mencakup dua fungsi, yaitu pencatatan dan pemeriksaan.
Sistem SCADA
Arsitektur SCADA Sumber: Materi Diklat Scada PLN
Gambar diatas menjelaskan bahwa SCADA merupakan suatu sistem pengawasan, pengendalian dan pengolahan  data  sistem  tenaga  listrik  secara real  time. Komponen  SCADA meliputi Master  Station, media  telekomunikasi,  dan Remote  Station/Remote  Terminal  Unit (RTU).  SCADA mendapatkan  data secara real  time baik  dari Remote  Terminal  Unit (RTU)  atau  sumber  komunikasi  lainnya  yang  ada  di lapangan,  sehingga  operator  (dispatcher)  memungkinkan  untuk  melakukan pengawasan  (supervisory) operasi  jaringan  tenaga  listrik  dan  pengendalian  peralatan  pemutus  beban  jarak  jauh (remote  controle operation).

## SCADA  yang terintegrasi dengan sistem operasi tenaga listrik menggunakan media GPRS
Pada gambar  diatas, merupakan suatu sistem  operasi  tenaga listrik  yang terintegrasi dengan  sistem SCADA menggunakan media GPRS, Dimana komputer yang ada di pusat kontrol (control centre) akan melakukan kontak dialog/berkomunikasi secara virtual dengan setiap Remote Terminal Unit (RTU) yang ada  pada  pertalatan  listrik  (LBS, Feeder,  Trafo)  secara  bergilir  dengan  periodik  waktu  tertentu,  pada proses  ini  dikenal  dengan  istilah scaning  time. Waktu  yang  diperlukan  komputer  pusat  kontrol  untuk mendapatkan  data-data  dari Remote  Terminal  Unit (RTU)  saat  proses scaning adalah  10  detik,  artinya data-data  yang  ada  pada  komputer  pusat  kontrol    (pembacaan  pengukuran  Arus,  Tegangan,  Daya  aktif dan reaktif serta status peralatan) akan diperbaharui (di- refresh) setiap 10 detik dan setiap pembaharuan data akan disimpan secara otomatis pada Hard Drive komputer pusat kontrol.
Media  telekomunikasi  yang  digunakan  sebagai  perantara  pengiriman  data  dari Remote  Terminal Unit (RTU) ke Master Station ada beberapa macam, diantaranya adalah Power Line Carrier (PLC), Fiber Optic Network, Radio Link/GPRS dan Media komunikasi lainnya.

## Pengaruh Penggunaan SCADA Pada Sistem Distribusi
Penerapan  sistem  SCADA pada  jaringan  distribusi  energi  listrik  dapat  mengefesiensikan  waktu pengendalian  dan  pemulihan  jaringan  listrik,  dapat  memperkecil  area  pemadaman  dan  meningkatkan pelayanan penyaluran listrik kepada konsumen. Dengan sistem SCADA dapat dilakukan manuver beban apabila  terjadi  gangguan.  Beban  yang  dibelakang  titik  gangguan  dari  arah  gardu  induk  yang  semula mensuplai kearah  gangguan  dapat dipindahkan  ke  gardu induk lainnya, sehingga suplai  energi listrik  ke beban yang bebas gangguan tetap dapat di distribusikan. (Andre, 2016)

## METODE PENELITIAN Variabel dan Definisi Operasional
Variabel  keputusan  dapat dinotasikan dengan lambang X. Yang termasuk  dalam indikator  variabel keputusan dalam penilitian adalah sebagai berikut :
a. Jam pada pelanggan (X 1 ) b. Rupiah padam (X 2 )
Variabel  keputusan  merupakan  suatu  indikator  untuk  mencapai  variabel  tujuan.  Yang  mana  variabel tujuan adalah Efisiensi Penggunaan SCADA.

