Vol. 15. No. 02, Mei 2024: 83-88 http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/jte p-ISSN: 2086 ‐ 9479   e-ISSN: 2621-8534

## Desain Monitoring Daya Photovoltaik Pada PLTS Autotracking 5 KWP
Sindak Hutauruk * , Libianko Sianturi, Maranata Telaumbanua
Teknik Elektro, Universitas HKBP Nommensen, Medan
* sindak@uhn.ac.id
Abstrak—  The  design  of  a  wireless  monitoring  tool  for photovoltaic output power at a 5 KWP autotracking Solar Power Plant at HKBP Nommensen University in Medan was carried out to facilitate monitoring of the power generated by a Solar Power Plant. The power generated by the photovoltaic is displayed on the monitor screen where the measurement of the power generated by the  photovoltaic  is  carried  out  by  the  microcontroller  by multiplying  the  output  voltage  and  current  of  the  photovoltaic. The output from the microcontroller is sent somewhere via the wifi network and Android TV Box to be displayed in real time in  the form  of  decimal  numbers  and  graphics  on  the  monitor  screen. From the monitor screen, you can see the amount of light received by the photovoltaic,  the amount of voltage, instantaneous power, and  energy  produced  by  the  photovoltaic.  The  measurement results  displayed  on  the  monitoring  screen  have  an  error percentage of 2.253 % of the inverter output  power. This  power monitoring can also be viewed  remotely using an Android-based application.
Kata Kunci—Microcontroller, Monitor screen, Solar Power, TV Box, Wireless.
DOI: 10.22441/jte.2024.v15i2.001

## I. P ENDAHULUAN
Universitas HKBP Nommensen Medan memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Surya  (PLTS) 5 KWP yang dapat bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari ( autotracking )  dengan  menggunakan  4  buah  sensor  cahaya LDR  ( Light  Dependent  Resistor )  [1]-[3].  seperti  tampak  pada Gambar  1.  PLTS  ini  merupakan  hasil  rancangan  dosen  dan mahasiswa. PLTS ini menghasilkan daya listrik yang dihasilkan oleh Photovoltaik (PV) dimana besarnya daya yang dihasilkan tergantung dari intensitas sinar matahari yang diterima oleh PV [4]-[6].  Besarnya daya yang dihasilkan oleh PV tersebut perlu diketahui  secara  visual  agar  dapat  diamati  dan  disesuaikan dengan  pengunaan  daya  yang  dihasilkan  PV  sesuai  dengan besarnya  daya  yang  dibutuhkan    oleh  beban.  Daya  yang dihasilkan  dapat  dibaca  secara  terus  menerus  pada  layar monitor tanpa kabel guna memudahkan dalam pendistribusian daya yang dibutuhkan oleh beban [7]. Untuk merealisasikan hal ini  maka  dibutuhkan  sebuah  rangkaian  yang  dapat  mengukur tegangan  dan  arus  dari  keluaran  PV  yang  akan  diolah  oleh mikrokontroler menjadi besaran daya yang akan ditransmisikan dan  ditampilkan tanpa kabel ke layar monitor [8], [9].
Dengan  adanya  data  daya  yang  di  tampilkan  pada  layar monitor yang di peroleh dari sistem monitoring maka kita dapat memantau  hasil  data  daya  yang real yang  di  peroleh  dari  PV setiap saat maupun besarnya energi yang dihasilkan dan dapat
juga ditampilkan besarnya intensitas cahaya yang diterima oleh PV secara real time [7], [10]-[12].

## Gambar 1. PLTS Autotracking 5 KWP

## II. P ENELITIAN TERKAIT
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh E.T.S. Lobo et all [9]  menggunakan    1  buah  PV  yang  statis,  dan  sensor  arus dipasang sebelum SCC ( Solar Charge Controller ) dimana daya dapat dilihat pada smartphone . Pada penelitian ini, panel surya yang  digunakan  sebanyak  12  PV  yang  menghasilkan  daya  5 KWP  yang  bersifat autotracking .  Sensor  arus  dan  tegangan digunakan  sesudah  SCC  yang  dilengkapi  dengan  pengatur tegangan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang presisi. Hasil monitoring daya  ini  selain  dapat  diamati  melalui smartphone juga  dapat  diamati  langsung  pada  layar  monitor LCD melalui android TV Box [13]-[18].

