## PERENCANAAN DRAINASE KOTA SEBA
Denik S. Krisnayanti 1 (denik.krisnayanti@gmail.com) Elia Hunggurami 2 (eliahunggurami@yahoo.com) Kristina N. Dhima-Wea 3 (itinwea@gmail.com)

## ABSTRAK
Drainase bertujuan untuk mengalirkan air dari suatu kawasan yang berasal dari air hujan maupun air  buangan,  agar  tidak  terjadi  genangan  yang  berlebihan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah merencanakan sistem drainase di Kota Seba untuk mengalirkan air pada saat musim hujan agar tidak terjadi genangan akibat curah hujan yang terlalu besar. Perencanaan sistem drainase dibagi menjadi 4 zona berdasarkan kontur dan arah aliran air yang akan dialirkan ke sungai. Pembagian zona  juga  berdasarkan  peta  RDTR  Kawasan  Seba  (2011).  Berdasarkan  perhitungan  dari  hasil penelitian  diperoleh  saluran  berbentuk  persegi  panjang  sebanyak  44  saluran  dan  berbentuk trapesium sebanyak 21 saluran. Lebar dasar saluran (b) rata-rata untuk saluran berbentuk persegi panjang  adalah  0,80  m,  sedangkan  untuk  saluran  berbentuk  trapesium  rata-rata  sebesar  0,50  m. Lebar  permukaan  saluran  berbentuk  trapesium  rata-rata  sebesar  0,65  m.  Perencanaan  saluran drainase disesuaikan dengan data hasil penelitian saluran eksisting di lokasi penelitian. Terdapat 12  saluran  yang  lebar  dasar  saluran  tetap  diambil  dari  data  saluran  eksisting,  sedangkan  tinggi saluran eksisting diubah sesuai perencanaan berdasarkan perhitungan debit banjir rencana.

## Kata Kunci   : Sistem drainase; Saluran Berbentuk Persegi Panjang,; Drainase Seba

## ABSTRACT
Drainage aims to drain the water from an area that comes from rain water and waste water, in order to avoid excessive inundation. The purpose of this study is planned drainage system in the city of Seba to drain water during the rainy season to prevent inundation of rainfall that is too big. The drainage zone divided into 4 zone based one the contour and the water canal that would be  canalized.  The  divided  zone  also  based  on  Seba  Region  RDTR  (2011).  Based  on  the calculation  of  the  results  obtained  by  the  rectangular  canal  as  many  as  44  canals  and  a trapezoid  shape  as  many  as  21  canals.  Canal  base  width  (b)  the  average  for  the  rectangular- shaped canal is 0.80 m, while the trapezoidal canal average of 0.50 m. The width of the surface of  the  trapezoidal  canal  average  of  0.65  m.  Planning  drainage  canals  adapted  to  existing research data canals at the sites. There are 12 canal base width of the canal remains were taken from the existing canal data, while existing canals steeper modified according to plan based on the calculation of flood discharge plan.
Keywords : Drainage System; Rectangular Cana;  Seba Drainage

## PENDAHULUAN
Saluran  drainase  jalan  raya  adalah  saluran  terbuka  dan  tertutup  guna  mengalirkan  air  menuju pembuangan  akhir.  Distribusi  aliran  dalam  saluran  drainase  menuju  pembuangan  ini  mengikuti kontur  jalan  raya,  sehingga  air  permukaan  akan  lebih  mudah  mengalir.Kabupaten  Sabu  Raijua terdiri atas 6 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Sabu Barat dengan ibukotanya adalah Kota Seba.  Luas wilayah Kota Seba sekitar 582,05 ha dengan jumlah penduduk ± 14.720 jiwa. Kondisi  sistem  jaringan  drainase  di  Kota  Seba  secara  keseluruhan  tidak  memadai.  Saluran eksisting  di  Kota  Seba  tidak  saling  terhubung  satu  dengan  yang  lain  sehingga  tidak  terbentuk suatu  sistem  jaringan  drainase  yang  terkoneksi  dengan  baik.  Keadaan  ini  menyebabkan  air genangan  akibat curah hujan  yangterlalu besar tidak tersalurkan dengan  baik sampai ke sungai.
1 Jurusan Teknik Sipil, FST Undana – Kupang;
2 Jurusan Teknik Sipil, FST Undana – Kupang;
3 Jurusan Teknik Sipil, FST Undana – Kupang.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan judul “Studi Perencanaan Drainase Kota Seba Kabupaten Sabu Raijua”.

## TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Drainase
Drainase  yang  berasal  dari  Bahasa  Inggris  drainage  mempunyai  arti  mengalirkan,  menguras, membuang, atau mengalihkan air. Drainase dapat juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas  air  tanah.  Jadi,  drainase  menyangkut  tidak  hanya  air  permukaan  tapi  juga  air  tanah (Suripin,2004:7).

## Analisis Hidrologi
Secara harafiah “hidrologi” berasal dari bahasa Yunani, yakni “hydro” dan “loge”. Hydro berarti sesuatu yang berhubungan dengan air dan loge berarti pengetahuan. Jadi hidrologi adalah kajian atau pengetahuan tentang air.

## Perhitungan Frekuensi Data Hujan
Secara  teoritis  langkah  awal  penentuan  tipe  distribusi  dilihat  dari  parameter-parameter  statistik data kejadian yang telah lalu. Parameter-parameter yang dilakukan adalah C s , C v dan C k . Analisis frekuensi menggunakan data hujan dari pos penakar hujan. Syarat pemilihan distribusi adalah:
a. Distribusi Gumbel Tipe I -1,1396 ≤ CS ≤ 1,1396 dan CK=5,4002
b. Distribusi Log Person Tipe III
CS ≠ 0

## Curah Hujan Rencana
Curah  hujan  rencana  adalah  curah  hujan  terbesar  yang  mungkin  terjadi  disuatu  daerah  pada periode  ulang  tertentu  yang  dipakai  sebagai  dasar  perhitungan  perencanaan  suatu  bangunan. Penentuan curah hujan rencana diperlukan untuk ditransformasikan menjadi debit rencana. Data curah  hujan  yang  akan  dianalisis  minimal  10  tahun  pengamatan  yang  diperoleh  dari  stasiun pencatat curah hujan terdekat di lokasi perencanaan.

## Uji Kesesuaian Frekuensi
Tujuan  pemeriksaan  uji  kesesuaian  frekuensi  adalah  untuk  mengetahui  kebenaran  antara  hasil pengamatan  dengan  model  distribusi  yang  diharapkan  atau  yang  diperoleh  secara  teoritis  dan mengetahui kebenaran hipotesa (diterima /ditolak).
a. Uji Smirnov–Kolmogorov
Uji  kecocokan  smirnov–kolmogorov,  sering  juga  disebut  uji  kecocokan  non  parametik karena  pengujiannya  tidak  menggunakan  fungsi  distribusi  tertentu,  maka  uji  ini digunakan pada daerah studi.
b. Uji chi–kuadrat Uji  chi–kuadrat  dimaksudkan  untuk  menentukan  apakah  persamaan  distribusi  yang telah dipilih dapat mewakili distribusi statistik sampel data yang dianalisis.

## Waktu Konsentrasi
Waktu konsentrasi dapat dihitung menggunakan rumus Kirpich sebagai berikut (SNI,2011:75): 385 , 0 77 , 0 S L 0195 , 0 tc − × × = (1)
dimana :
T c
=  Waktu konsentrasi (menit)
L = Panjang saluran dari titik terjauh  sampai titik yang ditinjau (meter)
S =  Kemiringan dasar saluran

## Intensitas Curah Hujan
Intensitas hujan adalah jumlah hujan yang dinyatakan dalam tinggi hujan atau volume hujan tiap satuan  waktu  (Wesli,2008:25).  Menurut  Dr.  Mononobe,  intensitas  hujan  (I)  didalam  rumus rasional dapat dihitung dengan rumus (SNI,2011:75):
jam / mm t 24 24 R I 3 / 2 24       = (2)
dimana :
R 24 = Curah hujan rancangan setempat (mm)
t = Lama waktu konsentrasi dalam (jam)
I = Intensitas hujan (mm/jam)

## Koefisien Pengaliran (C)
Koefisien pengaliran adalah perbandingan antara jumlah air hujan yang mengalir atau melimpas diatas permukaan tanah dengan jumlah air hujan yang jatuh dari atmosfir.

## Debit Rencana
Menghitung  besarnya  debit  rancangan  drainase  umumnya  menggunakan  metode  rasional (SNI,2011:74) yaitu:
A I C 002778 , 0 Q p × × × =
(3)
dimana :
Q p = Debit rencana dengan masa ulang   T tahun dalam m 3 /dt C = Angka pengaliran I = Intensitas selama waktu konsentrasi dalam mm/jam A = Luas daerah aliran dalam Ha

## Analisis Hidrolika
Analisis hidrolika bertujuan untuk mengetahui kemampuan penampang dalam menampung debit rencana.

## Bentuk Penampang Saluran
Dalam  perencanaan  drainase,  dimensi  saluran  harus  direncanakan  agar  memperoleh  tampang yang ekonomis.
a. Saluran berbentuk trapesium
Bentuk  penampang  trapesium  dipakai  untuk  debit  yang  besar  dan  umumnya  untuk mengalirkan air hujan, limbah domestik dan irigasi.

