Jurnal ELECTRON , Vol. 3, No.2, November 2022, Hal. 71-78 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v3i2.28

## Pengaruh Pemasangan Solar Cell Terhadap Biaya pada Industri PT. Kahatex
Fauzia Haz¹*, Shilham Astif Syarifuddin 1 , Giri Angga Setia 1
Universitas Jenderal Achmad Yani 1 *fauzia.haz@lecture.unjani.ac.id

## ABSTRACT
This study uses data collection methods to compare how effective the use of solar cells is and the data is based on 2 parameters as reference material, namely real data with simulation data where real data obtained from solar cells in PT. KAHATEX while simulating using Pvsyst  software, so  it can be seen that the use of solar cells is  more impactful as a substitute for conventional energy sources. From this data, it can also be calculated how much the costs have been cut and the impact given by the use of solar cells. After the analysis carried out, it was obtained data that each solar cell module produced an average of 1.32 kWh and also obtained data on the cost of electricity usage which was cut by an average of 4.8% of the total electricity demand from one Garment department at PT. KAHATEX. The installation of solar cells in one Garment Department saves electricity in the last 3 months, which is Rp. 31,006,265. The simulation results using Pvsyst software to expand the use of solar  cells  in  the  embroidery  department  showed  that  297  units  of  modules  are  needed  and  the  average  in  one  module generates electricity of 1.18 kWh.
Keywords : Solar cell, Power, Energy.

## INTISARI
Penelitian ini menggunakan metode pengambilan data untuk membandingkan seberapa efektif penggunaan solar cell dan data tersebut berdasar pada  2 parameter sebagai bahan acuan yaitu data real yang ada dengan data simulasi dimana data real yang diperoleh dari solar cell yang ada di PT. KAHATEX sementara simulasinya menggunakan software Pvsyst, sehingga dapat terlihat lebih berdampak penggunaan solar cell sebagai pengganti sumber energi konvensional. Dari data tersebut dapat juga dihitung  berapa  biaya  yang  telah  terpangkas  dan impact yang  diberikan  oleh  penggunaan solar  cell .  Setelah  analisis  yang dilakukan diperoleh data bahwa setiap satu modul solar cell rata-rata menghasilkan 1.32 kWh dan diperoleh juga data cost penggunaan listrik yang terpangkas rata-rata mencapai 4,8% dari kebutuhan listrik total dari satu departemen Garmen di PT. KAHATEX.  Pemasangan solar  cell pada  satu  Departemen  Garment  tersebut  menghemat  pengeluaran  listrik  dalam  3  bulan terakhir itu adalah sejumlah Rp 31.006.265. Hasil simulasi menggunakan software Pvsyst untuk perluasan penggunaan solar cell di departemen bordir diperoleh bahwa diperlukan 297 unit modul dan rata rata dalam satu modul menghasilkan listrik sebesar 1.18 kWh.
Kata kunci: Solar cell, Daya, Energi.