## III. M ETODOLOGI P ENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  kampus  Universitas  HKBP Nommensen  Medan  dimana  terdapat  PLTS  5  KWP autotracking yang  sudah  dirancang  dan  digunakan  sebagai penerangan.
Daya yang ditampilkan pada layar monitor merupakan hasil perkalian arus dan tegangan keluaran PV yang dilakukan oleh mikrokontroler  STM32  [19].  Tegangan  yang  dihasilkan  oleh
PV  diberikan  ke  mikrokontroler,  oleh  sebab  itu  besarnya tegangan  maksimum    keluaran  PV  harus  dapat  diterima  oleh mikrokontroler  yang  berkerja  dengan  tegangan  masukan maksimum sebesar 5  Volt.   Oleh sebab itu tegangan keluaran PV  harus  dibagi  dengan  menggunakan  rangkaian  pembagi tegangan seperti pada Gambar 2.
Gambar 2. Pembagi tegangan keluaran PV
𝑉𝑜𝑢𝑡 = R2 x Vin R1 + R2 𝑉𝑜𝑙𝑡                                                                         (1)
Keterangan:
Vin   = Tegangan keluaran Photovoltaik (V_PV) Vout   = Tegangan keluaran dari rangkaian pembagi tegangan
Arus keluaran PV  diperoleh dengan  menggunakan R shunt yang  dipasang  pada  rangkaian  pembagi  tegangan  lainnya seperti pada Gambar 3.
Gambar 3. Rangkaian pendeteksi besarnya arus keluaran PV
Besarnya tegangan pendeteksi arus  adalah :
𝑉𝑜2 = R4 x  (V_PV − VRshunt) ⬚
R3 + R4 𝑣𝑜𝑙𝑡                                             (2)
Keterangan : V_PV = Tegangan keluaran PV VR shut = Tegangan R shunt
Selisih  tegangan  V 0 1  dan  V 0 2  merupakan  tegangan  pada R shunt . Tegangan R shunt ini merepresentasikan besarnya arus keluaran  PV.  R shunt yang  digunakan  adalah  50A/75mV, artinya  bila  tegangan  pada  R shunt 75mV  maka  arus  yang mengalir adalah 50 A atau setiap kenaikan tegangan sebesar 1 mV  terjadi  kenaikan  arus  sebesar  1,5  A.  Besarnya  daya keluaran  PV  merupakan  perkalian  tegangan  dan  arus  yang
diterima  oleh  mikrokontroler  setelah  dikonversi  ke  biner  oleh Analog to Digital Converter (ADC) 12 bit [8], [20], [21].
Besarnya  kuat  cahaya  yang  diterima  oleh  PV  diperoleh dengan menggunakan sensor kuat cahaya dan ditampilkan pada layar  monitor  secara real  time .  Pengiriman  semua  data tegangan,  arus,  daya,  dan  kuat  cahaya  dilakukan  melalui wifi dengan Access  Point dan Router kemudian  ditampilkan  pada layar monitor dengan bantuan android TV box .

## A. Konsep Perancangan
Konsep  perancangan  sistem  yang  dirancang  adalah  sistem monitoring daya yang dihasilkann PV berbasis mikrokontroler STM32,  dimana  mikrokontroler  berfungsi  mengontrol  seluruh proses mulai dari membaca input , memproses dan mengeluarkan output .  Dengan  demikian  mikrokontroler  STM32  bertugas sebagai  kontroler  utama  yang  mengolah  data input menjadi output. Input dari sistem adalah 2 parameter dasar listrik yaitu tegangan  dan  arus.  Kedua  parameter  tersebut  dideteksi  oleh detektor  tegangan  dan  detektor  arus.  Detektor  tegangan menggunakan komponen pembagi tegangan sedangkan detektor arus  menggunakan  resistor  s hunt .  Kedua  detektor  mengubah parameter  tersebut  menjadi  besaran  tegangan  dengan  skala dibawah 5V yang diberikan ke masukan analog mikrokontroler. Pada  mikrokontroler  kedua  data  dikalibrasi  menjadi  nilai tegangan dan arus sebenarnya. Setelah diperoleh tegangan dan arus  maka  dapat  dicari  daya  dan  energi  yang  sedang  bekerja pada sistem. Pada bagian output terdapat layar monitor dan WiFi adapter .  Layar  monitor  menampilkan  nilai  hasil  perhitungan mikrokontroler  yaitu  arus,  tegangan,  daya  dan  energi  listrik sedangkan WiFi  adapter berfungsi  sebagai  pengirim  data  ke hotspot kemudian  diteruskan  ke  server Thinkspeak di  internet seperti pada Gambar 4.

