18  Siagian, et al., Analisis Kehandalan Sistem Konfigurasi Jaringan Penyulang 20 Kv di PT. PLN (Persero) ULP Pakam Kota Berbasis Matlab

## Analisis Kehandalan Sistem Konfigurasi Jaringan Penyulang 20 Kv di PT. PLN (Persero) ULP Pakam Kota Berbasis Matlab
Abendanon Siagian 1 , Zulkarnain 2 , Muhammad Erpandi Dalimunthe 3 , Zuraidah Tharo 4 1234 Program Studi Teknik Elektro, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia correponding author(s): abendanonsiagian12@gmail.com
Abstrak —Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan mengetahui sistem konfigurasi jaringan 20 kV di PT. PLN (Persero) ULP Pakam Kota yang memiliki total 15 sumber jaringan 20 kV (15 Penyulang 20 kV) untuk mensuplai listrik di  wilayah  kerja  PLN  ULP  Pakam  Kota  yang  terdiri  dari  5  Kecamatan  yang  berada  di  Kabupaten  Deli  Serdang  yakni Kecamatan  Lubuk  Pakam,  Kecamatan  Pagar Merbau,  Kecamatan  Beringin,  Kecamatan  Pantai  Labu,  dan  Kecamatan Batang Kuis. Selain mengaliri listrik untuk masyarakat umum wilayah kerja ULP Pakam kota juga memiliki pelanggan- pelanggan  objek  vital  seperti  Bandara  Kuala  Namu,  Kantor  Bupati  Deli  Serdang,  POLRESTA  Deli  Serdang,  RSU Medistra,  RSUD  H.  Amri  Tambunan,  RSU  Sari  Mutiara,  Kejaksaan  Negeri  Deli  Serdang,  KODIM  0204  Deli  Serdang, Kantor DPRD Deli Serdang, BNN Deli Serdang & Lapas Kelas II-B Lubuk Pakam. Dengan demikian kesediaan pasokan tenaga  listrik  yang  handal  menjadi  poin  utama  untuk  menjamin  kepuasaan  terhadap  pelanggan.  Kehandalan  sistem tenaga  listrik  dapat  dinilai  saat  keadaan  beroperasi  normal,  pasca  gangguan  &  saat  pemeliharaan  jaringan.  Dengan adanya analisis sistem konfigurasi jaringan, akan dapat diketahui bentuk dari sistem jaringan distribusi 15 penyulang 20  kV,  skema  manuver  jaringan,  dan Energy  Not  Supllied (ENS)  terselamatkan  yang  diakibatkan  oleh  gangguan ataupun pemeliharaan jaringan distribusi. Perhitungan ENS akan dihitung dengan menggunakan aplikasi Matlab.
Kata Kunci —Energy Not Supplied (ENS), Konfigurasi, Matlab
Abstract —This research aims to study and determine the 20 kV network configuration system at PT. PLN (Persero) ULP Pakam City which has of 15 feeders supply 20 kV network sources (15 feeders 20 kV) to supply electricity in the PLN ULP Pakam City working area which consists of 5 sub-districts in Deli Serdang Regency, namely Lubuk Pakam Sub-district,  Pagar  Merbau  Sub-district,  Beringin  District,  Pantai  Labu  District,  and  Batang  Kuis  District.  Apart  from supplying electricity to the general public, the ULP Pakam city working area also has vital object customers such as Kuala  Namu  Airport,  Deli  Serdang  Regent's  Office,  Deli  Serdang  POLRESTA,  Medistra  Hospital,  H.  Amri  Tambunan Regional  Hospital,  Sari  Mutiara  Hospital,  Deli  Serdang  District  Prosecutor's  Office,  KODIM  0204  Deli  Serdang,  Deli Serdang DPRD Office, Deli Serdang BNN & Lubuk Pakam Class IIB Prison. Thus, the availability of a reliable electricity supply is the main point to ensure customer satisfaction. The reliability of the electric power system can be assessed during  normal  operating  conditions,  after  disturbances  &  during  network  maintenance.  By  analyzing  the  network configuration system, it will be possible to know the shape of the distribution network system with 15 feeders 20 kV, the network maneuvering scheme, and the saved Energy Not Supplied (ENS) caused by disruption or maintenance of the distribution network. ENS calculations will be calculated using the Matlab application.
Keywords —Configuration, Energy Not Supplied (ENS), Matlab

