Jurnal Teknik Elektro dan Komputer vol. 12 no. 1 January – April 2023,  pp. 35-42 p-ISSN : 2301-8402 , e-ISSN : 2685-368X , available at : https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom
Abstract — The grounding  system  at  the substation  must  have the lowest possible grounding impedance according to the standard, namely  1  ohm.  One  factor  that  affects  the  value  of  grounding impedance is the condition of the ground and the type of grounding used.  This  study  discusses  the  influence  of  soil  structure  on  soil impedance  and  the  value  of  grounding  resistance  of  the  150  KV Paniki substation.  In  this  study,  soil  resistivity  measurements  were carried  out  at  the  research  site  with  two  different  soil  conditions: when  the  soil  was  dry  and  when  the  soil  was  wet  using  the  three- point method. From the results of calculations and analysis carried out, the soil resistivity value on dry soil is 25.5 Ω and on wet soil is 17Ω,  the  value  of  the  touch  stress  for  BB  50  kg  on  dry  soil conditions and wet soil obtained the same value, namely 673 V and the  step  voltage  value  for  BB  50  kg  on  dry  and  wet  soils  obtained the  same  results,  namely  2201  V,  and  the  value  of  grid  resistance on dry  and  wet  soils  the  results  are  also  the  same, 0.22  Ω.  So  that the  grounding  value  of  the  substation  equipment  obtained  is  still according  to  the  standard, namely  0.1 Ω  to  0.8  Ω  compared to the manual calculation of the grid resistance obtained.
Keywords  —:  Grid;  Soil  resistivity;  Substation;  Step  voltage; Touch voltage.
Abstrak —  Sistem grounding digardu  induk  harus  memiliki impedansi grounding yang  sekecil  mungkin  dan  sesuai  standar yaitu  ≤  1  ohm.  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  nilai impedansi grounding adalah  kondisi  tanah  dan  jenis grounding yang  digunakan.  Penelitian  ini  membahas  bagaimana  pengaruh struktur  tanah  terhadap  impedansi  tanah  dan  nilai  tahanan pentanahan  gardu  induk  150  KV  Paniki.  Pada  penelitian  ini dilakukan  pengukuran  tahanan  jenis  tanah  di  lokasi  penelitian dengan dua kondisi tanah yang berbeda yaitu kondisi saat tanah kering  dan  saat  tanah  basah  dengan  menggunakan  metode  tiga titik.  Dari  hasil  perhitungan  dan  analisa  yang  dilakukan, diperoleh  nilai  tahanan  jenis  tanah  pada  tanah  kering  adalah 25,5  Ω  dan  pada  tanah  basah  adalah  17Ω,  nilai  dari  tegangan sentuh  untuk  BB  50  kg  pada  kondisi  tanah  kering  dan  tanah basah diperoleh nilai  yang sama yaitu 673 V, dan  nilai tegangan langkah  untuk  BB  50  kg  pada  tanah  kering  dan  basah didapatkan hasil yang sama pula yaitu 2201 V, dan nilai tahanan grid pada  tanah  kering  dan  tanah  basah  hasil  nya  juga  sama yaitu  0,22Ω.  Sehingga  nilai  pentanahan  peralatan  gardu  induk yang  didapat  masih  sesuai  standar  yaitu  0,1  sampai  0,8 dibandingkan  dengan  perhitungan  manual  tahanan grid yang didapatkan.
Kata  kunci — Grid; Tahanan  jenis  tanah;  Gardu  induk; Tegangan langkah; Tegangan sentuh.