## B. Tahapan Kerja Sistem

## Detektor Tegangan
Detektor  rangkaian  pembagi  tegangan  membaca  atau mengukur  tegangan  yang  akan  diberikan  pada  masukan mikrokontroler.  Tegangan  yang  di  baca  adalah  tegangan  PV pada  PLTS  yang  berkisar  anatara  0  Volt  hingga  243,6  Volt. Pembagi  tegangan  membagi  /  menurunkan  tegangan  tersebut agar  dapat  diterima  oleh  masukan  mikrokontroler.  Besarnya tegangan pada keluaran PV harus dapat diterima oleh ADC pada mikrokontroler,  karena  mikrokontroler  merupakan  komponen TTL  maka  tegangan  keluaran  maksimum  PV  dikonversikan kebesaran  maksimum  masukan  dari  mikrokontroler  yaitu sebesar 5 Volt. Besarnya tegangan keluaran PV tergantung dari kuat cahaya yang diterimanya yaitu diantara 0 – X Volt, dimana X adalah besarnya tegangan yang dihasilkan PV pada saat kuat cahaya  maksimum  diterima  dari  sinar  matahari.  Besaran  0 sampai X volt keluaran PV ini dikonversikan ke 0 sampai 5 Volt yang  akan  diterima  oleh  ADC  12  bit  pada  mikrokontroler. Konversi  tegangan  ini  dilakukan  oleh  Resistor  pembagi tegangan  seperti  yang  diperlihatkan  pada  Gambar  5.  Konversi tegangan ini juga dapat dikatakan sebagai sensor tegangan dan sensor arus (menggunakan R shunt ) [20], [22], [23].
Gambar 5. Sensor Tegangan dan Arus
Perbandingan  antara  tegangan  masukan  dan  keluaran  dari rangkaian pembagi tegangan tersebut tergantung dari besar R1 dan R2. Untuk memperoleh keluaran pembagi tegangan benar- benar  menghasilkan  5  volt  pada  saat  tegangan  maksimum keluaran  PV,  maka  digunakan  resistor  variabel  R2  yang  besar resistansinya dapat diatur.

## Detektor Arus
Detektor  arus  yang  di  gunakan  adalah  tipe  R shunt yang  di serikan  dengan  beban  ( inverter ).  Detektor  arus  berfungsi membaca  besarnya  arus  yang  mengalir  pada  beban  yang direpresentasikan dengan besarnya tegangan pada R shunt . Tipe R shunt yang digunakan adalah 50 A/75 mV. Bila arus mengalir sebesar  50  A  akan  menimbulkan  tegangan  sebesar  75  mV, ini artinya  setiap  kenaikan  arus  beban  sebesar  1  A  akan menyebabkan kenaikan tegangan pada R shunt sebesar 1,5 mV. Arus  yang  dihasilkan  oleh  PV  dapat  ditentukan  dengan
menghitung  selisih  antara  output  rangkaian  pembagi  tegangan ( input  port PA1  mikrokontroler)  dengan output pembagi tegangan yang dipasang R shunt ( input port PA0 mikrokontroler) yang  kemudian  selisih  tegangan  (dalam  mVolt)  tersebut menggambarkan  besarnya  arus  yang  melewati  R shunt yng merupakan besarnya arus keluaran dari PV.