## I. PENDAHULUAN
Di  dunia  industri  listrik  merupakan  suatu  aspek penting.  Tak  sedikit  perusahaan  mengeluarkan  biaya besar  hanya  untuk  biaya  penggunaan  listrik,  seperti penyediaan  bahan  baku  yang  lain  untuk  kebutuhan produksi  karena  hampir  sekitar  40% cost produksi terambil oleh penggunaan energi. Dari sekian banyak inovasi  yang  ditemukan,  pemanfaatan  energi terbarukan  digunakan  oleh  banyak  industri  guna memangkas  cost  penggunaan  listrik  menggunakan solar cell sebagai salah satu sumber listrik[1], seperti pada  PT.KAHATEX,  namun  penggunaan solar  cell
hanya  sebagian  department  saja.  Mengingat  tidak seluruhnya sumber listrik menggunakan sumber PLN yang  digunakan  oleh  PT.  KAHATEX,  maka  perlu diketahui  pengaruh  penggunaan solar  cell terhadap pengurangan cost. Dari  sini  juga  dapat  dilihat  data langsung  secara  real  penggunaan  listrik  yang  berasal dari sumber solar cell dari mulai listrik yang dihasilkan setiap bulan sampai data yang lebih spesifik lagi seperti listrik yang dihasilkan per modul pada solar cell [2]. Konsep yang sederhana dimiliki oleh pembangkit listrik Solar  Cell dimana  proses  pengubahan  bentuk energi  dari  energi  tenaga  surya  menjadi  energi
Jurnal ELECTRON , Vol. 3, No.2, November 2022, Hal. 71-78 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v3i2.28
listrik[3]. Seperti diketahui bahwan tenaga surya/matahari,  merupakan  suatu  energi  yang ditimbulkan  dari  alam.  Melalui  konsep  ini,  sering digaungkan bahwa  sistem solar  cell sering  dikatakan bersih dan ramah lingkungan [4]. Energi matahari ini dapat dijadikan sumber listrik yang diimplementasikan melalui  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS). PLTS  adalah  pembangkit  yang  mengubah  energi surya/matahari   menjadi   energi   listrik sebagai salah satu  sumber  energi  alternatif  yang  ramah  lingkungan (energi terbarukan)[5].
Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis membandingkan  listrik  yang  dihasilkan solar  cell dengan sumber keseluruhan untuk mengetahui berapa rata-rata listrik yang dihasilkan oleh satu modul solar cell dalam keadaan exiting , menganalisis berapa rata- rata  listrik  yang  dihasilkan  oleh solar  cell dalam  3 bulan, menganalisis berapa cost yang terpangkas ketika pemakaian solar  cell [6],  menganalisis  listrik  yang dihasilkan  disimulasi Pvsyst dalam  satu  modul, mengetahui  penggunaan  listrik  maksimal  yang dihasilkan dalam 3 bulan terakhir oleh solar cell yang telah terpasang  dan menganalisis jumlah modul  yang harus  terpasang  ketika  adanya  perluasan  penggunaan solar cell berdasarkan pada simulasi yang dilakukan.

## II. LANDASAN TEORI
A. Solar Cell Solar  Cell adalah  suatu  komponen  yang  dapat digunakan  untuk  mengubah  energi  cahaya  matahari menjadi  energi  listrik  dengan  menggunakan  prinsip yang disebut efek photovoltaic. Efek photovoltaic itu sendiri  adalah  suatu  fenomena  di  mana  muncul tegangan  listrik  karena  adanya  suatu  hubungan  atau kontak  dari  dua  elektroda,  dimana  keduanya dihubungkan  dengan  sistem  padatan  atau  cairan  saat mendapatkan energi cahaya[7].
Solar cell juga memiliki kelebihan menjadi sumber energi  yang  praktis  mengingat  tidak  membutuhkan transmisi  karena  dapat  dipasang  secara  modular  di setiap  lokasi  yang  membutuhkan. Solar  cell tidak memiliki ekses suara seperti pada pembangkit tenaga angin serta dapat dipasang pada hampir seluruh daerah karena  hampir  setiap  lokasi  di  belahan  dunia  ini menerima  sinar  matahari.  Bandingkan  dengan pembangkit  air  ( hydro )  yang  dapat  dipasang  hanya pada daerah-daerah dengan aliran air tertentu. Berbagai keunggulan  ini  maka  tidak  heran  jika  negara-negara maju berlomba mengembangkan solar cell agar dapat
dihasilkan  teknologi  pembuatan solar  cell yang berharga ekonomis.
Hingga  saat  ini  total  energi  listrik  yang dibangkitkan  dengan solar  cell di  seluruh  dunia  baru mencapai  sekitar  12  GW  (bandingkan  dengan  total penggunaan listrik dunia sebesar 10 TW). Dari 12 GW tersebut jerman merupakan negara terbesar yang telah menginstal solar cell nya yaitu sebesar hampir 5 GW. Meskipun  begitu  setiap  tahunnya  terjadi  peningkatan produksi solar  cell dimana  pada  tahun  2008  total produksi solar  cell di  seluruh  dunia  telah  mencapai angka 6,22 GW[6].