## I. P ENDAHULUAN
Indonesia
mempunyai beberapa sektor untuk mengoperasikan  sistem  tenaga  listrik.  Salahsatunya  adalah sistem kelistrikan Suluttenggo. Sistem kelistrikan Suluttenggo adalah  salah  satu  pengoperasian  tenaga  listrik  di  Indonesia. Sistem  ini  mempunyai  karakteristik  beban  yang  berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan iklim. Dalam pengoperasian  sistem  tenaga  listrik  ini  membutuhkan  sistem pentanahan ( grounding system ). Karena apabila sistem tenaga listrik  tidak  memiliki  sistem  pentanahan  yang  baik,  maka ketika terjadi kegagalan arus atau tegangan akan mengakibatkan kerusakan sistem tenaga listrik tersebut.
Dalam  instalasi  sistem  tenaga  listrik  rentan  terjadi kecelakaan  atau  gangguan,  baik  gangguan  internal  maupun gangguan  eksternal.  Sebagian  besar  gangguan  yang  terjadi dalam  sistem  tenaga  listrik  merupakan  gangguan  hubung singkat  ke  tanah  (70-90%).  Sehingga  apabila  saat  terjadi gangguan ke tanah, peran dari pentanahan ( grounding system ) di sistem tenaga listrik menjadi sangat berpengaruh.
Grounding  dalam  sistem  tenaga  listrik  merupakan  bagian yang sangat penting karena merupakan titik referensi tegangan nol  bagi  pusat  pembangkit,  peralatan  gardu  induk  dan peralatan  lainnya.  Pada  Gardu  induk  harus  memiliki  sistem pentanahan yang baik, supaya menjadi aman bagi manusia dan untuk  mencegah gangguan pada alat  yang disebabkan  adanya kenaikan  potensial  tanah  ketika  ada  arus  gangguan  atau  arus petir ke tanah. Oleh karena itu, sistem pentanahan ( grounding system )  yang  ada  di  gardu  induk  harus  memiliki  impedansi pentanahan  yang  sekecil  mungkin.  Salah  satu  yang mempengaruhi  nilai  impedansi  pentanahan  yaitu  resistivitas tanah itu sendiri.
Faktor  yang  mempengaruhi  resistivitas  tanah  adalah  jenis tanah,  komposisi  kimia  yang  terkandung  dalam  tanah, konsentrasi garam yang terlarut dalam air yang berada ditanah, kelembaban  udara,  temperatur  tanah,  ukuran  partikel  tanah, kepadatan tanah, dan tekanan tanah.
Struktur dan karakteristik tanah merupakan salah satu faktor yang  wajib  diketahui  karena  mempunyai  hubungan  erat dengan  perencanaan  sistem grounding dan  bagaimana pengaruhnya terhadap impedansi grounding tersebut.[1] Di skripsi ini menganalisis pengaruh struktur tanah terhadap impedansi grounding yang ada di gardu induk Paniki.

## Analysis Of The Effect Of Soil Structure On Grounding Impedance
Analisa Pengaruh Struktur Tanah Terhadap Impedansi Grounding
Hendrika Hendrik, Hans Tumaliang , Glanny M. Ch. Mangindaan Dept. of Electrical Engineering, Sam Ratulangi University Manado, Kampus Bahu St., 95115, Indonesia e-mails : 17021103008@student.unsrat.ac.id, hans.tumaliang@gmail.com, glanny_ m@unsrat.ac.id Received: 19 April 2022; revised:16 March 2023 ; accepted: 16 March 2023
Gambar 1. Sistem Pembumian Dengan Grid Di Gardu Induk (Sumber: www.ezkhelenergy.blogspot.com )

## A. Sistem Pentanahan (Grounding System)
Sistem  pentanahan  ( Grounding  system )  merupakan  sistem pengaman  terhadap  perangkat-perangkat  yang  menggunakan listrik  sebagai  sumber  tenaga,  dari  lonjakan  listrik,  petir,  dll. Tujuan  utama  adanya system  grounding adalah  untuk menciptakan low  impedance (tahanan  rendah)  terhadap permukaan  bumi  untuk  gelombang  listrik  dan  transient voltage[2].
Sistem  pentanahan  adalah  suatu  bentuk  sistem  yang terintegrasi  di  sistem  ketenagalistrikan  dan  ditujukan  untuk keamanan  sistem  secara  umum  dari  gangguan  yang  dapat menimbulkan kerusakan pada peralatan sehingga menyebabkan  putusnya  kontinuitas  pelayanan  daya  kepada konsumen.[3]

## B. Pentanahan Peralatan (Grounding equipment)
Pentanahan
peralatan
adalah
pentanahan yang menghubungkan  body/kerangka/bagian  dari  peralatan  listrik terhadap ground (tanah) [4]. Pentanahan ini pada kerja normal tidak dilalui arus.

## C. Karakteristik Tanah

## 1) Struktur tanah
Tanah  merupakan  suatu  sistem  yang  kompleks,  terdiri  dari komponen  padat,  cair,  dan  gas.  Penelitian  struktur  tanah  dan pengukuran resistansi jenis tanah menjadi faktor penting yang sangat mempengaruhi kedalaman penanaman elektroda batang pembumian [5].