## Gambar 1 Saluran Bentuk Trapesium
Untuk  penampang  berbentuk  trapesium  luas  penampang  basah  (A),  keliling  basah  (P), Jari-jari hidrolis (R) dihitung dengan persamaan:
h ) mh b ( A + = (4)
) 1 m h 2 ( b P 2 + × + = (5)
P A R =
(6) Keterangan: A = Luas penampang basah saluran (m) b = Lebar dasar saluran (m) h = Tinggi muka air rencana (m) m = Kemiringan talud (m) = 1 : m P = Keliling basah saluran (m) R = Jari-jari hidrolis (m)
b. Saluran berbentuk segi empat
Bentuk  penampang  persegi  panjang  dipakai  untuk  debit-debit  yang  kecil,  untuk membuat  saluran  seperti  ini  biasanya  dibuat  pada  daerah  yang  memiliki  luasan  kecil, hanya didukung oleh konstruksi yang kokoh dan digunakan untuk saluran air hujan, air rumah tangga,dll.
Gambar 2 Saluran Berbentuk Persegi  Panjang
Untuk penampang berbentuk persegi panjang luas penampang basah (A), keliling basah (P), Jari-jari hidrolis (R) dihitung dengan persamaan:
h . b A = (7)
b h 2 P + =
(8)
P A R =
(9)
Keterangan:
A = Luas penampang basah saluran (m) b = Lebar dasar saluran (m) h = Tinggi muka air rencana (m) m = Kemiringan talud (m) = 1 : m P = Keliling basah saluran (m) R = Jari-jari hidrolis (m)

## Kemiringan Dasar Saluran
Kemiringan  dasar  saluran  digunakan  dalam  menentukan  nilai  waktu  konsentrasi  dan mempengaruhi  kecepatan  aliran  air  dalam  saluran,  kemiringan  dasar  saluran  dapat  ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut (Suripin,2004:141):
L ) t t ( L t S 1 2 o − = ∆ =
(10)
dimana :
S o = Kemiringan dasar saluran ∆ t = Perbedaan ketinggian dasar saluran  antara dihilir drainase
L = Panjang saluran

## Debit Saluran
Debit hujan yang dianalisa menjadi debit aliran untuk mendimensi saluran, maka apabila dimensi drainase diketahui untuk menghitung debit saluran digunakan rumus berikut (SNI,2011:83):
A V Q s × =
(11)
2 / 1 o 3 / 2 S R n 1 V × × = (12)
dimana :
Q s = Debit saluran (m 3 /det) V = Kecepatan aliran (m/det) A = Luas penampang basah (m 2 ) n = Koefisien manning dapat dilihat pada Lampiran 10 R = Jari-jari hidrolis (m) i = Kemiringan dasar saluran

## Tinggi jagaan
Tinggi  jagaan  adalah  ruang  pengamanan  berupa  ketinggian  yang  diukur  dari  permukaan  air maksimum  sampai  permukaan  tanggul  saluran  dan/atau  muka  tanah  (SNI,2011:108).  Rumus yang digunakan untuk menghitung tinggi jagaan adalah sebagai berikut:
h 5 , 0 w =
(13)
dimana :
w = Tinggi jagaan (m)
h = Kedalaman air yang tergenang (m)
Tinggi total saluran dapat diperoleh dari jumlah tinggi jagaan (w) dan tinggi saluran (H) adalah sebagai berikut:
) h w H + =
(14)
dimana :
H = Tinggi total (m) w = Tinggi jagaan (m)
h = Kedalaman air yang tergenang (m)