## I. P ENDAHULUAN
Fungsi  utama suatu sistem distribusi dalam suatu jaringan ketenagalistrikan adalah  untuk mentransfer energi secara  aman  dan  andal  dari  jaringan  transmisi  ke  pengguna  akhir.  Hasilnya,  penyedia  layanan  memiliki  insentif yang  kuat  untuk  terus  meningkatkan  kualitas  produk  dan  layanan  yang  mereka  berikan  konteks,  PT.  PLN (Persero)  merupakan  perusahaan  nasional  yang  mengkhususkan  diri  pada  penyediaan  dan  distribusi  energi bersih kepada konsumen  [1].
Kemajuan sistem distribusi didasarkan pada seberapa baik sistem tersebut dapat menjalankan fungsinya dan terus menyediakan energi ramah lingkungan kepada konsumen. Jam kerja sistem distribusi menghadapi berbagai tantangan.  Hal  ini  disebabkan  adanya  peristiwa  acak  yang  berpotensi  memperbaiki  distribusi  sistem  sedangkan keadaan  operasional  sistem  dapat  berubah  akibat  beban  listrik  berfluktuasi  dan  jaringan  peralatan  keluar  dari operasi  tidak  terjadi.  menyebabkan  masalah  dengan  pengoperasian  sistem  berbasis  daftar.  Oleh  karena  itu, pemeliharaan dan pengoperasian sistem daftar harus dilakukan secara hati  - hati dan konsisten guna mengatasi berbagai permasalahan [2].
Kualitas  atau  keandalan  tegangan  dan  frekuensi  yang  dihasilkan  pembangkit  harus  sesuai  dengan  standar. Jika  nilai-nilai  ini  tidak  sesuai  dengan  standar,  maka  kualitas  atau  keandalan  tegangan  dan  frekuensi  tersebut tidak memenuhi standar yang diinginkan [2].
Ketika menjalankan jaringan distribusi, sangat penting untuk mempertimbangkan faktor keandalan. Gangguan yang sering terjadi pada jaringan distribusi saat ini dapat memengaruhi keandalan dalam penyediaan energi listrik.
Kinerja sistem distribusi adalah sejauh mana sistem atau bagian sistem dapat memberikan hasil yang optimal dalam situasi dan waktu tertentu. Untuk mengukur kinerja sistem, analisis dan perhitungan diperlukan. Kontinuitas pelayanan  adalah  komponen  penting  dalam  penilaian  kualitas  layanan,  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  jenis  dan peralatan penyalur serta peralatan perlindungan yang digunakan  [3]. Jaringan distribusi sebagai sarana penyalur energi listrik mempunyai tingkat kontinuitas pelayanan secara terus menerus. Kehandalan sistem jaringan tenaga listrik  menjadi  poin  utama  dalam  pelayanan  terhadap  seluruh  pelanggan  PLN  yang  ada  khususnya  di  wilayah kerja  ULP  Pakam  Kota.  Tingkat  kehandalan  harus  diperhatikan  mulai  dari  sistem  beroperasi  secara  normal  [4], pasca  gangguan,  maupun  saat  akan  dilakukan  pemeliharaan.  Dengan  mengetahui  sistem  konfigurasi  jaringan penyulang  20  kV  PT.  PLN  (Persero)  ULP  Pakam  Kota  dengan  total  15  sumber  penyulang  yakni,  penyulang TW.01, PC.03, PU.02, KL.01, KL.02, KU.01, KU.02, KU.03, KA.01, KA.02, KA.04, ST.01, ST.02, SR.03 & SN.01 yang  di  suplai  dari  4  gardu  induk  yakni  Gardu  Induk  Tanjung  Morawa,  Gardu  Induk  Perbaungan,  Gardu  Induk Kuala Namu & Gardu Induk Sei Rotan yang masing-masing penyulang memiliki sistem yang berbeda-beda dalam hal pendistribusiannya.