## 2) Pengaruh gradien tegangan
Gradien  tegangan  tidak  mempengaruhi  resistivitas  tanah kecuali  jika  gradien  tegangan  melebihi  nilai  kritis  tertentu. Untuk  nilai  kritis  tanah  nilainya  bervariasi  sesuai  dengan kandungan  dalam  tanah,  namun  umumnya  besar  nilainya sekitar kilovolt per centimeter [6].
TABEL 1. R ESISTANSI J ENIS T ANAH Jenis Tanah Resistansi Jenis tanah (Ohmmeter) Tanah rawa 30 Tanah liat dan tanah ladang 100 Pasir basah 200 Kerikil basah 500 Pasir dan kerikil kering 1000 Tanah berbatu 3000 (Sumber: PUIL 2000)

## 3) Pengaruh kelembaban, suhu, dan kandungan kimia
Konduksi listrik di  tanah pada dasarnya bersifat elektrolit. Untuk  alasan  ini  resistivitas  sebagian  besar  tanah  meningkat tiba-tiba  ketika  kadar  air  kurang  dari  15%  dari  berat  tanah. Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rahmawati  dkk  pada semua  titik  pengukuran  tahanan  tanah  ketika  kondisi  tanah kering  nilai  tahanan  tanah  lebih  tinggi  dibandingkan  nilai tahanan  tanah  pada  kondisi  tanah  basah,  dan  nilai  tahanan pentanahan menunjukkan lapisan tanah semakin ke atas maka nilai tahanan tanah relatif bervariasi.[7]

## D. Elektroda Pentanahan

## 1) Elektroda Pita
Elektroda  pita  adalah  elektroda  yang  terbuat  dari penghantar  berbentuk  pita  atau  berpenampang  bulat,  atau penghantar  pilin  yang  secara  umum  ditanam  secara  dangkal [8].

## 2) Elektroda batang
Elektroda batang merupakan elektroda dari  pipa besi, baja profil, atau batang logam lainnya yang ditancapkan ke dalam tanah.

## 3) Elektroda pelat
Elektrode pelat yaitu elektrode dari bahan logam utuh atau berlubang.  Secara  umum  elektroda  pelat  ditanam  secara dalam

## E. Resistansi Jenis Tanah
Harga  resistansi  jenis  tanah  selalu  berbeda  sesuai  dengan keadaan  pada  saat  pengukuran.  makin  tinggi  suhu  semakin tinggi  tahanan  jenisnya,  Sebaliknya  makin  lembab  tanah  itu makin  rendah  tahanan  jenisnya  [9].  Pada  penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penentuan kedalaman batang elektroda  juga  dapat  mempengaruhi  nilai  resistansi  jenis tanah[10].
Jurnal Teknik Elektro dan Komputer vol. 12 no. 1 January – April 2023,  pp. 35-42 p-ISSN : 2301-8402 , e-ISSN : 2685-368X , available at : https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom
Gambar 2. Metode Wenner 4-pin
(Sumber: IEEE Std 80-2000)

## F. Pengukuran Resistansi jenis tanah
Metode wenner  4-pin ,  seperti  yang  ditunjukkan  pada Gambar  2 adalah  teknik yang  paling  umum  digunakan  dalam pengukuran resistansi jenis tanah.
Dimana, empat probe ditancapkan kedalam tanah sepanjang garis  lurus,  pada  jarak  yang  sama  a  saling  terpisah, ditancapkan  ke  kedalaman  b.  tegangan  antara  dua  elektroda dalam  (potensial)  kemudian  diukur  dan  dibagi  dengan  arus antara  dua  elektroda  luar  (arus)  untuk  memberikan  nilai resistansi R [11]. Dengan menggunakan metode wenner 4-pin maka  nilai  resistansi  jenis  tanah  dapat  dihitung  dengan menggunakan persamaan:
2 2 2 2 4 2 1 4 a aR a a a b a b    
   ( 1)
Dimana, ρ a =  Resistivitas semu tanah dalam (Ω·m) R  =  Resistansi yang diukur  (Ω) a   =  Jarak antara elektroda yang berdekatan (m) b   =  Kedalaman elektroda (m)
jika  b  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  a,  yaitu  dimana probe  yang  ditancapkan  ke  dalam  tanah  hanya  pada  jarak pendek,  maka  persamaan  (1)  dapat  disederhanakan  oleh karena  itu  resistansi  jenis  tanah  dapat  dihitung  dengan menggunakan persamaan:
2 a a R       ( 2)
Metode  tiga  titik  ( three  point  method )  bertujuan  untuk mengukur  resistansi  pentanahan.  Misalkan  tiga  buah  batang pentanahan  di  mana  batang  pertama  yang  resistansinya  akan diukur  dan  batang-batang  kedua  dan  ketiga  sebagai  batang pentanahan bantu yang juga belum diketahui resistansinya[12]. Dalam metode ini, kedalaman L dari batang penggerak  yang  terletak  di  dalam  tanah  yang  akan  diuji divariasikan.  Nilai  resistivitas  semu  dapat  dihitung  dengan persamaan:
Gambar 3. Metode Tiga Titik (sumber: IEEE Std 80-2000)
2 8 ln 1 r a r L R L d           ( 3)
Dimana,
= Panjang elektroda (m) d = Diameter elektroda (m)