## Pengukuran Kuat Cahaya
Sensor kuat cahaya tipe BH1750 digunalan untuk mengukur perubahan  intensitas  cahaya  dalam  satuan  lux.  Sensor  ini menggunakan  protokol  I2C  untuk  komunikasi  dengan mikrokontroler.    Sensor  kuat  cahaya  ini  dapat  mengukur  kuat cahaya yang di terima oleh PVsetiap saat yang kemudian akan di  tampilkan  pada  layar  monitor.  Sensor  ini  dapat  mengukkur intensitas cahaya hingga kisaran 65535 lx unit [24].

## Proses pada Mikrokontroler
Data  tegangan  dari  detektor  rangkaian  pembagi  tegangan dan  data  arus  dari  detektor  arus  serta  besarnya  kuat  cahaya diberikan ke masukan mikrokontroler untuk dikonversi menjadi data  digital.  Ketiga  masukan  sensor  diberikan  pada mikrokontroler STM32 melalui masukan analog yaitu masukan untuk  detektor  arus  pada  pin  PA0  dan  PA1  dan  sensor  kuat cahaya pada pin SDA dan SCL. Sinyal analog ini dikonversikan ke  sinyal  digital  oleh  ADC  12  bit  yang  terdapat  pada mikrokontroler  sehingga output nya  akan  dibagi  menjadi  4096 level.  Output  ADC  tersebut  akan  di  proses  di  dalam  program mikrokontroler untuk dihitung berapa daya yang di hasilkan oleh PV dengan meperkalikan besarnya tegangan dan arus [25], [26]. Tegangan  masukkan  mikrokontroler  maksimum  5  Volt,  maka tegangan maksimum tersebut  dibagi dalam 4096 level sehingga diperoleh tegangan untuk setiap satu level  sebesar 0,00122 V.

## Koneksi ke Wifi
Hubungan  rangkaian  sistem  ke  wifi  menggunakan NodeMCU  tipe  ESP2866.  NodeMCU  ini  berfungsi  sebagai media yang menghubungkan rangkaian dengan hotspot wifi dan internet. NodeMCU merupakan sebuah adapter yang berbentuk modul dengan input serial. Data yang akan di kirim ke internet akan di terima oleh NodeMCU melalui port serial . NodeMCU terhubung  pada  sebuah hotspot  wifi  (accsess  point) sehingga data dapat di kirim ke server melalui internet [26].

## Penghubung ke Jaringan Wifi
Penghubung  kejaringan Wifi menggunakan Access  Point (AP). AP digunakan untuk mengatur IP address secara otomatis terhadap perangkat yang terhubung. AP yang digunakan adalah tipe CPE210 2.4 Ghz 300 Mbps outdoor yang menghubungkan komponen yang satu dengan yang lain dengan cara mengatur IP address antara  komponen  pengirim  (TX)  dan  penerima  (RX) data supaya berada dalam satu IP, sehingga komponen TX dan komponen RX dapat terhubung satu dengan yang lain. Pada AP terdapat  antena  dan transceiver ,  komponen  ini  bertugas  untuk memancarkan dan menerima dari client server ataupun  menuju client  server .  Untuk  bisa  memancarkan  sinyal wifi ke Android TV Box, maka AP dihubungkan ke router yang hanya digunakan untuk keperluan monitoring daya PV tersebut [27], [28].

## Penghubung antar Accsess Point
Router yang  digunakan  adalah router RB1100AX2  yang berfungsi untuk menghubungkan dan meneruskan data dari AP satu ke AP lainnya.
RShunt

## Koneksi ke Layar Monitor
Proses  data  pada  mikrokontroler  ke  layar  monitor  LCD digunakan Android  TV  Box tipe  X96  mini  dengan  OS  tipe Android naught 7.1.2 kapasitas RAM 2 GB dan ROM 16 GB. Di  dalam Android  TV  Box di  instal  sebuah software atau aplikasi yaitu Virtuino yang berfungsi untuk menampilkan data ke  dalam  bentuk  sebuah  grafik  pada  layar  monitor.  Koneksi jaringan  dari  PV  sampai  ke  layar  monitor  seperti  yang diperlihatkan pada Gambar 6.
Gambar 6. Koneksi Jaringan PV ke Layar Monitor