## Metode Analisa Data
Analisis data yang digunakan dalam  penelitian ini adalah metode SCADA terhadap keandalan jaringan distribusi  energi  listrik    dari  berbagai  sumber,  baik  dari  materi  pembelajaran  tentang  SCADA  maupun artikel-artikel yang ada di internet .
Berikut ini merupakan flowchart dari penelitian ini.
Flowchart Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN Cara Kerja Sistem SCADA
SCADA  merupakan  teknologi  yang  menggabungkan  fungsi  pengawasan,  pengendalian  dan pemerolehan/pengambilan  data  jarak  jauh  (remote  area)  yang  terpusat  pada  suatu  tempat  yang  disebut Control Center. Pada Control Center terdapat sebuah atau beberapa Human Machine Interface (HMI) atau Man  Machine  Interface  (MMI)  berupa  monitor  maupun  layar  besar  yang  terdapat  digram-diagram jaringan  yang  memperlihatkan  kondisi  proses  di  lapangan  ataupun  keadaan  peralatan  nun  jauh  di  sana yang terintegrasisistem SCADA. Seperti pengertian di atas, seorang dispatcher secara jarak jauh mampu melakukan perintah (Remote Control/Manuver) terhadap peralatan yang diawasi maupun mengambil data yang  diperlukan  dari  peralatan  tersebut.  Seperti  contohnya  dalam jaringan  listrik  tegangan  tinggi, dispatcher  jika  diperlukan  dapat  melakukan  manuver  menutup/membuka  PMT  (CB)  pada  suatu switchyard  atau  juga  mengambil  data  besaran  Voltage,  Ampere  maupun  beban  listrik  di  suatu  jaringan secara real time.
Apakah  komponen-komponen  dalam  SCADA  yang  dapat  memungkinkan  hal-hal  tersebutdi  atas dapat  dilakukan?  Yang  pertama  adalah  RTU  atau  Remote  Terminal  Unit.  RTU  merupakan  sebuah  alat yang  diletakkan  di  site  (remote  area)  yang  ingin  diintegrasikandengan  sistem  SCADA,  misalnya Switchyard,  Gardu  Listrik  ataupun  Relay  Room.  RTU  pada  Area  Masohi  ini  adalah  menggunkan  LBS Remote.  Di  dalam  RTU  terdapat  seperangkat  CPU  yang  telah  terprogram  sehingga  mampu meneruskanperintah  dari  Control  Center  ke  peralatan  maupun  mengirimkan  sinyal-sinyal  alarm danbesaran-besaran  (V,  I, freq)  dari  peralatan  ke  Control  Center. Didalam  CPU  tersebut  terdapat perangkat  seperti modem,  memory  (ROM)  dan  processor. Yang  kedua  adalah  media  telekomunikasi, sebagai  media  untuk  menyampaikan  pesan/sinyal  antara  RTU  dengan  Control  Center  dan  sebaliknya. Media komunikasi bisa berupa media kabel, power line carrier, sinyal gsm, serat optik maupun frekuensi radio . Yang  ketiga  adalah  protokol,  komunikasi  antara  Control  Center  dengan  RTU  di  remote  area memanfaatkan  sebuah  protokol,  contohnya  HNZ,  Indactic  33,  maupun  IEC  60870.  Dan  yang  terakhir
adalah  Control  Center  seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  diatas. Di  control  center  dispatcher mampu  melakukan  semua  fungsi  SCADA  memanfaatkan  perangkat-perangkat  IT  seperti  mimic  display (HMI),  komputer  dan  server. Jadi  dari  penjelasan  singkat  di  atas, terjadi  proses  sistematis  berupa pengawasan,pengendalian dan pengambilan data dari Control Center terhadap peralatan di lapangan yang terpasang  Remote  Terminal  Unit  melalui  media  telekomunikasi  yang  semuanya  dijalankan  secara automatis oleh program yang diatur dan diawasi oleh dispatcher.