Nilai produksi yang terus meningkat ini juga terus diikuti  dengan  upaya  untuk  menurunkan  harga solar cell modul per Watt peaknya. Saat ini harga listrik yang dihasilkan  oleh solar  cell sebesar  50  sen  setiap  kWh yang  relatif  masih  sangat  tinggi  jika  dibandingkan dengan pembangkitan dari sumber lainnya seperti dari pembangkit  termal  yang  hanya  sebesar  8  sen  untuk setiap kWh nya[8].
B. Jenis – jenis solar cel
Monocrystalline  Silicon yaitu  Jenis  panel  surya pertama  yang  akan  kami  bahas  adalah  solar  panel monocrystalline  silicon .  Jenis  komponen  sel  surya yang  satu  ini  merupakan  jenis  yang  paling  banyak digunakan  karena  kelebihan  yang  dimilikinya.  Sel surya  ini  terbuat  dari  silikon  yang  diiris  tipis-tipis dengan menggunakan mesin. Irisan bisa menjadi lebih tipis  dan  juga  karakterisitiknya  identik  karena penggunaan mesin potong ini[9].
Jenis solar panel selanjutnya yang bisa digunakan adalah polycrystalline silicon. Teknologi  panel  surya ini merupakan teknologi panel yang terbuat dari batang silikon yang kemudian dicairkan. Teknologi panel ini memiliki  kelebihan  dari  segi  susunannya  yang  lebih rapi dan lebih rapat. Untuk cirinya, biasanya solar panel ini  memiliki  penampilan  yang  unik  karena  terkesan seperti  ada  retakan-retakan  di  dalam  sel  surya  yang dimilikinya. Teknologi panel surya yang satu ini juga memiliki  kekurangan  yang  cukup  mirip  dengan monocrystalline  silicon yang  telah  disebutkan sebelumnya[9].
Polycrystalline Silicon Panel surya polycrystalline memiliki  kekurangan  ketika  digunakan  pada  daerah yang  rawan  dan  sering  mendung.  Ketika  diletakkan atau  digunakan  pada  area  seperti  ini,  maka  efisiensi yang dimilikinya akan turun. Jika dibandingkan dengan efisiensi monocrystalline, polikristalin  silikon ini memiliki efisiensi yang lebih rendah. Oleh karena itu untuk menghasilkan tenaga listrik dengan jumlah yang
Jurnal ELECTRON , Vol. 3, No.2, November 2022, Hal. 71-78 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v3i2.28
sama,  jenis  panel  tenaga  surya  yang  satu  ini  akan diperlukan penampang yang lebih besar.

## III. METODE PENELITIAN
A. Perhitungan  modul dan pemakaian listrik [10] .
Untuk  memperoleh  data  secara  spesifik  diperlukan beberapa  perhitungan  yang  menggunakan  persamaan sebagai berikut :
∑ konsumsi listrik keseluruhan = ∑ subtotal pemakaian ( kWh )
(1)
Persamaan  1  digunakan  untuk  mengetahui  konsumsi listrik secara keseluruhan di semua departemen di PT. KAHATEX.
X  (listrik  yang  dihasilkan  per  modul)  =  Pv  Yield  :
Jumlah modul
(2)
Persamaan 2 digunakan untuk mengetahui berapa rata- rata listrik yang dihasilkan permodul solar cell dalam satu hari.
X (Permodul selama satu bulan) =∑(X listrik permodul setiap harinya) : ∑(hari)
(3)
Persamaan 3 digunakan untuk mengetahui berapa rata- rata listrik yang dihasilkan permodul dalam satu bulan.