## C. Tahapan Kerja Sistem
Rangkaian  pengendali  sistem  terdiri  dari  Detektor,  ADC, Mikontroler, Adapter Wifi , Android TV Box dan Layar monitor seperti yang diperlihatkan pada Gambar 7.
Gambar 7. Blok Rangkaian Sistem Monitoring
Semua  komponen input dan ouput terhubung  ke mikrokontroler  STM32.  Mikrokontroler  diprogram  untuk menerima masukan melalui input analog dari data detektor arus, detektor  tegangan,  dan  sensor  cahaya.  Detektor  arus memberikan  masukan  ke  mikrokontroler  berupa  arus  yang mengalir  ke  beban,  detektor  tegangan    memberikan  masukan
besarnya tegangan yang sedang bekerja pada beban dan sensor cahaya  memberikan  masukan  berupa  besarnya  kuat  cahaya yang  diterima  PV  dari  sinar  matahari.  Detektor  arus menggunakan R shunt, s ensor mendeteksi tegangan jatuh pada R shunt akibat  arus  yang  mengalir  pada  resistor  tersebut  dan memberikan  nilainya  pada  mikrokontroler.  Mikrokontroler mengolah  data  tersebut  dengan  terlebih  dahulu  mengkonversi data analog menjadi digital dan mengkalibrasinya menjadi nilai arus sebenarnya. Demikian juga dengan detektor tegangan yang dibaca oleh mikrokontroler untuk dikonversi ke data digital  dan dikalibrasi  menjadi  nilai  tegangan  [9].  Kedua  data  arus  dan tegangan  hasil  kalibrasi    dikalikan  oleh  mikrokontroler  untuk memperoleh nilai daya yang sebenarnya  sesuai dengan rumus daya  yaitu  P  =  V  x  I.    Hasil  perhitungan  daya  ini  dikirim  ke NodeMCU  yang  berfungsi  sebagai wifi  adapter .  Agar  data dapat  dikirim  ke Android  TV  Box maka  data  atau  sinyal  dari NodeMCU dikirim ke AP1 dan kemudian dipancarkan ke AP2 melalui router . Setelah sinyal atau data dari AP1 di terima oleh AP2, maka selanjutnya data tersebut diteruskan ke Android TV Box untuk  selanjutnya  diteruskan  ke  layar  monitor  untuk  di tampilkan dalam bentuk grafik data berupa :
1. Tegangan (volt) 2. Daya (watt)
3. Energi (KWH)
4. Kuat Cahaya (lux)
Detektor Tegangan
Detektor Arus NodeMCU
Proses  kerja  sistem  digambarkan  pada flowchart Gambar  8. Dimulai  dengan  proses  inisialisasi  dan  nilai  awal,  kemudian membaca tegangan keluaran PV kemudian melakukan pembagi tegangan  (V1)    dan  juga  melakukan  pembagi  tegangan  yang diserikan  dengan  R shunt (V2).    Besaran  tegangan  yang diperoleh baik V1 maupun V2 dikonversikan ke besaran biner (digital) dengan menggunakan ADC 12 bit sehingga diperoleh b1  untuk  V1  dan  b2  untuk  V2.  Selanjutnya  mikrokontroler mengurangkan    b2  dengan  b1  untuk  memperoleh  selisih tegangan. Selisih tegangan yang diperoleh ini (b3) merupakan besarnya  tegangan  pada  R shunt ,  besarnya  tegangan  yang diperoleh  pada  R shunt dikonversikan  kebesaran  arus  dengan menggunakan  formula  ( ib = b3 75 𝑥 50 )  dimana  b3  merupakan tegangan pada R shunt dan ib merupakan besarnya arus beban yang mengalir pada R shunt. Untuk memperoleh besarnya daya beban,  mikrokontroler  melakukan  perkalian  antara  tegangan keluaran  pembagi  tegangan  (b1)  dengan  besarnya  arus  pada beban (ib). Daya yang diperoleh ini dikirimkan ke Android TV Box oleh  NodeMCU, kemudian   data tersebut diproses dalam sebuah software Virtuino untuk diteruskan ke layar monitor.