## Implementasi Scada pada PLN Area Masohi

## A. Sebelum Menggunakan SCADA
Sebelum  penggunaan  SCADA  diterapkan,  kegiatan  pemulihan  jaringan  distribusi  di  Area  Masohi masih menggunakan tenaga manual yaitu dengan menggunakan pihak ketiga disini yantek atau pelayanan teknik  untuk  mengatasi  gangguan. Tugas  dari  yantek  ini  adalah  untuk  membantu  menjalankan  prosedur pemulihan  jaringan  yang  terjadi  akibat  adanya  gangguan.  Kegiatan  yantek  sebelum  adanya  SCADA  ini adalah  melakukan  Penormalan  Gangguan  dengan  mengunjungi  lokasi  titik  penormalan  tersebut  dengan mengendarai  angkutan.  Hal  ini  membuat  kinerja  PLN  tentang  SAIDI  dan  SAIFI  meningkat  serta kehilangan pendapatan karena banyak waktu terbuang untuk melakukan penormalan gangguan.
1. Analisa SAIDI dan SAIFI sebelum adanya SCADA
Nilai Saidi dan Saifi tahun 2016 sebelum adanya SCADA
Jam / Plgn Menit / Plgn Masohi 38.566 17.076 24.040,03 1.442.401,80 0,62 37,40 0,44 Masohi 38.734 33.938 39.131 2.347.833,00 1,01 60,61 0,88 Masohi 38.878 43.906 47.727,75 2.863.665,00 1,23 73,66 1,13 Masohi 39.047 83.476 67.657,10 4.059.426,00 1,73 103,96 2,14 Masohi 39.157 100.025 78.557,65 4.713.459,00 2,01 120,37 2,55 Masohi 39.321 121.425 97.537,05 5.852.223,00 2,48 148,83 3,09 Masohi 39.486 229.757 159.380,36 9.562.821,60 4,04 242,18 5,82 Masohi 39.736 281.100 187.787,42 11.267.245,20 4,73 283,55 7,07 Masohi 39.933 365.818 589.673,65 35.380.419,00 14,77 885,99 9,16 Masohi 40.200 458.331 740.236,51 44.414.190,60 18,41 1.104,83 11,40 Masohi 40.392 669.245 865.067,79 51.904.067,40 21,42 1.285,01 16,57 Masohi 41.069 814.338 1.052.775,10 63.166.506,00 25,63 1.538,06
19,83 Bulan SAIDI SAIFI Menit x Plgn Padam Jam x Plgn Padam Area Jml Plgn Padam Jml Plgn Jan Nov Dec Aug Sep Oct Mar Apr Jul Jun May Feb
Pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa nilai SAIDI dan SAIFI tiap bulan bertambah dengan nilai SAIDI Komulatif sebesar 1.538,06 menit/pelanggan dan SAIFI Komulatif sebesar 19,83 kali pada bulan desember,  nilai  tersebut  sangat  tinggi  dibandingkan  dengan  Target  kinerja  yang  ditetapkan  oleh Manajemen PLN yaitu SAIDI sebesar 615 menit/pelanggan dan SAIFI 14,58.

## 2. Analisa Waktu penormalan
Single Line Diagram Sistim Masohi

## Analisa Rupiah padam sebelum adanya SCADA
Pada  tabel diatas, dijelaskan  bahwa  kondisi  penormalan  ini  adalah  pada  saat  Black  Out  sistim, dengan  urutan  Prioritas  Penormalan,  di  dapatkan  total  rupiah  padam  sebesar  Rp  7.503.269  apabila diketahui Rp/kWH adalah Rp 1467.28.

## B. Sesudah Menggunakan SCADA
Sejak tahun 2017 dilakukan upgrade dalam hal sistem supervisi yang menjadikan SCADA menjadi suatu  keharusan  untuk  kehandalan  dan  efisiensi  operasional  PLN  khususnya  APD  sebagai  pihak  yang mengatur  distribusi  pasokan  listrik.  Setelah  menggunakan  SCADA,  kebutuhan  untuk melakukan pengawasan kelangsungan penyaluran tenaga listrik dengan melakukan pengumpulan informasi keadaan peralatan di lapangan dan mengambil tindakan atas dasar informasi tersebut secara remote/jarak jauh, real time  dan  terpusat  sehingga  didapat  efisiensi  dan  efektifitas  menyeluruh  dalam  operasional  di  LBS maupun pada Master Station.
1. Analisa SAIDI SAIFI setelah adanya SCADA