## G. Resistansi Pembumian
Pembumian  yang  ideal  harus  memberikan  nilai  resistansi pembumian  mendekati  nol  atau  ≤  1  ohm  untuk  gardu  induk bertegangan  tinggi  [13]. resistansi  pembumian  merupakan parameter  penting  yang  dipakai  untuk  mengukur  apakah kondisi pembumian baik. Dengan memperhitungkan pengaruh dari kedalaman grid maka nilai resistansi pembumian dapat di hitung dengan menggunakan persamaan:
1 1 1 1 .
20 1 20 / g T R L A h A                 
 ( 4)
Dimana:
= Resistansi Pembumian (Ω)
A   = Luas area pembumian (m 2 ) ρ = Tahanan jenis tanah(Ω-m) L T = Total dari panjang konduktor yang tertanam (m) h = kedalaman grid (m)

## H. Tegangan Sentuh
Tubuh manusia menghadirkan sejumlah  hambatan terhadap aliran arus listrik. Namun ini bukan nilai konstan. Itu tergantung  pada  faktor-faktor  seperti  berat  badan  dan  cara terjadinya  kontak  dan  bagian-bagian  tubuh  yang  bersentuhan dengan bumi. [14]
Tegangan  sentuh  adalah  beda  potensial  antara  penghantar pengetanahan dengan titik pada permukaan tanah di sekitarnya (biasanya 1 m)[15].
Gambar 4. Tegangan Sentuh dan Rangkaian Penggantinya
(Sumber: TS. Hutauruk, 1999)
Gambar 5. Tegangan langkah dan rangkaian penggantinya (Sumber: TS. Hutauruk, 1999)
Maka  tegangan sentuh yang diizinkan untuk Orang dengan berat  badan  50  kg  dan  70  kg  dapat  di  hitung  dengan persamaan:
  Touch70 0,157 E 1000 1, 5 s s s C t    ( 5)
  Touch50 0,116
E 1000 1, 5 s s s C t   
( 6)
Nilai dapat ditentukan dengan persamaan: 0, 09 1 1 2 0, 09 s s s C
h  
          ( 7)
E touch50 = Batas tegangan sentuh yang diizinkan untuk berat badan 50 kg
E touch70 = Batas tegangan sentuh yang diizinkan untuk berat badan 70 kg
= Faktor reduksi nilai resistivitas permukaan tanah
TABEL 2.
T EGANGAN S ENTUH Y ANG D IIZINKAN DAN L AMA G ANGGUAN Lama Gangguan  (s) Tegangan Sentuh Yang Diizinkan  (volt) 0,1 1980 0,2 1400 0,3 1140 0,4 990 0,5 890 1,0 626 2,0 443
3,0 362 (Sumber: PUIL 2000) TABEL 3. T EGANGAN L ANGKAH Y ANG D IIZINKAN DAN L AMA G ANGGUAN Lama Gangguan (s) Tegangan Langkah Yang Diizinkan (volt) 0,1 7000 0,2 4950 0,3 4040 0,4 3500 0,5 3140 1,0 2216 2,0 1560 3,0 1280 (sumber: PUIL 2000)
ρ = Resistansi jenis tanah dibawah grid (Ω.m) = Resistansi jenis tanah diatas grid (Ω.m) t      = Waktu gangguan tanah (s)
= Ketebalan lapisan (m)