## IV. H ASIL DAN A NALISA
Hasil  rancangan  sistem  ditampilkan  pada  layar  monitor seperti pada Gambar 9. dimana tampak pada layar monitor hasil pengukuran  tegangan,  daya,  dan  energi  pada  PV  yang ditampilkan dalam bentuk diagram batang, disamping itu juga ditampilkan besarnya intensitas cahaya matahari yang diterima PV pada saat itu.
Gambar 9. Tampilan Hasil Pengukuran pada Layar Monitor
Tabel 1. Hasil Pengukuran Tegangan dan Arus PV
No Waktu Tegangan (Volt) Arus (Ampere) Daya (Watt) 1 08:00 158.5 3.37 535 2 09:30 198.1 4.18 829 3 11:00 239.2 20.43 4887 4 12:30 257.8 26.37 6799 5 14:00 224.4 12.48 2801
Tegangan dan arus diperoleh dari hasil pengukuran dengan menggunakan multimeter dan daya merupakan hasil perkalian tegangan dan arus.
Tabel 2. Persentase kesalahan
No Waktu Daya Multimeter (Watt) A DTM (Watt) B % Kesalahan B thd A 1 08:00 535 561 4,859 2 09:30 829 853 2,895 3 11:00 4887 4997 2,256 4 12:30 6799 6802 0,044 5 14:00 2801 2767 1,213 Rata-rata persentase kesalahan (%) 2,253 Keterangan :
1. Daya Multimeter :   Daya keluaran PV yang diukur dengan menggunakan alat ukur multimeter,
2. Daya DTM :   Daya PV yang ditampilkan pada layar monitor.
Tabel  2.    memperlihatkan  besarnya  persentase  kesalahan daya  PV  yang  ditampilkan  pada  layar  monitor  dibandingkan dengan daya yang diperoleh dari hasil pengukuran tegangan dan arus PV dengan menggunakan alat ukur multimeter (Tabel 1.). Dari  hasil  perancangan  sistem  diperoleh  rata-rata  pesentase kesalahan yang terjadi sebesar 2,253 %.

## Gambar 10. Grafik Hasil Pengukuran
Gambar  10.  merupakan  grafik  besarnya  daya  PV  hasil pengukuran  dengan  alat  ukur  multimeter  dengan  daya  yang ditampilkan  pada  layar  monitor  hasil  rancangan  sistem. Kesalahan  yang  terjadi  tidak  terlalu  signifikan  dan  dapat dikatakan bahwa hasil rancangan sistem cukup baik.

## V. K ESIMPULAN
Hasil  pengukuran  tegangan,  daya,  dan  energi  yang dihasilkan  oleh  PV  dengan  sistem autotracking dan    berikut kuat cahaya yang diterima oleh PV dikirim secara real time ke layar monitor tanpa melalui media kabel ( wireless ) yang dapat dibaca dengan jelas pada monitor TV dan smartphone dengan persentase  kesalahan  pengukuran  sebesar  2,253  %,  sehingga dengan  demikian  koreksi  dan  perbaikan  sistem  dapat  segera dilakukan  untuk  meningkatkan  efesiensi  pengumpulan  daya. Penelitian  ini  berpotensi  memberikan  kontribusi  signifikan terhadap  pengembangan  teknologi  PLTS,  terutama  dalam meningkatkan  efisiensi  pengumpulan  daya  dengan  sistem autotracking .  Hal  ini  sangat  penting  mengingat  peningkatan efisiensi  energi  terbarukan  menjadi  salah  satu  fokus  utama dalam upaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
-2000 0 2000 4000 6000 8000 10000 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 D ay a (W at t) Waktu Daya Multimeter
Daya pada tampilan layar monitor

## U CAPAN T ERIMA K ASIH
Terimakasih  kepada  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian kepada  Masyarakat  (LPPM)  Universitas  HKBP  Nommensen Medan  yang  telah  membantu  mendanai  penelitian  ini  melalui kontrak  penelitian  No.  97/PPP/LPPM/V/2023  tanggal  26  Mei 2023  dan  terimakasih  kepada  Program  Studi  Teknik  Elektro Universitas HKBP Nommensen Medan yang telah memberikan ijin pemakaian alat laboratorium PLTS.