## Nilai SAIDI dan SAIFI setelah adanya SCADA
Jam / Plgn Menit / Plgn Masohi 38.566 15.328 16.087,00 965.220,00 0,42 25,03 0,40 Masohi 38.734 27.895 26.411 1.584.660,00 0,68 40,91 0,72 Masohi 38.878 32.221 32.287,00 1.937.220,00 0,83 49,83 0,83 Masohi 39.047 49.097 47.726,00 2.863.560,00 1,22 73,34 1,26 Masohi 39.157 59.751 55.411,90 3.324.714,00 1,42 84,91 1,53 Masohi 39.321 72.189 68.287,70 4.097.262,00 1,74 104,20 1,84 Masohi 39.486 133.065 110.856,48 6.651.388,80 2,81 168,45 3,37 Masohi 39.736 171.265 126.733,08 7.603.984,80 3,19 191,36 4,31 Masohi 39.933 223.973 355.495,61 21.329.736,60 8,90 534,14 5,61 Masohi 40.200 302.417 441.390,61 26.483.436,60 10,98 658,79 7,52 Masohi 40.392 483.287 520.031,14 31.201.868,40 12,87 772,48 11,96 Masohi 41.069 612.749 618.304,92 37.098.295,20 15,06 903,32 14,92
Mar Apr Jul Jun May Feb Nov Dec Aug Sep Oct Jam x Plgn Padam Area Jml Plgn Padam Jml Plgn Jan Bulan SAIDI SAIFI Menit x Plgn Padam
Pada tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa nilai SAIDI dan SAIFI tiap bulan bertambah dengan nilai SAIDI  Komulatif  sebesar  903,32  menit/pelanggan  dan  SAIFI  Komulatif  sebesar  14,92  kali  pada  bulan desember, nilai tersebut sudah menurun dibandingkan dengan sebeluma adanya SCADA walaupun Nilai tersebut belum memenuhi Target kinerja yang ditetapkan oleh Manajemen PLN yaitu SAIDI sebesar 615 menit/pelanggan dan SAIFI 14,58 karna masih banyak Gangguan Jaringan yang ada.

## 2. Analisa Waktu Penormalan
Analisa Rupiah padam setelah adanya SCADA.
Pada  tabel diatas, dijelaskan  bahwa  kondisi  penormalan  ini  adalah  pada  saat  Black  Out  sistim, dengan  urutan  Prioritas  Penormalan,  di  dapatkan  total  rupiah  padam  sebesar  Rp  1.608.376  rupiah diketahui Rp/kWH adalah Rp 1467.28.
Dengan  adanya  SCADA,  PLN  mendapatkan  SAVING  sebesar  Rp 7.503.269 – Rp  1.608.376 = Rp 5.894.893
Kontrak Pengadaan dan Pemasangan Mini SCADA Distribusi 20 kV tahun 2017
Jika  pada  proses  yang  lama  saat  tidak  menggunakan  SCADA  proses  supervisi  dilakukan  secara manual,  pada  saat  menggunakan  SCADA  proses  tersebut  diambil  alih  oleh  komputer  secara  otomatis. Update  informasi  seperti  telemetering,  telestatus,  dan  telekontrol  dilakukan  setiap  waktu  tertentu  dan hasilnya  langsung  terkirim  secara  otomatis  hanya  saat  adanya  perubahan  nilai  sehingga  jaringan  pada Master  Station  tidak  dihujani  trafik  data  secara  berlebihan.  Melalui  proses  ini,  operator  pada  Master Station tidak perlu lagi mendata satu persatu setiap Section dalam wilayahnya karena hal tersebut sudah dilakukan  melalui  SCADA,  terlebih  lagi  adanya  HMI  membuat  operator  lebih user  friendly  dalam melakukan pengawasan dan  kemudahan  memahami setiap  masalah dan perubahan  yang  ada pada setiap Section.