## II. T INJAUAN P USTAKA

## A.  Sistem Distribusi Tenaga Listrik
Mengalirkan tenaga listrik dari Gardu Induk Distribusi ke pelanggan dengan tingkat pelayanan  yang memadai adalah  tujuan  utama  sistem  distribusi.  Kontinuitas  layanan,  yang  bergantung  pada  desain  dan  pembangunan jaringan  serta  peralatan  tegangan  menengah,  merupakan  komponen  mutu  layanan  yang  penting.  Karena sebagian besar gangguan sistem tenaga listrik terjadi di jaringan distribusi, terutama yang bekerja pada tegangan menengah, penanganan gangguan dengan cepat merupakan masalah utama dalam menjalankan fungsi jaringan distribusi  ini.  Akibatnya,  tingkat  kehandalan  sangat  penting  untuk  mengevaluasi  kinerja  sistem  distribusi  tenaga listrik.

## B.  Gangguan Pada Sistem Distribusi Tenaga Listrik
Situasi  di  mana  sistem  tenaga  listrik  mengalami  gangguan  yang  menyebabkan  relay  pengaman  penyulang berfungsi  untuk  memutus sirkuit  breaker di  gardu  induk  dikenal  sebagai  gangguan  sistem  distribusi.  Peralatan pengaman  digunakan  untuk  mencegah  kerusakan  pada  peralatan  yang  dilalui  oleh  arus  gangguan  tersebut  [5]. Gangguan dapat berasal dari dalam sistem atau dari luar sistem.
1.  Gangguan dari dalam sistem antara lain:
a.  Tegangan lebih atau arus lebih
b.  Pemasangan yang kurang tepat
c.  Usia peralatan atau komponen
2.  Gangguan dari luar sistem antara lain:
a.  Dahan/ranting pohon yang mengenai SUTM
b.  Sambaran petir
c.  Cuaca ekstrim
d.  Kerusakan peralatan
e.  Gangguan binatang
f.  Gangguan papan reklame
g.  Gangguan pembangunan/renovasi gedung
Berdasarkan sifatnya, gangguan sistem distribusi dibagi menjadi dua, yaitu:
1.  GangguanTemporer
Gangguan yang bersifat sementara adalah gangguan yang cenderung hilang dengan sendirinya dan dapat diperbaiki  dengan  cara  sementara,  seperti  memutuskan  sirkuit  yang  terganggu  untuk  sementara  waktu sebelum mengembalikannya ke keadaan normal. Ini dapat dilakukan secara otomatis atau dengan intervensi manual oleh operator. [5].

## 2.  Gangguan Permanen
Gangguan  bersifat  permanen,  yang  berarti  bahwa  tindakan  diperlukan  untuk  memperbaiki  atau menghilangkan  sumbernya.  Ini  ditunjukkan  oleh  pemutus  daya  yang  terus  memicu  kembali  (trip)  setelah operator mencoba menghidupkannya kembali setelah gangguan.
20  Siagian, et al., Analisis Kehandalan Sistem Konfigurasi Jaringan Penyulang 20 Kv di PT. PLN (Persero) ULP Pakam Kota Berbasis Matlab