## I. Tegangan Langkah
Tegangan langkah adalah beda potensial antara 2 kaki orang di  atas  permukaan  tanah  (biasanya  1  m)  pada  saat  arus gangguan mengalir dalam tanah di daerah itu.
Maka tegangan langkah yang diizinkan untuk Orang dengan berat  badan  50  kg  dan  70  kg  dapat  di  hitung  dengan persamaan:
  Step50 0,116 E 1000 6 s s s C t   
( 8)
  Step70 0,157 E 1000 6 s s s C t    ( 9)
Jurnal Teknik Elektro dan Komputer vol. 12 no. 1 January – April 2023,  pp. 35-42 p-ISSN : 2301-8402 , e-ISSN : 2685-368X , available at : https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom
Dimana,
E step50 = Batas tegangan langkah yang diizinkan untuk berat badan 50 kg
E step70 = Batas tegangan langkah yang diizinkan untuk berat badan 70 kg
= Faktor reduksi nilai resistivitas permukaan tanah
= Tahanan jenis permukaan material (ohm-m)
t      = Waktu gangguan tanah (s)

## J. Tegangan Mesh
Tegangan  mesh  merupakan  tegangan  sentuh  maksimum dalam jaring dari pentanahan grid yang mengalami gangguan.
II. M ETODE

## A. Prosedur Penelitian
1) Melakukan  studi  literatur  yang  berhubungan  dengan penulisan tugas akhir ini.
2) Melakukan  observasi  lapangan,  dengan  melihat permasalahan yang terjadi di lapangan.
3) Melakukan  konsultasi  dengan  dosen  pembimbing, dosen  lain,  teman  mahasiswa,  mengenai  masalah  yang berhubungan dengan penulisan tugas akhir ini.
4) Mengumpulkan  data yang berkaitan dengan grounding Gardu  Induk  di  PT.  PLN  Persero  Gardu  Induk  Paniki yang berkapasitas 150 KV.
5) Melakukan pengolahan data yang diperoleh berdasarkan landasan teori dari studi literature.
6) Penarikan kesimpulan

## B. Data Penelitian
Data-data  yang  didapatkan  pada  pada  penelitian  ini  yaitu berupa peta tanah wilayah Minahasa Utara, data boring tanah, data  pengukuran  tahanan  jenis  tanah,  dan  data  tahanan pentanahan Gardu Induk Paniki.
Gambar 6. Peta jenis tanah kabupaten Minahasa Utara (sumber: tataruangminut.blogspot.com)
TABEL 4
H ASIL P ENYELIDIKAN B OR PADA T ITIK B1 Kedalaman (m) Profil Jenis Warna Sifat 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 Lempung cokelat Kenyal Kepasiran Hitam Lepas Pasir berbatu Hitam Lepas
(Sumber: Lab. Mekanika tanah Fakultas Teknik Unsrat)
TABEL 5 H ASIL P ENYELIDIKAN B OR PADA T ITIK B2 Kedalaman (m) Profil Jenis Warna Sifat 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 Lempung berpasir Cokelat kehitaman Agak kenyal Kepasiran Hitam Lepas Pasir berbatu Hitam Lepas (Sumber: Lab. mekanika tanah Fakultas Teknik Unsrat) TABEL 6 H ASIL P ENYELIDIKAN B OR PADA T ITIK B3 Kedalaman (m) Profil Jenis Warna Sifat 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00
2.20 2.40 2.60 Lempung cokelat Agak Kenyal Kepasiran Hitam Lepas Pasir berbatu Hitam Lepas
(Sumber: Lab. mekanika tanah Fakultas Teknik Unsrat)

## Hendrika Hendrik – Analisa Pengaruh Struktur Tanah Terhadap Impedansi Grounding
TABEL 7
H ASIL P ENGUKURAN R ESISTANSI T ANAH
percobaan Kedalaman (m) Resistansi tanah(Ω) Tanah Kering Tanah Basah I 1 24 16 II 1 25,5 17
TABEL 8 N ILAI T AHANAN P ENTANAHAN G ARDU I NDUK P ANIKI
No. Bay Peralatan Gardu Induk Resistansi (Ω) R S T
1 Trafo
PMS 0,16 PMT 0,146 0,149 0,15 PT - CT 0,2 LA 0.21 0,22 0,21 2.
Line 1 PMS 0,163 0,16 0,166 PMT 0,15 PT 0,50 CT 0,5 LA 0,8
3. Line 2 PMS 0,157 0,107 0,154 PMT 0,1 PT 0,50 0,40 0,50 CT 0,5 0,4 0,4 LA 0,8 4 Line 3 PMS
0,15 0,107 0,154 PMT 0,152 PT 0,4 0,4 0,51 CT 0,5 0,5 0,52
LA 0,8 5. Line 4 PMS 0,15
0,1 0,14
PMT
0.1
PT
0,5 CT 0,5 LA 0,81
(Sumber: Gardu Induk PT. PLN (Persero) Paniki)