## D AFTAR P USTAKA
[1] S.  Nurharsanto  and  A.  Prayitno,  “Sun  Tracking  Otomatis  untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS),” Jom FTEKNIK , vol. 4, no. 2, 2017.
[2] A. El Hammoumi, S. Motahhir, A. El Ghzizal, A. Chalh, and A. Derouich, “A simple and low-cost active dual-axis solar tracker,” Energy Sci Eng , vol. 6, no. 5, pp. 607–620, Oct. 2018, doi: 10.1002/ese3.236.
[3] V. Dadi and S. Peravali, “Optimization of light-dependent resistor sensor for the application of solar energy tracking system,” SN Appl Sci , vol. 2, no. 9, Sep. 2020, doi: 10.1007/s42452-020-03293-x.
[4] M. Alif Ismail, K. A. Ramanathan, M. Hafizi Idris, K. Ananda-Rao, M. Mazlan, and N. Fairuz, “Improving the performance of solar panels by the used of dual axis solar tracking system with mirror reflection,” in Journal of Physics: Conference Series , Institute of Physics Publishing, Jan. 2020. doi: 10.1088/1742-6596/1432/1/012060.
[5] T. Koerniawan, ) ; Aas, W. Hasanah, T. Elektro, and S. Tinggi Teknik - Pln, “Kajian Sistem Kinerja PLTS Off-Grid 1 kWp di STT-PLN,” Jurnal Energi & Kelistrikan , vol. 10, no. 1, pp. 38–44, 2018.
[6] A.  Tantama,  D.  Lestariningsih,  and  A.  Joewono,  “Battery  Charge Controller Sistem Hybrid,” Scientific Journal Widya Teknik , vol. 18, no. 1, 2019.
[7] I. Elamvazuthi, M. K. A. Ahamed Khan, S. B. Bin Shaari, R. Sinnadurai, and M. Amudha, “Electrical power consumption monitoring using a real- time system,” in 2012  IEEE  Conference  on Sustainable  Utilization and Development  in  Engineering  and  Technology,  STUDENT  2012  - Conference Booklet , 2012, pp. 295–298. doi:
10.1109/STUDENT.2012.6408422.
[8] H.  Wildan  Fahruri,  W.  Aribowo,  M.  Widyartono,  and  A.  Chandra Hermawan,  “Monitoring  Arus,  Tegangan,dan  Suhu  Pada  Prototype Thermoelectric Generator Berbasis IoT,” Jurnal Teknik Elektro , vol. 10, no. 01, pp. 137–144, 2021.
[9] A.  Fitriandi,  E.  Komalasari,  and  H.  Gusmedi,  “Rancang  Bangun  Alat Monitoring  Arus  dan  Tegangan  Berbasis  Mikrokontroler  dengan  SMS Gateway,” ELECTRICIAN – Jurnal Rekayasa dan Teknologi Elektro , vol. 10, no. 2, pp. 87–98, 2016.
[10] C.  Sookasame  and  W.  Zhongdong,  “Real  Time  Power  Consumption Monitoring  Using  Arduino,” International  Journal  of  Research  and Scientific  Innovation  (IJRSI)  | ,  vol.  VI,  2019,  [Online].  Available: www.rsisinternational.org
[11] I.  Inayah,  N.  Hayati,  A.  Nurcholis,  A.  Dimyati,  and  M.  G.  Prasetia, “Realtime  Monitoring  System  of  Solar  Panel  Performance  Based  on Internet  of  Things  Using  Blynk  Application,” Elinvo  (Electronics, Informatics, and Vocational Education) , vol. 7, no. 2, pp. 135–143, Feb. 2023, doi: 10.21831/elinvo.v7i2.53365.
[12] E. T. S. Lobo, P. R. Takaya, and I. Bin Paledung, “Realtime Monitoring Design of Solar Cell Power Plant Based on IoT,” in Journal of Physics: Conference  Series ,  Institute  of  Physics,  2022.  doi:  10.1088/1742- 6596/2394/1/012028.