X = X permodul (Januari) + X permodul (Februari) +
X permodul(maret) : 3
(4)
Persamaan 4 digunakan untuk mengetahui berapa rata- rata  listrik  yang  dihasilkan  permodul  dalam  3  bulan terakhir.
∑ Rp yang di pangkas = ∑ kWh solar cell . biaya listrik per kWh (5)
Persamaan  5  digunakan  untuk  mengetahui  berapa nominal  yang  terpangkas  pada  saat  pemakaian  solar cell.
∑ Rp total = ∑ Rp Januari + ∑ Rp Februari  + ∑ Rp Maret
(6)
Persamaan  6  digunakan  untuk  mengetahui  jumlah nominal  total  yang  telah  terpangkas  untuk  cost pengeluaran listrik akibat penggunaan solar cell.
% pengurangan cost penggunaan listrik =    (kWh solar cell)/(listrik yang dibutuhkan)  x 100 (7)
Persamaan  7  digunakan  untuk  mengetahui  jumlah persentase  pengurangan  cost  penggunaan  listrik  pada
solar  cell  dibandingkan  dengan  penggunaan  listrik secara keseluruhan.
Persentase  rata  rata  =  (%  Januari  +  %  Februari  +  %
Maret ) : 3 (8)
Persamaan 8 digunakan untuk mengetahui rata-rata persentase pengurangan listrik dalam 3 bulan terakhir di PT. KAHATEX dibandingkan dengan penggunaan listrik secara keseluruhan.

## B. Data Solar Cell
Gambar 2. Modul solar cell (seraphim).
Tabel 1. Uraian modul solar cell .
module type SRP 440 BMA HV STC NOCT Maximum Power at STC (Pmp) 440 328 Open Circuit Voltage (Voc) 49,7 45,7 Short Circuit Current (Isc) 11,27 9,1 Maximum Power Voltage (Vmp) 41,4 38,3 Maximum Power current (Imp) 10,63 8,57 modul efficiency at STC (ɳm) 20,24
Jurnal ELECTRON , Vol. 3, No.2, November 2022, Hal. 71-78 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v3i2.28
Power Tolerance (0, +3%) Maximum System Voltage 1500V DC Maximum Series Fuse Rating 20

## C. Simulasi Penelitian
Dalam rangka perluasan penggunaan solar cell di PT.  KAHATEX  tentunya  diperlukan  juga  simulasi terhadap  areal  yang  akan  dipasangkan solar  cell tersebut  tujuan  dari  simulasi  ini  sendiri  adalah  untuk mengetahui  berapa  potensi  listrik  yang  dihasilkan  di titik yang akan dipasang solar cell dari simulasi ini juga dapa  diprediksi  berapa  jumlah  modul  yang  harus dipasang agar kebutuhan listrik di departemen tersebut dapat terpenuhi ini menjadi salah satu bagian penting dalam mengambil acuan agar perhitungan biaya yang dikeluarkan akan sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan  dan  berikut  adalah  gambar  diagram  alur pengambilan data simulasi:
Gambar 1. Diagram alur simulasi Pvsyst.
Dari  gambar  1  bisa  dilihat  tahapan  simulasi dimana  pada  saat  memulai  membuka  aplikasi  lalu penulis  menentukan  titik  atau  wilayah  yang  nantinya akan dipasang solar cell setelah sudah menentukan titik yaitu di departemen bordir lalu aplikasi akan memberi saran  sudut  maksimal  yang  digunakan  untuk memperoleh  hasil  yang  maksimal  juga  dan  setelah menyetujui  sudut  yang  digunakan  lalu  menentukan kebutuhan listrik yang ada di departemen bordir perhari untuk  dimasukan  ke  orientasi user  needs setelah memasukan kebutuhan listrik perhari dari departemen bordir  tadi  menetukan  spesifikasi device yang  akan digunakan seperti jenis baterai dan jenis modul.