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN
Perhitungan grounding Gardu Induk Paniki dihitung dengan 2  macam,  yaitu  perhitungan  dengan  menggunakan  nilai impedansi  tanah  pada  kondisi  tanah  kering  dan  kondisi  tanah yang basah.

## A. Perhitungan grounding GI Paniki pada kondisi tanah Kering

## 1) Perhitungan tahanan jenis tanah
Berdasarkan  hasil  pengukuran  tahanan  tanah  yang dilakukan  dilokasi  sekitar  Gardu  Induk  paniki,  maka  nilai tahanan  jenis  tanah  dapat  dihitung  dengan  menggunakan persamaan  (3).
2 3,14 1 24 8 1 ln 1 0, 008 a    
         25, 5  

## 2) Perhitungan tegangan sentuh dan tegangan langkah
Untuk  mencari  hasil  dari  tegangan  sentuh  dan  tegangan langkah,  maka  perlu  untuk  terlebih  dahulu  mencari  faktor reduksi  lapisan  permukaan  tanah  ( C s )  dengan  menggunakan persamaan (7) .
0, 09 1
1 2 0, 09 s s s C h             25, 5 0, 09 1 3000 1 2 0,1 0, 09 s C           

## 0, 69 
Nilai  tegangan  sentuh  dan  tegangan  langkah  untuk  berat badan  50  kg  dapat  dihitung  dengan  menggunakan  persamaan (6) dan (8).
Untuk tegangan sentuh:
  Touch50 0,116 E
1000 1, 5 0, 69 3000 0, 5    
673Volt

Untuk tegangan langkah:
  Step50 0,116 E 1000 6 0, 69 3000 0, 5     2201Volt


## 3) Tata letak grid rod GI Paniki 150 KV
Berdasarkan  gambar  tata  letak grid (gambar  7)  dapat  di asumsikan  A  =  70  x  30  =  2.100  m 2 dengan  jarak  konduktor sama  yaitu  D  =  10,  kedalaman grid h  =  0,8,  panjang  total konduktor L T = (9x30) + (4x70) = 550 m.
Jurnal Teknik Elektro dan Komputer vol. 12 no. 1 January – April 2023,  pp. 35-42 p-ISSN : 2301-8402 , e-ISSN : 2685-368X , available at : https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom
Gambar 7. Tata letak grid tanpa rod Gambar 8. Tata letak grid dengan rod

## 4) Perhitungan Tahanan Grid
Dari hasil perhitungan L T = 550 m dan A = 2.100 m 2 , maka nilai  Tahanan  Grid  dapat  dihitung  dengan  menggunakan persamaa (4).
1 1 1 R 25,5 1 550 20 2100 1 0,8 20 / 2100 g                  0, 22  

## B. Perhitungan grounding GI Paniki pada kondisi tanah basah
Untuk perhitungan grounding GI Paniki pada kondisi tanah yang basah, dihitung dengan menggunakan persamaan seperti pada perhitungan kondisi tanah yang kering.

## 1) Perhitungan tahanan jenis tanah
Berdasarkan  hasil  pengukuran  tahanan  tanah  pada  kondisi tanah basah,  maka perhitungan tahanan jenis tanahnya adalah sebagai berikut:
2 3,14 1 16
8 1 ln 1 0, 008 a     
       
17  

## 2) Perhitungan tegangan sentuh dan tegangan langkah
Perhitungan  niai  Cs  dapat  dihitung  menggunakan persamaan (7) Seperti perhitungan sebelumnya namun dengan nilai ρ berbeda, perhitungannya Sebagai berikut:
TABEL 9 H ASIL P ERHITUNGAN Indikator Tanah Kering Tanah Basah Tahanan jenis tanah 25,5 Ω 17 Ω Tegangan sentuh BB 50 kg 673 V 673 V Tegangan langkah BB 50 kg 2201 V 2201 V Tahanan grid 0,22 Ω 0,22 Ω
17 0, 09 1 3000 1 2 0,1 0, 09 s C   
 