## C.  Manuver Jaringan Distribusi
Manajemen  jaringan  adalah  pengalihan  pasokan  listrik  dari  satu  sumber  ke  sumber  lain;  ini  dapat  terjadi  dari sumber  A  ke  sumber  B  atau  sebaliknya.  Tujuannya  adalah  untuk  memastikan  ketersediaan  listrik  terus  berjalan, menghindari  pemadaman,  atau  mengurangi  area  yang  terkena  pemadaman  karena  gangguan  atau  kegiatan pemeliharaan jaringan.
Kegiatan yang dilakukan dalam manuver yakni:
a. Memisahkan  bagian-bagian  jaringan  yang  semula  terhubung  dalam  keadaan  bertegangan/tidak bertegangan.
b. Menghubungkan  bagian-bagian  jaringan  yang  terpisah  menurut  keadaan  operasi  normalnya  dalam keadaan bertegangan/tidak bertegangan.
Konfigurasi  jaringan  dan  ketersediaan  peralatan  manuver  di  seluruh  jaringan  sangat  penting  untuk keberhasilan  manuver  secara  teknis.  Peralatan  manuver  yang  dimaksud  termasuk  peralatan  pemutus  dan penghubung seperti PMT, Recloser, LBS, FCO, dan Switch Disconnection [6].

## D.  Aplikasi Matlab
Matlab merupakan singkatan dari Matrix Laboratory yang dapat digunakan dalam:
- Pengembangan Algoritma matematika dan komputasi
- Pemodelan, simulasi serta pembuatan prototype dari penerima data
- Analisa, explorasi, dan visualisasi data
- Scientific dan engineering
- Pengembangan aplikasi berbasis grafik dan pembuatan Graphical User Interface (GUI).
Matlab  adalah  perangkat  lunak  yang  dapat  digunakan  untuk  berbagai  tujuan,  terutama  untuk  situasi  yang membutuhkan  perhitungan  matematis  [7].  Matlab  menggunakan  operasi  matriks  untuk  menjalankan  semua perhitungan matematisnya. Matlab akan berfungsi sebagai program untuk menghitung Energy Not Supplied (ENS).

## III. M ETODE P ENELITIAN
A.  Diagram Alir Penelitian

## B.  Metode Analisis Data
Untuk  melakukan  analisis  data  dalam  penelitian  ini,  Matlab  aplikasi  digunakan.  Ini  menggunakan  data  yang diperbarui pada bulan Mei 2023 untuk sumber 20 kV PT. PLN (Persero), UID North Sumatra, UP3 Lubuk Pakam, dan ULP Pakam Kota.
1.  Data Penyulang 20 kV beserta sumbernya
2. Single Line Diagram penyulang 20 kV PT PLN (Persero) ULP Pakam Kota
3.  Data beban per penyulang 20 kV PT PLN (Persero) ULP Pakam Kota
4.  Data Switching terpasang pada penyulang 20 kV PT PLN (Persero) ULP Pakam Kota
IV. H