## HASIL PENELITIAN DAN  PEMBAHASAN

## A. Penggunaan  listrik  secara  keseluruhan  di semua departemen
Sebelum jauh mengetahui seberapa besar cost yang dikeluarakan yang perlu diketahui adalah penggunaan listrik dari semua departemen selama 3 bulan terakhir dan didapat data sebagai berikut :
Tabel 2. Penggunaan listrik secara keseluruhan Departemen Sub Total Pemakaian (KWH) Januari Februari Maret Kaos Kaki 1.355.273,28 1.019.379,78 1.111.523,43 Garmen 178.763,98 174.110,44 207.137,87 Bordir 6.161,13 6.436,25 7.745,89 Handprint 155.605,90 113.294,01 162.187,83 Muratex 394.889,42 420.700,48 448.910,37 Covering 274.028,59 175.912,50 175.551,19 Elastik 32.833,18 33.909,76 37.141,93 Lab. Umum 30.239,08 26.952,26 30.143,93 Jetloom 922.073,88 859.618,53 936.901,72 Finishing 1 638.674,69 580.167,43 655.134,70 Garuk 22.958,61 20.068,34 24.210,33 Plastik 147.923,32 128.522,99 138.201,48 Finishing 2 344.458,77 299.378,51 336.911,16 Maintenanc e 1.405.509,76 1.298.915,51 1.558.989,35 Ipal 225.108,78 199.414,00 238.607,77 Cheese Dyeing 945.030,37 822.604,10 1.049.223,42 Kbs 92.283,25 54.082,76 105.841,89 Total 7.171.815,99 6.233.467,65 7.224.364,26
Jurnal ELECTRON , Vol. 3, No.2, November 2022, Hal. 71-78 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v3i2.28
Dari tabel 2, menggambarkan penggunaan energi listrik  untuk  masing  –  masing  departemen,  dimana yang  paling  banyak  mengkonsumsi  energi  adalah departemen  maintenance  dan  yang  paling  minimun adalah  departement  bordir.  Namun  berdasarkan  data exiting, pada  PT  KAHATEX  ini  telah  terpasang beberapa  modul  solar  cell  pada  departemen  Garmen dengan data sebagai berikut :
Tabel 3. Komponen Solar cell Komponen Nama Jumlah Inverters SUN200-60KTL-M0 (400) 1 Strings 6 mm ( copper ) 12 modul REC,  REC  365TP25  72M (365W ) 224
Dapat dilihat dari tabel 3 satu set solar cell yang terpasang  hanya  terdiri  dari  224  modul  dan  semua modul  tersebut  terpasang  diatas  departemen  garmen untuk  memenuhi  sebagian  kebutuhan  listrik  yang dibutuhkan departemen tersebut. Sebagai pembanding diperlukan data listrik yang dihasilkan oleh solar cell dalam  3  bulan  pertama  di  tahun  2022  berikut  adalah data listrik yang dihasilkan oleh solar cell :
Tabel 4. Daya yang dihasilkan oleh solar cell
Parameter Januari Februari Maret Total  daya  Suplai (kWh) 10.233,87  7498.46  9.079.52 Total  daya  terpakai (kWh) 8.244,87 5965.46  7.722.52 Rata-Rata  Daya/Hari (kWh) 330,12 267.80 292,89
Pada tabel 4 menunjukkan daya yang dihasilkan oleh solar  cell melalui  pengamatan  secara  langsung. Setelah  melihat  berapa  listrik  yang  dihasilkan  oleh solar cell sebagai perbandingan diperlukan data listrik yang dibutuhkan di departemen tersebut dan di peroleh data sebagai berikut :
Tabel  5.  Data  Penggunaan  Listrik  Pada Departemen Garmen.