## METODE PENELITIAN
Data curah hujan dianalisis dengan menggunakan rumus rasional untuk mendapatkan debit banjir rencana,  kemudian  akan    direncanakan  dimensi  saluran  drainase  sesuai  dengan  debit  banjir rencana. Analisis data dalam penelitian ini melalui tahapan sebagai berikut :
1. Analisis Hidrologi Metode yang digunakan dalam analisis hidrologi adalah sebagai berikut :
a. Perhitungan frekuensi curah hujan, pada perhitungan ini metode yang memenuhi syarat keterpenuhan yang akan dipakai pada perhitungan debit rencana.
b. Perhitungan  curah  hujan  rencana  menggunakan  metode  yang  telah  memenuhi  syarat keterpenuhan pada perhitungan frekuensi curah hujan dan akan dipakai apabila diterima pada uji kesesuaian frekuensi.
c. Pemeriksaan uji kesesuaian frekuensi menggunakan uji Smirnov-Kolmogorov dan  chi- kuadrat.    Pada  perhitungan  ini,  metode  yang  diterima  akan  dipakai  pada  perhitungan debit.
d. Perhitungan debit rencana menggunakan rumus rasional. Metode yang memenuhi syarat keterpenuhan  dan  diterima  dalam  uji  kesesuaian  frekuensi  akan  digunakan  dalam perhitungan debit rencana.
2. Analisis Hidrolika Berdasarkan analisis hidrolika maka akan dihasilkan :
a. Dimensi saluran
Perencanaan  dimensi  saluran  berdasarkan  pada  saluran  eksisting  di  Kota  Seba.  Hasil perencanaan  dimensi  saluran  akan  dipakai  pada  perhitungan  luas  penampang  basah, keliling basah dan jari-jari hidrolis.
b. Debit saluran
Perhitungan  debit  saluran  berdasarkan  pada  hasil  perencanaan  dimensi  saluran.  Hasil debit  saluran  harus  lebih  besar  dari  debit  rencana  agar  dimensi  saluran  dapat menampung kapasitas air yang lebih besar sehingga menghindari terjadinya genangan.

## Diagram Alir
Adapun  langkah-langkah  perhitungan  debit  saluran  eksisting  yang  dapat  dilihat  pada  Gambar 3.2.
Gambar 3Diagram Alir Debit Saluran Eksisting

## DATA PRIMER
- Kondisi daerah pengaliran
- Dimensi saluran eksisting DATA SEKUNDER - Data GPS Menentukan kemiringan dasar saluran (S o )  menggunakan
program Google Earth
Menghitung kecepatan aliran dengan rumus: V = 72 x S o 0,6 Menghitung luas penampang basah (A) dengan rumus:
Segi empat  : A = b x h
Trapesium : A = (b + m.h) h
Menghitung debit saluran eksisting
dengan rumus: Q eksisting = A x V Pengumpulan data Selesai Mulai

## DATA PRIMER
- Kondisi daerah pengaliran
- Dimensi eksisting saluran
DATA SEKUNDER - Data curah hujan
- Data GPS
Analisis frekuensi curah hujan Menghitung intensitas curah hujan (I) dengan rumus mononobe Menghitung kecepatan aliran (V) dengan rumus: 2 / 1 o 3 / 2 S R n 1 V × × = Menghitung debit saluran Q s = V.A Menentukan nilaikoefisien pengaliran (C) Menghitung debit banjir rencana Q p = 0,002778 C.I.A
Menghitung debit rencana total Q P < Q s Perencanaan saluran Hasil dan pembahasan Kesimpulan dan saran Pengumpulan data Uji kesesuaian frekuensi dengan  uji Smirnov Kolmogorov dan uji chi square Tidak Mulai
Selesai Menghitung waktu konsentrasi (tc) dengan rumus:
tc = 0,0195 x L 0,77 x S -0,385 Ya
Menghitung luas penampang basah (A) dengan rumus: Segi empat : A = b x h Trapesium : A = (b + m.h) Menghitung keliling basah (P) dengan rumus: Segi empat : P = 2h x b Trapesium : P = b + (2 x h (m 2 + 1) 0,5 Menghitung jari-jari hidrolis (R) dengan rumus: P A R =
No Zona Lokasi Saluran Kode Saluran Jenis Saluran (1) (2) (3) (4) (5) 1 1 Trans Seba - Menia 4 1 A Tersier 2 Trans Seba - Loko Menia 1 B Tersier 3 Trans Seba - Delo 2 1 C Tersier 4 Trans Seba - Menia 5 1 D Sekunder 5 Trans Seba - Menia 6 1 E Sekunder 6 Trans Seba - Menia 7 a 1 F1 Sekunder 7 b 1 F2 Sekunder 8 Trans Seba - Koloudju 1 1 G Tersier 9 Trans Seba - Koloudju 2 1 H Tersier 10 Trans Seba - Koloudju 3 1 I Tersier
Sumber : Hasil Perhitungan, 2016