## ASIL DAN P
EMBAHASAN TABEL I. D ATA P ENYULANG 20 K V ULP PT. PLN (P ERSERO ) ULP P AKAM K OTA BESERTA S UMBERNYA Gardu Induk Nama Penyulang Suplai Trafo Daya
Kapasitas Trafo
Daya
Kualanamu KL.01 TD01 30 MVA
KL.02
KU.01
TD02 30 MVA KU.02 KU.03 KA.01 TD03
60 MVA KA.02 KA.04 Sei Rotan ST.01
TD03 60 MVA
ST.02 SR.03 SN01 TD02 60 MVA Perbaungan PC.03 TD02 60 MVA PU.02 Tanjung Morawa TW.01 TD03 60 MVA
Sumber: Data Penyulang 20 kV ULP Pakam Kota dan Sumbernya
22  Siagian, et al., Analisis Kehandalan Sistem Konfigurasi Jaringan Penyulang 20 Kv di PT. PLN (Persero) ULP Pakam Kota Berbasis Matlab
Sumber: Single Line Diagram Per Penyulang 20 kV ULP Pakam Kota
G AMBAR 2. S INGLE L INE D IAGRAM K ESELURUHAN P ENYULANG 20 K V PT PLN (P ERSERO ) ULP P AKAM K OTA
Sumber: Single Line Diagram Per Penyulang 20 kV ULP Pakam Kota
G AMBAR 3. S INGLE L INE D IAGRAM P ENYULANG B ANDARA K UALANAMU (KL.01, KL.02, KU.02, KU.03, ST.01 & ST.02)
Sumber: Single Line Diagram Per Penyulang 20 kV ULP Pakam Kota
G AMBAR 4. S INGLE L INE D IAGRAM P ENYULANG K U .01
24  Siagian, et al., Analisis Kehandalan Sistem Konfigurasi Jaringan Penyulang 20 Kv di PT. PLN (Persero) ULP Pakam Kota Berbasis Matlab
Sumber: Single Line Diagram Per Penyulang 20 kV ULP Pakam Kota
G AMBAR 5. S INGLE L INE D IAGRAM P ENYULANG KA.01
Sumber: Single Line Diagram Per Penyulang 20 kV ULP Pakam Kota
Sumber: Single Line Diagram Per Penyulang 20 kV ULP Pakam Kota
G AMBAR 7. S INGLE L INE D IAGRAM P ENYULANG KA.04
Sumber: Single Line Diagram Per Penyulang 20 kV ULP Pakam Kota
G AMBAR 8. S INGLE L INE D IAGRAM P ENYULANG TW.01
26  Siagian, et al., Analisis Kehandalan Sistem Konfigurasi Jaringan Penyulang 20 Kv di PT. PLN (Persero) ULP Pakam Kota Berbasis Matlab
Sumber: Single Line Diagram Per Penyulang 20 kV ULP Pakam Kota
G AMBAR 9. S IGLE L INE D IAGRAM P ENYULANG PC.03
Sumber: Single Line Diagram Per Penyulang 20 kV ULP Pakam Kota
G AMBAR 10. S INGLE L INE D IAGRAM P ENYULANG PU.02
Sumber: Single Line Diagram Per Penyulang 20 kV ULP Pakam Kota
G AMBAR 11. S INGLE L INE D IAGRAM P ENYULANG SN.01
Sumber: Single Line Diagram Per Penyulang 20 kV ULP Pakam Kota
G AMBAR 12. S INGLE L INE D IAGRAM P ENYULANG SR.03
28  Siagian, et al., Analisis Kehandalan Sistem Konfigurasi Jaringan Penyulang 20 Kv di PT. PLN (Persero) ULP Pakam Kota Berbasis Matlab
T ABEL II. D ATA B EBAN P ENYULANG 20 K V PT PLN (P ERSERO ) ULP P AKAM K OTA Gardu Induk Nama Penyulang LWBP WBP Kualanamu KL.01 73 83 KL.02 73 83 KU.01 197 213 KU.02 7 7 KU.03 7 7 KA.01 146 206 KA.02 104 150 KA.04 97 123 Sei Rotan ST.01 20 20 ST.02 20 20 SR.03 45 60 SN01 105 155 Perbaungan PC.03 48 69 PU.02 46 83 Tanjung Morawa TW.01 166 175
Sumber: Data Beban Penyulang 20 kV ULP Pakam Kota
T ABEL III. D ATA S WITCHING P ENYULANG 20 K V ULP P AKAM K OTA PENYULANG LBS MOTORIZED RECLOSER GARDU HUBUNG
KL.01
- - 1 KL.02 - - KU.02 - - KU.03 - - ST.01 - - ST.02 - - KU.01 6 1 - KA.01 7 - - KA.02 5 1 - KA.04 3 - - PC.03 6 - - PU.02 2 - - SN.01 5 1 - SR.03 2 - - TW.01 4 - - TOTAL 40 3 1
Sumber: Data Beban Penyulang 20 kV ULP Pakam Kota