      0, 69 
Karena  nilai  Cs  yang  dipeoleh  sama  dengan  nilai perhitungan  sebelumnya  (pada  tanah  kondisi  kering),  maka nilai  dari  tegangan    sentuh  dan  tegangan  langkah  yang dihitung menggunakan persamaan (6) dan (8) didapatkan hasil yang  sama  juga  yaitu  nilai  tegangan  sentuh  adalah  E Touch50 = 673  V dan  untuk nilai  tegangan  langkah  adalah  E Step50 =  2201 V.

## 3) Perhitungan tahanan grid
Untuk perhitungan tahanan grid digunakan persamaan yang sama seperti perhitungan sebelumnya dengan nilai L T =550 m dan A= 2100 m 2 . Diperoleh hasil = 0,22 Ω .

## C. Analisa struktur Tanah di Gardu Induk Paniki
Tanah  pada  daerah  Gardu  Induk  Paniki  berdasarkan  peta jenis  tanah  (Gambar  6)  merupakan  jenis  tanah  latosol  yang terbentuk  dari  pelapukan  batuan  sedimen.  Jenis  tanah  latosol memiliki  ciri-ciri  yaitu  tingkat  kesuburan  tanah  tergolong sedang,  sifat  kimia  pada  tanah  tidak  baik,  kekurangan  akan unsur hara, serta rentan terhadap erosi.
Berdasarkan data boring tanah (Tabel 4, tabel 5 dan tabel 6) kondisi  tanah  di  sekitar  gardu  induk  Paniki  memiliki  warna tanah  yang  gelap.  Dengan  jenis  tanah  lempung  yang mengandung pasir dan juga mengandung batu.

## IV. K ESIMPULAN DAN S ARAN

## A. Kesimpulan
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  nilai  tahanan  pentanahan  (impedansi grounding )  pada  sistem  pentanahan  Gardu  Induk  Paniki memiliki  nilai  yaitu  0,1  Ω  sampai  0,8  Ω.  Dan  untuk perhitungan  tahanan grid didapatkan  hasil  0,22  Ω.  Dengan demikian  nilai-nilai  tersebut  memenuhi  syarat  untuk pentanahan  yang  ideal  yaitu ≤ 1  Ω.  Sehingga  Gardu  Induk

## Terhadap Impedansi Grounding
Paniki  masih  aman  untuk  dioperasikan.  Untuk  nilai  tegangan sentuh  dan  tegangan  langkah  yang  didapatkan  lebih  rendah dari batas kriteria dari  tegangan sentuh dan tegangan  langkah yang  diizinkan  yaitu  673  V  dan  2201  V,  dan  nilai  tahanan tanah  dari  hasil  pengukuran  yang  dilakukan  di  sekitar  gardu induk Paniki memiliki perbedaan. Dimana tahanan tanah pada kondisi tanah yang basah lebih rendah dari tanah yang kering, dikarenakan  tanah  yang  basah  tingkat  kelembabannya  lebih tinggi. struktur tanah memiliki kemampuan dalam meneruskan/menyerap air, yang dapat meningkatkan kelembaban  tanah  yang  akan  mempengaruhi  tahanan pentanahan (impedansi grounding ). Sehingga dengan melakukan  modifikasi  tanah  akan  membantu  memperbaiki kondisi tanah untuk menurunkan nilai tahanan tanah.