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Kota Seba-Kabupaten Sabu Raijua. Perencanaan jaringan drainase yang dilakukan mencakup saluran drainase pada jalan sekunder dan tersier. Menurut konstruksi saluran  drainase  di  Kota  Seba  termaksud  dalam  saluran  terbuka  dan  merupakan  jenis  pola jaringan drainase siku. Perencanaan saluran drainase berdasarkan pada saluran eksisting di Kota Seba.  Berdasarkan  pengamatan  yang  dilakukan  di  lapangan,  saluran  eksisting  drainase  di  Kota Seba tidak terkoneksi dengan baik. Penelitian ini dilakukan guna merencanakan saluran drainase yang belum ada dan menghitung debit untuk saluran eksisting di Kota Seba. Dalam perencanaan, debit  air  hujan  akan  dibagi  ke  dalam  4  zona  berdasarkan  peta  kontur  dan  arah  aliran  air  yang akan disalurkan ke sungai. Pembagian zona juga berdasarkan pada RDTR Kawasan Seba.
Tabel 1 Pembagian Nama Saluran untuk Zona 1

## Analisis Hidrologi

## Perhitungan Frekuensi Data Hujan
Perhitungan frekuensi data hujan menggunakan 2 metode, yaitu: metode Gumbel Tipe I dan Log Pearson Tipe III. Perhitungan dilakukan menggunakan data curah hujan selama 15 tahun untuk menghitung nilai Koefisien Asimetri (Cs), Koefisien Variasi (Cv), dan Koefisien Kurtosis (Ck).
Tabel 2 Syarat Pemilihan dan Hasil Perhitungan Distribusi

## Perhitungan Curah Hujan Rencana
Berdasarkan  Hasil  perhitungan  frekuensi  data  hujan  dan  syarat  keterpenuhannya  metode  yang memenuhi  adalah  metode  Log  Pearson  Tipe  III.  Perhitungan  curah  hujan  rencana  dengan  kala ulang  2  tahun  akan  digunakan  pada  perhitungan  debit  banjir  rencana  berdasarkan  pada luasdaerah  pengaliran  saluran  dan  jenis  kota  yang  akan  direncanakan  sistem  drainasenya.  Luas daerah pengaliran saluran Kota Seba ± 582,05 Ha dan merupakan kota kecil, sehingga digunakan perhitungan curah hujan rencana dengan kala ulang 2 tahun.
Tabel 3 Rekapitulasi Curah Hujan Rencana Metode Log Pearson Tipe III
Jenis Distribusi Syarat Perhitungan Kesimpulan Gumbel -1,1396 <    Cs ≤ 1,1396  Cs     =  1,7365 Tidak Memenuhi Ck            =  5,4002 Ck     =  2,8698 Log Pearson tipe III Cs ≠ 0 Cs     =  0,1659 Memenuhi
No Kala Ulang Curah hujan rencana metode Log pearson Tipe III (mm) (1) (2) (3) 1 2 96,2663 2 5 135,903 3 10 163,8304 4 25 200,9275 5 50 229,7836

## Pemeriksaan Uji Kesesuaian Frekuensi
Berdasarkan hasil uji kesesuaian frekuensi Metode Log Pearson Tipe III dapat diterima dan hasil perhitungan curah hujan rencana dapat digunakan pada perhitungan debit banjir rencana.

## Perhitungan Debit Saluran Eksisting
Debit  saluran  eksisting  diperlukan  untuk  mengetahui  saluran  drainase  yang  ada  di  Kota  Seba sudah  dapat  menampung  atau  belum  dapat  menampung  kapasitas  air.  Data  panjang  dan  lebar untuk  saluran  eksisting  di  Kota  Seba  diperoleh  dengan  pengukuran  secara  langsung  di  lokasi penelitian.  Debit  saluran  eksisting  (Q eksisting )  diperoleh  dengan  cara  menghitung  luasan  sesuai dengan  penampang  saluran  dan  kecepatan  aliran.  Contoh  perhitungan  pada  saluran  1 F1 (Trans Seba – Menia 7a) untuk debit saluran eksisting adalah sebagai berikut: b  = 0,5000 m h  = 0,6000 m S o = 0,0090 m maka luasan penampang dan kecepatan aliran sebagai berikut: A  = b x h = 0,5000 x 0,6000 = 0,3000 m 2
V  = 72 x S o 0,6
= 72 x 0,0090 0,6
= 4,2646 m/det Sehingga nilai debit saluran eksistingsebagai berikut: Q eksisting = A x V = 0,3000 x 4,2646 = 1,2794 m 3 /det

## Perhitungan Debit Rencana
a. Kemiringan saluran
Nilai kemiringan saluran diperoleh dari data GPS yang kemudian diolah menggunakan program  Google  Earth  sehinga  dapat  diketahui  nilai  kemiringan  saluran  dan  dapat digunakan dalam perhitungan.
b. Perhitungan waktu konsentrasi
Waktu  konsentrasi  (tc)  adalah  waktu  yang  dibutuhkan  aliran  dari  titik  terjauh  ke  suatu tempat  tertentu.  Hasil  perhitungan  waktu  konsentrasi  kemudian  digunakan  untuk menghitung intensitas curah hujan. contoh perhitungan untuk saluran 1 F1 (Trans Seba – Menia 7a) adalah sebagai berikut:
L = 729,5200 m S = 0,0090 m
jam 5990 , 0 2798 , 0
60 0090 , 0 5200 , 729 0195 , 0 tc 385 , 0 77 , 0 = + × × = −