## A.  Skema ManuverPenyulang20 kV ULP Lubuk Pakam Kota
Manuver  atau  memanipulasi  jaringan  distribusi  adalah  serangkaian  kegiatan  membuat  modifikasi  terhadap operasi  normal  dari  jaringan  akibat  dari  adanya  gangguan  atau  pekerjaan  jaringan  yang  membutuhkan pemadaman  tenaga  listrik,  sehingga  dapat  mengurangi  daerah  pemadaman  dan  agar  tetap  tercapai  kondisi penyaluran  tenaga  listrik  yang  semaksimal  mungkin.  Berikut  skema  manuver  di  PT  PLN  (Persero)  ULP  Pakam Kota:
T ABEL IV. S KEMA M ANUVER DI PT PLN (P ERSERO ) ULP P AKAM K OTA
PENYULANG MANUVER 1 MANUVER 2 MANUVER 3 MANUVER 4 KL01 & KL02 ST.01 & ST.02 KU.02 & KU.03 - - KU.01 KA.01 SN.01 - - KA.01 KU.01 KA.02 TW.01 PC.03 KA.02 TW.01 KA.01 SR.03 - KA.04 PC.03 PU.03 - - PC.03 KA.04 TW.01 KA.01 PU.02 PU.02 PC.03 TB.02 - - TW.01 PC.03 KA.01 TM.02 - SN.01 SR.03 SR.05 SN.01 - SR.03 KA.02 SN.01 - -
Sumber: Data Beban Penyulang 20 kV ULP Pakam Kota
a)  KL.01  &  KL.02,  ST.01  &  ST.02,  KU.02  &  KU.03  menggunakan  sistem  konfigurasi  jaringan  spindel, terhubung  oleh  Gardu  Hubung  Kualanamu,  yang  dimana  KL.01  &  KL.02  menjadi  suplai  utama  dengan ST.01 & ST.02 sebagai backup manuver 1 dan KU.02 & KU.03 sebagai Backup manuver 2.
b)  KU.01  menggunakan  sistem  konfigurasi  jaringan  loop,  yang  dimana  dapat  terhubung  ke  KA.01  sebagai backup manuver 1 dan SN.01 sebagai backup manuver 2.
c)  KA.01  menggunakan  sistem  konfigurasi  jaringan  loop,  yang  dimana  dapat  terhubung  ke  KU.01  sebagai backup  manuver  1,  KA.02  sebagai  backup  manuver  2,  TW.01  sebagai  backup  manuver  3,  dan  PC.03 sebagai backup manuver 4.
d)  KA.02  menggunakan  sistem  konfigurasi  jaringan  loop,  yang  dimana  dapat  terhubung  ke  TW.01  sebagai backup manuver 1, KA.01 sebagai ackup manuver 2 dan SR.03 sebagai backup manuver 3.
e)  KA.04  menggunakan  sistem  konfigurasi  jaringan  loop,  yang  dimana  dapat  terhubung  ke  PC.03  sebagai backup manuver 1, dan PU.03 (Penyulang perbaungan) sebagai backup manuver 2.
f)  PC.03  menggunakan  sistem  konfigurasi  jaringan  loop,  yang  dimana  dapat  terhubung  ke  KA.04  sebagai backup  manuver  1,  TW.01  sebagai  backup  manuver  2,  KA.01  sebagai  backup  manuver  3  dan  PU.02 sebagai backup manuver 4.
g)  PU02  menggunakan  sistem  konfigurasi  jaringan  loop,  yang  dimana  dapat  terhubung  ke  PC.03  sebagai backup manuver 1 dan TB.02 (Penyulang Galang) sebagai backup manuver 2.
h)  TW.01  menggunakan  sistem  konfigurasi  jaringan  loop,  yang  dimana  dapat  terhubung  ke  PC.03  sebagai backup  manuver  1,  KA.01  sebagai  backup  manuver  2  dan  TM.02  (Penyulang  Tanjung  Morawa)  sebagai backup 3.
i)  SN.01  menggunakan  sistem  konfigurasi  jaringan  loop,  yang  dimana  dapat  terhubung  ke  SR.03  sebagai backup  manuver  1,  SR.05  (Penyulang  Tanjung  Morawa)  sebagai  backup  manuver  2  dan  KU.01  sebagai backup manuver 3.
j)  SR.03  menggunakan  sistem  konfigurasi  jaringan  loop,  yang  dimana  dapat  terhubung  ke  KA.02  sebagai backup manuver 1 dan SN.01 sebagai backup manuver 2.