No Bulan Listrik  Yang  Dibuthkan ( Kwh ) 1 Januari 178.763,98 2 Februari 174.110,44 3 Maret 207.137,87
Data  pada  tabel  5  menunjukkan  penggunaan listrik  yang  disuplai  oleh  PLN  dan Solar  cell. Untuk
mengetahui  pengaruh  pemasangan solar  cell ,  maka akan  dihitung  selisih  biaya  yang  bisa  dihemat  akibat penggunaan solar  cell dengan  menggunakan persamaan 4 :
Tabel 6. Rata – Rata listrik yang dihasilkan solar cell
Januari Februari Maret Jumlah modul 224 224 224 Rata – Rata  (kWh)  1,47 1,2 1,31
Merujuk pada harga listrik per kWh yang setiap bulan nya selalu berbeda dimana bulan Januari harga per kwh Rp.1156.60 ,  pada bulan Februari Rp.1156.04, dan  pada  bulan  Maret  Rp.1156.59  dan  dari  harga tersebut dapat diperoleh data berapa nominal cost yang terpangkas  menggunakan  persamaan  5  dan  diperoleh data seperti pada tabel berikut :
Table 7. Biaya pada departement Garment
Bulan Listrik (Kwh) Harga (Rp) Nominal (Rp) Januari 10233.87 1156,60 11.836.464 Februari 7498.46 1156.04 8.668.519 Maret 9079.52 1156.59 10.501.282
persentase pengurangan cost penggunaan listrik pada saat ada solar cell menggunakan persamaan 7 :
Tabel 8. Persentase perbandingan pengurangan biaya penggunaan listrik. Bulan Kebutuhan Listrik (kWh) Listrik solar cell (kWh) Selisih Januari 178.763.98 10.233,87 5.72% Februari 174.110,44 7.498,46 4.31% Maret 207.137,87 9.079,52 4.38%
Pada  tabel  8  dapat  dihitung  rata-rata  persentase pengurangan cost penggunaan  listrik  dalam  3  bulan terakhir menggunakan  persamaan  8  yaitu  sebesar  4,8 %.
B. Hasil Simulasi
Untuk simulasi pemasangan solar cell dilakukan pada department border dengan hasil sebagai berikut :
Jurnal ELECTRON , Vol. 3, No.2, November 2022, Hal. 71-78 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v3i2.28
Gambar 2. Performa dari solar cell yang terpasang
Gambar 3. Hasil Simulasi
Pada gambar 3 menjelaskan bahwa hasil simulasi disesuaikan dengan kebutuhan listrik. Pada department border membutuhkan modul sebanyak 297 unit dengan 27 strings 11 series. Luas modul area itu sendiri adalah 480  m²  dan cell  area nya  sendiri  seluas  434  m², sehingga  pada  simulasi  ini  bisa  menghasilkan  sekitar 1.18 kWh per hari.
Berdasarkan hasil simulasi maka dapat diperoleh data sebagai berikut :
Tabel 9 Spesifikasi inverter yang akan dipakai.

## Efficiency
Max efficiency 98.8% @480 V ; 98.6% @380 V/400 V European efficiency 98.6% @480 V ; 98.4% @380 V/400 V Input Max input voltage 1100 V Max current per MPPT 26 A Max Short Circuit Current per MPT 40 A
Start Voltage 200 V MPPT  Operating  Voltage Range 200 V - 1000 V Rated Input Voltage 570 V @380 V; 600 V @400V; 720 V @480 V Number Of inputs 20 Number Of MPP tracker 10 Output Rated AC Active Power 100000 W ( 380 V / 400 V / 480 V @40°C ) Max AC Apparent Power 110000 VA Max. AC active power 110000 VA Rated Output voltage 220 V / 230 V, DEFAULT 3W + N + PE; 380 V / 400 V/ 480 V, 3W + PE Rated AC grid frequency 50 Hz / 60 Hz Rated Output current 152.0 A @380 V; 144.4 A @400 V; 120.3 A @480 V Max. Output current 168.8 A @380 V; 160.4 A @400 V; 133.7 A @480 V Adjustable  Power  factor range 0.8 LG ... 0.8 LD Max.  Total  Harmonic Distortion <3%
Dari simulasi yang telah dilakukan di departemen bordir  dimana  kebutuhan  per  hari  dari  departemen tersebut secara keseluruhan adalah sebesar 249.7 kWh disesuaikan  dengan  sudut  terbaik  sehingga  dapat memaksimalkan potensi performa dari modul solar cell itu maka yang harus terpasang di departemen bordir itu adalah  sebanyak  297  modul,  1  modul  dapat menghasilkan listrik sebesar sekitar 1,18 kWh perhari.