## c. Perhitungan intensitas curah hujan
Intensitas  curah  hujan  dihitung  dengan  rumus  Mononobe.  Data  yang  digunakan  untuk perhitungan  intensitas  curah  hujan  yaitu  data  curah  hujan  rencana  dengan  metode  Log Pearson  Tipe  III.  Hasil  perhitungan  pada  saluran  1 F1 (Trans  Seba  –  Menia  7a)  adalah sebagai berikut:
R 24 = 96,2663 mm
tc
= 0,5990 jam jam / mm 9650 , 46 5990 , 0 24 24 2663 , 96 I 3 / 2 =       =
d. Koefisien pengaliran
Nilai koefisien pengaliran sesuai dengan jenis daerah yang akan dilakukan perencanaan sistem  drainase.  Pada  penelitian  ini  daerah  yang  diteliti  merupakan  daerah  perkotaan sehingga nilai koefisien pengalirannya berkisar antara 0,70 – 0,95 maka nilai koefisien pengaliran  yang  diambil  adalah  0,70.Selanjutnya  dapat  dihitung  nilai  debit  rencana untuk saluran 1 F1 (Trans Seba – Menia 7a) adalah sebagai berikut:
det / m 3260 , 1 Q 5087 , 14 9650 , 46 7 , 0 002778 , 0 Q 3 p p = × × × =

## Analisis Hidrolika
Dalam perencanaan sistem drainase diperlukan analisis hidrolika guna menghitung debit saluran berbentuk  persegi  maupun  trapesium.  Namun,  sebelum  menghitung  debit  saluran  haruslah terlebih dahulu diketahui dimensi saluran.

## Perhitungan dimensi saluran
a. Saluran berbentuk trapesium
Hasil perhitungan untuk debit rencana yang besar akan dibutuhkan perhitungan saluran yang  dapat  menahan  debit  rencana  yang  besar  dan  dianjurkan  untuk  merencanakan saluran berbentuk trapesium. Berikut ini merupakan contoh perhitungan pada saluran 3 A (Pasar Seba 1):
Lebar dasar saluran (B 1 ) = 0,5000 m Lebar permukaan (B 2 ) = 0,6875 m Kemiringan saluran (m) = 0,1105 m Tinggi saluran (h) = 0,8486 m mh = 0,0938 m maka : Luas penampang basah (A) A = (b + mh) h
= (0,5000 + 0,0938) x 0,8486
= 0,5039 m 2 Keliling basah (P) P = b + (2h x (m 2 + 1) 1/2 ) = 0,5000 + (2 x 0,8486 x (0,8538 2 + 1) 1/2 ) = 2,7317 m Jari – jari hidrolis (R) R = A / P = 0,5039 / 2,7317 = 0,1845 m
b. Saluran berbentuk segi empat
Pada  perhitungan  debit  rencana  yang  kecil  akan  digunakan  saluran  berbentuk  segi empat  agar  dapat  menghemat  dalam  hal  ekonomi  dan  penggunaan  lahan.  Contoh perhitungan pada saluran 1 F1 (Trans Seba – Menia 7a) sebagai berikut:
Lebar dasar saluran (b) = 0,7000 m Tinggi saluran (h) = 0,8486 m maka : Luas penampang basah (A) A = b x h
= 0,7000 x 0,8486
= 0,5940 m 2
Keliling basah (P)
P = (2 x h) + b = (2 x 0,8486) + 0,7000 = 2,3972 m Jari – jari hidrolis (R) R = A / P
= 0,3817 / 1,8722 = 0,2478 m

## Perhitungan debit saluran
Perhitungan debit saluran dapat dilakukan apabila kecepatan alirannya sudah diketahui. Contoh perhitungan kecepatan aliran pada saluran 1 F1 (Trans Seba – Menia 7a) adalah sebagai berikut: Kemiringan dasar saluran (S o ) = 0,0090 m Koefisien Manning (n) = 0,013 Jari-jari Hidrolis (R) = 0,2478 m Maka kecepatan aliran sebesar: 3288 , 5 0090 , 0 2478 , 0 013 , 0 1 V 2 / 1 3 / 2 = × × =
Setelah memperoleh nilai kecepatan saluran, maka debit pada saluran 1 F1 (Trans Seba – Menia 7a) adalah sebagai berikut:
Luas Penampang Basah (A)  = 0,5940 m 2
Debit saluran (Q s ) Q s = V x A = 2,8790 x 0,3816 = 1,7102 m 3 /det Nilai debit saluran harus lebih besar dari debit rencana (Q s > Q p ), apabila belum memenuhi maka dilakukan desain ulang perencanaan dimensi saluran.