## B.  Analisis Perhitungan ENS (Energy Not Supplied)
ENS ( Energy Not Supplied ) merupakan penjumlahan dari daya yang tidak tersuplai kepada pelanggan selama periode tertentu . Ini didefinisikan sebagai penjumlahan energi tidak diberikan karena gangguan atau pemeliharaan pada jaringan.
ENS = ∑ [Gangguan (kW) x Durasi (h)] (1)
Pada  tanggal  16  Mei  2023  pukul  19:26:00  WIB  s/d  18  Mei  2023  pukul  01:26:00  WIB  dilakukan  manuver jaringan  tegangan  menengah  dari  penyulang  KU.01  ke  penyulang  KA.01  yang  diakibatkan  gangguan  Saluran Kabel  Tanah  Tegangan  Menengah  (SKTM)  pada  penyulang  KU.01  kontak  dengan  beban  penyulang  213  A, tegangan 20.000 V.
a.  Perhitungan Secara Manual
P
= V x I x Cos phi x √3 (2)
30  Siagian, et al., Analisis Kehandalan Sistem Konfigurasi Jaringan Penyulang 20 Kv di PT. PLN (Persero) ULP Pakam Kota Berbasis Matlab
= 20.000V x 213 A x 0,85 x 1,732 = 6.271.572 W = 6.271,572 kW
ENS = ∑ [6.271,572 kW x 30 Jam] = 188.147,16 kWh
Jadi energi yang harusnya tidak terjual pasca gangguan yang terjadi pada periode tersebut adalah: 188.147,16 kWh, jika dikonversikan ke Rp.- dengan Tarif Dasar Listrik per kWh adalah Rp.1444 maka diperoleh:
kWh x Tarif Dasar Listrik
= 188.147,16 kWh x Rp.1444,- = Rp. 271.684.499,04
b.  Perhitungan Menggunakan Aplikasi Matlab
Berikut cuplikan perhitungan menggunakan Aplikasi Matlab: >> %Menghitung ENS (Energy Not Suplied) >> V = 20   %tegangan (kV) V = 20.00
>> I = 213   %beban (A) I = 213.00 >> COSQ = 0.85 COSQ = 0.85
>> format bank >> P = V * I * COSQ * 1.732   %(kW) P = 6271.57
>> Jam = 30   %lama waktu manuver Jam = 30.00
>> ENS = P * Jam   %(kWh) ENS = 188147.16
>> %Jika dikonversikan ke Rp.- >> TDL = 1444   %tarif dasar listrik per kWh (Rp.-) TDL = 1444.00
>> ENS * TDL ans = 271684499.04
Jadi energi yang harusnya tidak terjual/tersalurkan pasca gangguan yang terjadi pada periode tersebut dengan perhitungan  manual  maupun  program  Matlab  adalah:  188.147,16  kWh,  jika  dikonversikan  ke  Rp.-  dengan  Tarif Dasar Listrik per kWh adalah Rp.1444 maka diperoleh: kWh x Tarif Dasar Listrik = 188.147,16 kWh x Rp.1444,- = Rp. 271.684.499,04