Disini  terlihat  perbadaan  antara  listrik  yang dihasilkan  permodul  di  keadaan  real    dilapangan dengan  yang  disimulasikan  menggunakan  Pvsyst dimana  solar  cell  yang  telah  terpasang  dapat menghasilkan listrik sebesar 1.32 kWh perhari dalam satu  modul  sementara  pada  saat  simulasi  yang dijalankan  pada  software Pvsyst  hanya  menghasilkan listrik  sebesar  1.18  kWh  perhari  dalam  satu  modul untuk perencanaan pemasanganya akan direnanakan on grid.
Perbedaan  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor seperti sudut dari modul solar cell yang telah terpasang itu memiliki sudut yang lebih tinggi sehingga performa dari  modul  juga  lebih  baik  dan  potensi  di  titik  yang telah  terpasang  itu  pun  lebih  baik  dilihat  dari  segi
Jurnal ELECTRON , Vol. 3, No.2, November 2022, Hal. 71-78 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v3i2.28
konstruksi  bangunannya  dimana  departemen  garmen itu  sendiri  memiliki  bangunan  yang  lebih  tinggi  dari departemen  bordir  sehingga  sinar  matahari  yang terpancar pun lebih maksimal[11].
Pada  departemen  bordir  terdapat losses dimana sebesar  3,8%  dari  listrik  yang  dihasilkan. losses ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti luas areal dan cuaca  juga  mempengaruhi  dimana  semakin  luas  dari suatu areal maka losses yang dihasilkan juga semakin besar  dan  semakin  buruk  cuaca  potensi losses juga semakin besar[12].

## KESIMPULAN
Listrik  yang  dihasilkan  dalam  satu  modul  solar cell  yang  telah  terpasang  adalah  sebesar  1.32  kWh. Listrik  yang  dihasilkan  setiap  harinya  dalam  3  bulan pertama  ditahun  2022  adalah  sebesar  297,97  kWh sementara setiap bulanya menghasilkan 9.056,46 kWh. Listrik yang dihasilkan pada saat simulasi dalam satu modul solar cell adalah sebesar 1.18 kWh.   Nominal yang bisa disimpan sebagai dampak dari penggunaan solar cell adalah sebesar Rp 31.006.265. Bulan Januari menjadi  bulan  dengan  penghasil  listrik  terbanyak diantara  3  bulan  setelahnya  dengan  menghasilkan listrik  sebesar  10.233,87  kWh  dikarenakan  faktor jumlah hari yang lebih banyak dari 3 bulan setelahnya dan  juga  faktor  cuaca  hampir  tanpa  hujan  terjadi dibulan  tersebut  sehingga membuat kinerja dari solar cell maksimal.
Tambahan :  Penulis  mengucapkan  terima  kasih PT. KAHATEX atas dukungannya dalam keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah ini. Penulis juga berterima kasih kepada  rekan-rekan  dosen  Teknik  elektro    atas diskusinya yang bermanfaat.

## REFERENSI
[1] M.  Irsyam,  “Perancangan  Pembangkit Listrik  Tenaga  Surya  Sebagai  Sumber Energi Lampu Dan Projector Diruang Kelas Fakultas Teknik Unrika,” Sigma Tek. , vol.
4,  no.  2,  pp.  199–208,  2021,  doi: 10.33373/sigmateknika.v4i2.3259.