## B. Saran
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  ini,  kiranya dapat  menjadi  perhatian  penting  pada  sistem grounding di gardu  induk,  untuk  memperkecil  nilai  dari  impedansi grounding menjadi  sekecil  mungkin.  Dan  rutin  untuk melakukan  perawatan  serta  pemeriksaan  pada  sistem grounding gardu  induk,  agar  sistem  tetap  bekerja  secara optimal.
V. K UTIPAN
[1] M.  Rajagukguk,  “Studi  Pengaruh  Jenis  Tanah  dan Kedalaman Pembumian Driven Rod terhadap Resistansi Jenis Tanah,” vol. 8, pp. 121–132, 2012.
[2] K.  Ima  Ismara  and  E.  Prianto, Keselamatan  Dan Kesehatan  Kerja  di  Bidang  Kelistrikan  (Electrical Safety) . solo: Adimeka, 2006.
[3] A.  Riyanto  and  J.  W.  Simatupang,  “Analisis  Sistem Pentanahan  Jaringan  Gardu  Induk  150  KV  Pt  Bekasi Power Cikarang,” vol. 4, no. 1, pp. 57–70, 2019.
[4] Diktat PT. PLN (Persero). 2007. “Grounding System”. [E-book]. Penerbit: PT. PLN (Persero). Jakarta.
[5] Z.  Rong,  J.  He,  and  B.  Zhang, Methodology  and Technology  for  Power  System  Grounding .  Singapore: John Wiley & Sons Pte. Ltd, 2013.
[6] IEEE  Substations  Committee, Standard  80-2000
Guide for Safety in AC substation grounding , vol. 56.
2000.
[7] R.  F.  Latiefa,  I.  Zakir,  and  M.  Subekti,  “Pengaruh Kelembaban  Tanah  Terhadap  Tahanan  Pentanahan Studi  Kasus  Pada  Gardu  Induk  Kemayoran  150  kV,” vol. 3, no. 1, pp. 18–23, 2018.
[8] S.  N.  Indonesia  and  B.  S.  Nasional,  “Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000),” vol. 2000, no. Puil, 2000.
[9] T.  I.  Rifa’i,  Slamet  Hani,  and  Mujiman,  “Analisis Sistem Pentanahan Dengan Kontruksi Berbentuk Kisi- Kisi  (Grid)  Pada  Switchyard  Gardu  Induk  150  KV
Bantu,” vol. 4, no. 2, pp. 73–79, 2017.
[10] J.  Arifin,  “Pengukuran  Nilai Grounding  Terbaik  Pada Kondisi  Tanah  Berbeda,”  vol.  5,  no.  1,  pp.  40–47, 2021.
[11] G. M. C. M. Agus Pranoto, Hans Tumaliang, “Analisa Sistem  Pentanahan  Gardu  Induk  Teling  Dengan Konstruksi  Grid  (Kisi-Kisi),” J.  Tek.  Elektro  dan Komput. , vol. 7, no. 3, pp. 189–198, 2018.
[12] T.  .  Hutauruk, Pengetanahan  Netral  Sistem  Tenaga dan Pengetanahan Perlatan . Jakarta: Erlangga, 1999.
[13] I.  Rois  and  I.  M.  Wartana,  “Pentanahan  Grid  pada Gardu  Induk  Kapal  Bali  Berdasarkan  IEEE  80-2000 untuk  Meningkatkan  Keamanan  Sistem  Pentanahan,” 2019.
[14] G.  Vijayaraghavan,  M.  Brown,  and  Malcolm  Barnes, Practical  Grounding,  Bonding,  Shielding,  and  Surge Protection , 1st ed. India: Elsevier, 2004.
[15] A.  Arismunandar, Buku  Pegangan  Teknik  Tenaga Listrik Gardu Induk . Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
Penulis  bernama Hendrika  Hendrik , lahir  pada  tanggal  09  Juni  1999  di Pososlalongo  kecamatan  Banggai  Tengah kabupaten Banggai Laut provinsi Sulawesi Tengah.  Penulis  merupakan  anak  pertama dari  empat  bersaudara  dari  pasangan Hastian  Hendrik  (Ayah)  dan  Triponia Babe (Ibu). Pertama kali masuk pendidikan  di  SDN  Pososlalongo  Kec.  Banggai  Tengah  Kab. Banggai Laut pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2011. Di tahun yang sama penulis  melanjutkan ke SMP Katolik Maris Stella  Sambiut  Kec.  Totikum  Kab.  Banggai  Kepulauan  dan tamat pada tahun 2014. setelah tamat SMP ditahun yang sama penulis  melanjutkan  kembali  pendidikan  ke  SMA  Katolik  St. Ignatius  Manado  dan  tamat  pada  tahun  2017.  Kemudian Ditahun  2017  penulis  melanjutkan  pendidikan  di  Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado di Jurusan Teknik Elektro,  dan  mengambil konsentrasi minat tenaga  listrik. Dan selama  pendidikan  penulis  pernah  melakukan  kerja  praktek selama 2 bulan di Gedung Kuliah Politeknik Negeri Manado.