## V.
K

## ESIMPULAN DAN S ARAN

## A.  Kesimpulan
Sistem konfigurasi jaringan di PT PLN (Persero) ULP Pakam Kota cukup baik dengan sistem konfigurasi jaringan Ring  sebanyak  9  penyulang  (KU.01,  KA.01,  KA.02,  KA.04,  PC.03,  PU.02,  SN.01,  SR.03)  dan  sistem  konfigurasi Spindle sebanyak  6  penyulang  (KL.01,  KL.02,  KU.02,  KU.03,  ST.01,  ST.02).  Keseluruhan  penyulang  di  PT  PLN (Persero)  ULP  Pakam  Kota  sudah  memiliki  penyulang  cadangan  apabila  dibutuhkan  untuk  kegiatan  manuver jaringan.  Berdasarkan  perbandingan  perhitungan  manual  denganprogram  Matlab  dari  kegiatan  manuver  jaringan
penyulang KU.01 ke penyulang KA.01 akibat gangguan Saluran Kabel Tanah Tegangan Menengah (SKTM) KU.01 yang  kontak  diperoleh  hasil  yang  sama  yakni  energy  terselamatkan  sebesar  188.147,16  kWh  atau  Rp. 271.684.499,04.

## B.  Saran
Sebaiknya  dilakukan  evaluasi  berkala  pada  sistem  konfigurasi  jaringan  PT  PLN  (Persero)  ULP  Pakam  Kota setiap  tahunnya  menimbang  peningkatan  jumlah  pelanggan  yang  sangat  tinggi  untuk  dapat  direncanakan penguatan sistem jaringan di masa yang akan datang. Dan hendaknya updating single line diagram penyulang 20 kV harus dilakukan setiap bulannya.

## D AFTAR P USTAKA
[1] R.  Harahap,  H.  Farizi,  S.  T.  Kasim,  and  H.  S.  Syafruddin,  “ANALISIS  INDEKS  KEANDALAN  PADA  JARINGAN  DISTRIBUSI  20  KV PENYULANG KA. 1, KU. 1 DAN TW. 1 DI PT. PLN (Persero) UP3 LUBUK PAKAM,” in Seminar Nasional Teknik (SEMNASTEK) UISU , 2022, pp. 140 –150.
[2] O.  Y.  Bonat,  P.  E.  Pambudi,  and  B.  Firman,  “ANALISIS  KEANDALAN  JARINGAN  DISTRIBUSI  TENAGA  LISTRIK  20  KV MENGGUNAKAN INDEKS SAIDI & SAIFI PADA PT. PLN (PERSERO) APJ YOGYAKARTA,” J. Elektr. , vol. 5, no. 1, pp. 12 –17, 2018.
[3]  D. Candra, R. Gianto, and M. I. Arsyad, “EVALUASI KEANDALAN JARINGAN TEGANGAN MENENGAH 20 KV PENYULANG IMBON DI PT. PLN (PERSERO) ULP KOTA,” J. Tek. Elektro Univ. Tanjungpura , vol. 2, no. 1.
[4] S.  Salahuddin,  R.  Rolianda,  and  B.  Badriana,  “KONFIGURASI  ULANG  JARINGAN  DISTRIBUSI  20  kV  MENGGUNAKAN  METODE NEWTON RAPHSON,” J. Energi Elektr. , vol. 9, no. 2, pp. 1 –7, 2021.
[5] J. M. Siburian, T. Siahaan, and J. Sinaga, “Analisis Peningkatan Kinerja Jaringan Distribusi 20kv Dengan Metode Thermovisi Jaringan PT. PLN (Persero) ULP Medan Baru,” J. Teknol. Energi Uda J. Tek. Elektro , vol. 9, no. 1, pp. 8 –19, 2020.
[6] E. Widodo, “Analisis Pengaruh Manuver Jaringan 20 kV GI Sragen terhadap Susut Daya.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
[7] H.  N.  QASTHARI,  “ANALISIS  KEANDALAN  SISTEM  JARINGAN  DSITRIBUSI  20  kV  MENGGUNAKAN  SECTIONILIZER  DENGAN MENGGUNAKAN SECTION TECHNIQUE (Studi Kasus: PT. PLN (Persero) Rayon Rumbai feeder Rusa).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2021.