[2] H. R. Iskandar, E. Taryana, and S. Syaidina, “Perancangan  Kebutuhan  Energi  Listrik Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Di Hanggar  Delivery  Center  Pt.  Dirgantara
Indonesia,” Proseding  Semin.  Nas.  Sains dan Teknol. Fak. Tek. Univ. Muhammadiyah  Jakarta ,  vol.  018,  no. Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah jakarta, pp. 1–11, 2018. [3] C.  R.  Sandro  Putra,  “Perencanaan Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  Secara Mandiri  Untuk  Rumah  Tinggal,” Semin. Nas.  Cendekiawan ,  vol.  6,  no.  1,  p.  23.4,
2016. [4] I. Purwanto, “Solar Cell(Photovoltaic/Pv)Solusi  Menuju  Pulau Mandiri Listrik,” J. Penelit. Dan Karya Ilm. Lemb. Penelit. Univ. Trisakti , vol. 5, no. 2, pp. 117–126, 2020, doi: 10.25105/pdk.v5i2.7410.
[5] G. A. Setia, Sutriyadi, N. Winanti, F. Haz, and  H.  R.  Iskandar,  “Desain  Sistem Pembangkit  Listrik  Tenaga  Hybrid  (Solar Cell  dan  Wind  Turbine)  untuk  Beban Perumahan,” Epsil.  J.  Electr.  Eng.  Inf. Technol. ,  vol.  19,  no.  2,  pp.  33–39,  2021, doi: 10.55893/epsilon.v19i2.58.
[6] E.  P.  Aji,  P.  Wibowo,  and  J.  Windarta, “Kinerja Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)  dengan  Sistem  On  Grid  di  BPR BKK  Mandiraja  Cabang  Wanayasa Kabupaten  Banjarnegara,” J.  Energi  Baru dan  Terbarukan ,  vol.  3,  no.  1,  pp.  15–27,
2022, doi: 10.14710/jebt.2022.13158. [7] R. Sianipar, “Dasar Perencanaan
Pembangkit Listrik Tenaga Surya,” vol. 11, no. 2, pp. 61–78, 2014.
[8] ESDM,  “No  Title”,  [Online].  Available: https://www.esdm.go.id/id/media- center/arsip-berita/solar-cell-sumber- energi-terbarukan-masa-depan
[9] H. Kristiawan, I. N. S. Kumara, and I. A. D. Giriantari,  “Potensi  Pembangkit  Listrik Tenaga  Surya  Atap  Gedung  Sekolah  di Kota Denpasar,” J. SPEKTRUM Vol. 6, No. 4  Desember  2019 ,  vol.  6,  no.  4,  pp.  1–5, 2019.
[10]  Kementrian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral
Direktrat Jenderal Keteragalistrikan,  “Statistik  Kelistrikan
Jurnal ELECTRON , Vol. 3, No.2, November 2022, Hal. 71-78 e-ISSN 2622-6588 / p-ISSN 2830-523X DOI : 10.33019/electron.v3i2.28
2020,” Kementrian  Energi  dan  Sumber Daya Miner. Direktrat Jenderal Keteragalistrikan , vol. 13, no. April, p. 122, 2021.
[11]  I.  Octopianus  Silaban,  I.  Nyoman  Satya Kumara,  and  I.  Nyoman  Setiawan, “Perancangan  Plts  Atap  Pada  Gedung KantorBupati  Tapanuli  Utara  Dengan
ArsitekturRumah  Adat  Batak  Toba,”
Spektrum , vol. 8, no. 2, pp. 1–11, 2021. [12]  Ilham Lubis, “ANALISA PERANCANGAN  ON-GRID  SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA  (PLTS)  PADA  INDUSTRI MENENGAH(Studi  Kasus :  PT.  P&P
BANGKINANG),” Skripsi  thesis,  Univ. Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. , no.
2016, pp. 1–36, 2018, [Online]. Available: www.journal.uta45jakarta.ac.id