## Tinggi jagaan
Perhitungan  tinggi  jagaan  diperlukan  dalam  perencanaan  saluran  drainase  untuk    menjaga  agar tidak terjadi luapan air. Contoh perhitungan tinggi jagaan pada saluran 1 F1 (Trans Seba – Menia 7a) adalah sebagai berikut:
m 6514 , 0 8486 , 0 x 5 , 0 h 5 , 0 w = = = Maka, tinggi total pada saluran 1 F1 (Trans Seba – Menia 7a) adalah: H  = h + w = 0,8486 + 0,6514 = 1,5000 m

## Pembahasan
Berdasarkan  pengamatan  di  lapangan  dapat  disimpulkan  bahwa  di  Kota  Seba-Kabupaten  Sabu Raijua belum memiliki sistem drainase yang baik. Hal ini dapat dilihat dari saluran drainase yang ada hanya dibeberapa titik dan tidak terkoneksi dengan baik.Data hujan  yang digunakan adalah
data  hujan  harian  yang  diperoleh  dari  Badan  Meteorologi  dan  Geofisika  (BMG)  Stasiun Klimatologi  Lasiana  sebanyak  15  tahun,  yaitu  dari  tahun  2000  sampai  dengan  tahun  2015. Berdasarkan analisis frekuensi curah hujan, metode yang memenuhi syarat keterpenuhan adalah metode Log Pearson Tipe III sehingga dalam perhitungan curah hujan rencana dan uji kesesuaian frekuensi  hanya  menggunakan  metode  Log  Pearson  Tipe  III.  Besar  curah  hujan  rencana  yang diperoleh adalah 96,2663 mm untuk kala ulang 2 tahun, 135,9030 mm untuk kala ulang 5 tahun, 163,8304 mm untuk kala ulang 10 tahun, 200,9275 mm untuk kala ulang 25 tahun dan 229,7836 mm  untuk  kala  ulang  50  tahun.Debit  saluran  eksisting  di  Kota  Seba  dapat  dihitung  dengan menggunakan data dimensi saluran yang diukur langsung di lokasi penelitian. Perhitungan debit rencana  menggunakan  metode  rasional  dan  perhitungan  debit  saluran  berdasarkan  dimensi saluran  rencana.  Hasil  akhir  dari  perhitungan  debit  telah  memenuhi  apabila  debit  saluran  lebih besar  dari  debit  rencana.  Apabila  belum  memenuhi  maka  diusulkan  desain  ulang  dimensi saluran.Pembagian  zona  berdasarkan  kontur  dan  arah  aliran  air  yang  akan  dialirkan  ke  sungai. Pembagian nama saluran untuk zona 3 dan 4 dapat dilihat pada Tabel 4 dan 5.
Tabel 4 Pembagian Nama Saluran untuk Zona 3 No  Zona Lokasi Saluran Kode Salura n Q p (m 3 /det) Q s (m 3 /det) Jenis Saluran (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 44 3 Pasar Seba 1 3 A 0,0677 0,6879 Sekunder 45 Trans Seba - Mebba 4 3 B 0,8852 0,9753 Sekunder 46 Roboaba 1 c 3 C3 1,3033 4,3383 Tersier 47 Roboaba 2 a 3 D1 1,9813 2,7075 Tersier 48 b 3 D2 1,0004 3,8547 Tersier 49 c 3 D3 3,1087 3,5885 Tersier 50 Trans Seba - Raemedia 1 a 3 E1 0,3780 0,4626 Tersier 51 b 3 E2 0,1854 0,6451 Tersier 52 Trans Seba - Raemedia 2 3 F 1,7958 1,9906 Tersier 53 Trans Seba - Mebba 5 3 G 0,4009 1,8072 Sekunder Tabel 5 Pembagian Nama Saluran untuk Zona 4 No Zon a Lokasi Saluran Kode Saluran Q p (m 3 /det) Q s (m 3 /det ) Jenis Saluran (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 54 4 Trans Seba - Mebba 1 4 A 1,9842 2,3413 Sekunder 55 Raeloro - Sungai Loko Tenihau 4 B 0,8355 1,5283 Tersier 56 Raeloro - Mebba 4 C 1,4119 3,0764 Tersier 57 Trans - Mebba 2 4 D 0,4896 1,7762 Tersier 58 Trans - Mebba 3 4 E 0,0745 2,8084 Tersier 59 Pasar Seba 2 4 F 0,0608 2,8084 Tersier 60 Roboaba 1 a 4 G1 0,3823 1,9047 Tersier 61 b 4 G2 1,0500 3,3229 Tersier 62 Seba - Ege (2) 4 H 0,8154 2,8084 Sekunder 63 Seba - Ege 1 a 4 I1 0,3823 2,3159 Sekunder 64 b 4 I2 1,0500 2,4483 Sekunder 65 c 4 I3 0,3823 3,7887 Sekunder