## 3. Analisa Kembali Modal
Dengan menggunakan SAVING yang di dapatkan setelah penggunaan SCADA maka dapat dihitung kembali modal pemasangan SCADA apabila dalam 1 tahun terjadi beberapa kali penormalan dengan data sebagai berikut :
Data Black Out Sistem Area Masohi Bulan Jumlah x BO Oktober 1 November Desember TOTAL 1
Blackout Sistem Tahun 2016
Bulan
Jumlah x BO Januari 1 Februari Maret 1 April 1 Mei 1 Juni Juli Agustus 1 September Oktober November Desember TOTAL 5 Blackout Sistem Tahun 2017 Bulan Jumlah x BO Januari Februari
Maret 1 April Mei 1 Juni Juli 1 Agustus September 1 Oktober November Desember TOTAL 4

## Blackout Sistem Tahun 2018
Rupiah Padam sebelum pemasangan SCADA pada Oktober 2016 – Oktober 2017 adalah sebagai berikut : Jumlah Blackout (Penormalan) = 6 Kali (Oktober 2016 – Oktober 2017) Rupiah padam sebelum pemasangan SCADA = Rp 7.503.269 x 6 = Rp 45.019.616 Rupiah padam setelah pemasangan SCADA   = Rp 1.608.376 x 6 = Rp 9.650.255
Saving setelah pemasangan SCADA = Rp 45.019.616 - Rp 9.650.255 = Rp 35.369.361 Maka dapat kembali modal dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut : Kembali Modal = Investasi Pemasangan SCADA SAVING = Rp 1.452.798.600 Rp 35.369.361 = 41 bulan

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian, maka kesimpulan penelitian ini yaitu :
1. Jaringan  Distribusi  Energi  Listrik  pada  PT.  PLN  (Persero)  Area  Masohi  secara  umum  mengalami peningkatan indeks keandalan setelah terintegrasi dengan sistem SCADA dengan parameter indeks SAIDI sebesar 15,04 Jam/pelanggan dan SAIFI  sebesar 14,92 kali/pelanggan.
2. Dengan adanya SCADA PT.PLN Area Masohi dapat melakukan SAVING rupiah padam sebesar Rp 35.369.361.
3. Dengan adanya SCADA PT.PLN Area Masohi mendapatkan kemudahan dalam proses penormalan sistem dengan cepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Andre,  M.  H.  (2016). Analisis  Keandalan  Penggunaan  Scada  Pada  Jaringan  Distribusi  20  Kv  Di PT. PLN  (Persero) Feeder  15  Bangau  Sakti  Menggunakan  Metode  Reliability  Network  Equivalent Approach (RNEA) , Tugas Akhir, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Fardiana,  D., (2003)., Sistem SCADA Pada  Operasi  Jaringan  Spindle  PT.PLN  (persero)  Distribusi Jakarta Raya dan Tanggerang, Universitas Gunadarma, Jakarta.
Julianto,  K.,  Nugraha,  D.  W.,  &  Dodu,  A.  E.  (2014). Evaluasi  Penggunaan  Scada  Pada  Keandalan Sistem Distribusi PT. PLN (Persero) Area Palu. Jurnal Mektrik, Vol. 1 No. 1., pp.1-10. Soleh,  Muhammad. (2014)., Desain  Sistem  SCADA  Untuk  Peningkatan  Pelayanan  Dan  Efisiensi Operasional Sistem Tenaga Listrik di APJ Cirebon. Incom Tech, Jurnal Telekomunikasi Vol. 5. ________ SPLN  No.59.  1985. Keandalan  Pada  Sistem  Distribusi  20  kV  dan  6  kV, Perusahaan  Umum Listrik Negara, Jakarta.
________ SPLN  S6.001.    2008. Perencanaan  dan  Pembangunan  Sistem SCADA , Perusahaan  Umum Listrik Negara, Jakarta.
Wicaksono, H. P.( 2012)., Analisa Keandalan Sistem Distribusi PT.PLN (Persero) Wilayah Kudus Pada Feeder  KDS  2,  KDS  4,  KDS  8,  PTI  3  dan  PTI  5.  Menggunakan  metode  Section  Technique  dan Running  Keandalan  Software ETAP, Teknik  Elektro  Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember, Surabaya.