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:
1. Debit  saluran  eksisting  rata-rata  dihitung  berdasarkan  pengukuran  di  lokasi  penelitian yang ada di Kota Seba-Kabupaten Sabu Raijua adalah sebesar 1,2794 m 3 /det.
2. Debit  rencana  rata-rata  yang  terjadi  di  Kota  Seba-Kabupaten  Sabu  Raijua  dihitung berdasarkan  luas  daerah  aliran,  koefisien  pengaliran  dan  intensitas  curah  hujan  untuk kala ulang 2 tahun diperoleh nilai sebesar 1,3260 m 3 /det.
3. Sistem penataan drainase sesuai perencanaan terbagi atas 4 zona berdasarkan kontur dan arah  aliran  air  yang  akan  dialirkan  ke  sungai.  Pembagian  zona  juga  berdasarkan  peta RDTR Kawasan Seba (2011).
4. Perencanaan detail bentuk penampang pada saluran di Kota Seba terdiri atas 2 bentuk, yaitu  persegi  panjang  dan  trapesium  berdasarkan  saluran  eksisting.  Saluran  berbentuk persegi  panjang  digunakan  untuk  mengalirkan  debit  rencana  yang  kecil,  sedangkan saluran  berbentuk  trapesium  digunakan  untuk  mengalirkan  debit  rencana  yang  besar. Lebar dasar saluran eksisting (b) pada saluran 1 F1 (Trans Seba – Menia 7a) adalah 0,50 m dan desain ulang menjadi 0,70 m, sedangkan tinggi saluran eksisting (h) pada saluran 1 F1 (Trans  Seba  –  Menia  7a)  yang  semula  sebesar  0,6  m  dan  desain  ulang  menjadi 0,8486  m.  Desain  ulang  dimensi  saluran  eksisting  berdasarkan  pada  debit  saluran eksisting  (Q eksisting )  yang  awalnya  sebesar  1,2794  m 3 /det  belum  mampu  mengalirkan debit rencana (Q p ) sebesar 1,3260 m 3 /det sehingga perlu dilakukan desain ulang dimensi saluran  dan  menghasilkan  debit  saluran  (Q s )  sebesar  1,7102  m 3 /det  dan  mampu mengalirkan debit rencana (Q s > Q p ).

## SARAN
Berdasarkan  hasil  perhitungan  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini,  penulis  dapat  memberikan saran sebagai berikut:
1. Kondisi sistem jaringan drainase di Kota Seba-Kabupaten Sabu Raijua kurang memadai karena  saluran  drainase  yang  ada  tidak  terkoneksi,  sehingga  perlu  dibangun  sistem jaringan drainase yang terkoneksi.
2. Bagi  pemerintah  agar  turut  ikut  campur  tangan  dalam  pembangunan  saluran  drainase agar menghindari terjadinya genangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hasmar,  Halim.  2012.  Drainase  Terapan.  Cetakan  Pertama.  Yogyakarta.  Penerbit:  Uii  Press Yogyakarta.
Kementerian  Pekerjaan  Umum.  2011.  Tata  Cara  Perencanaan  Sistem  Drainase  Perkotaan. Jakarta.
Montarcih. 2013. Statistik Terapan untuk Teknik pengairan. Cetakan Kedua. Malang. Penerbit : Citra Malang.
Soemarto, CD. 1987. Hidrologi Teknik. Surabaya. Penerbit : Usaha Nasional.
Soewarno.  1995.  Hidrologi  –  Aplikasi  Metode  Statistik  untuk  Analisa  Data  Jilid  1.  Bandung. Penerbit : Nova.
Suripin. 2004. Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan. Yogyakarta. Penerbit : Andi.
Triatmodjo,  Bambang.  2008.  Hidrologi  Terapan.  Cetakan  Kedua.  Yogyakarta  :  Gadjah  Mada University Press.
Wesli.  2008.  Drainase  Perkotaan.  Cetakan  Pertama.  Yogyakarta.  Penerbit  :  Graha