[13] R.  L.  R.  Lokesh  Babu,  D.  Rambabu, A.  R. Naidu,  R. D.  Prasad,  and  P. Gopi  Krishna,  “IoT  Enabled  Solar  Power  Monitoring  System,”  2018.
[Online]. Available: www.sciencepubco.com/index.php/IJET
[14]  G. Irvan Setiaji and A. Sofwan, “Perancangan Power Monitoring System Pada  Panel  Surya  Sebagai  Sumber  Utama  Pada  Smart  Open  Parking Dalam Arsitektur IoT,” TRANSIENT , vol. 7, no. 3, pp. 820–825, 2018.
[15]  N. Datar et al. , “Solar Power Monitoring System Using IOT,” Journal of Emerging Trends in Electrical Engineering , vol. 3, no. 1, pp. 1–5, 2021.
[16]  D.  Muhammad  and  J.  Sardi,  “Rancang  Bangun  Sistem  Monitoring Penggunaan  Daya  Listrik  Rumah  Tangga  Berbasis  Internet  of  Things (IOT),” JTEIN: Jurnal Teknik Elektro Indonesia , vol. 3, no. 2, 2022, doi: 10.24036/jtein.v3i2.274.
[17]  D.  Handarly et  al. ,  “Sistem  Monitoring  Daya  Listrik  Berbasis  IoT (Internet of Thing),” 2018.
[18]  R.  S.  D.  Lubis,  A.  A.  Muayyadi,  and  D.  Perdana,  “Monitoring Penggunaan  Listrik Di  Ruangan  Berbasis Internet  of  Things  (IoT),” e- Proceeding of Engineering , vol. 10, no. 5, pp. 4231–4236, 2023.
[19]  X. U. Zhihui, W. Li, and X. Yongjun, “The Design of Infusion Monitoring System based on STM32 Microcontroller,” in Proceedings of  the  2012 2nd International Conference on Computer and Information Application (ICCIA 2012) , 2012, pp. 1681–1683.
[20]  M.  Taif,  M.  Yunus,  H.  Abbas,  and  M.  Jamil,  “Penggunaan  Sensor ACS712 dan  Sensor  Tegangan untuk  Pengukuran  Jatuh  Tegangan  Tiga Fasa Berbasis Mikrokontroler dan Modul GSM shield,” Jurnal PROtek , vol. 06, no. 1, pp. 42–47, 2019, [Online]. Available: www.TheEngineeringProjects.com
[21]  W.  D.  Sinaga  and  Y.  Prabowo,  “Monitoring  Tegangan  dan  Arus  yang Dihasilkan Oleh Sel Surya Berbasis WEB Secara Online,” SKANIKA , vol. 1, no. 3, pp. 1273–1277, 2018.
[22]  J. Y. Hwang, J. H. Park, J. H. Choi, J. I. Uhm, G. H. Lee, and H. S. Lim, “A  precise  current  detection  method  using  a  single  shunt  and  FET Rds(On)  of  a  low-voltage  three-phase  inverter,” Electronics (Switzerland) , vol. 11, no. 1, Jan. 2022, doi: 10.3390/electronics11010009.
[23]  L. O. Sari,  M. F.  E. Saputra,  and  E. Safrianti,  “Sistem  Monitoring Arus Listrik  Berbasis  Internet  of  Things  (IoT)  pada  Solar  Panel  di Laboratorium  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  (PLTS)  UIN  Suska Riau,” MALCOM:  Indonesian  Journal  of  Machine  Learning  and Computer Science , vol. 4, no. 1, Jan. 2024, doi: 10.57152/malcom.v4i1.1033.
[24]  N.  Wulantika  and  R.  F.  Maulana,  “Sistem  Buka  Tutup  Terpal  Secara Otomatis pada Penjemuran Gabah Berbasis Telegram Berdasarkan Sensor BH1750 (Sensor Cahaya) dan Rain Drop Sensor (Sensor Hujan),” Journal of Intelligent Networks and IoT Global , vol. 1, no. 1, pp. 60–74, 2023.
[25]  Y.  Liu,  “Smart  Greenhouse  Monitoring  and  Controlling  based  on NodeMCU,” IJACSA)  International  Journal  of  Advanced  Computer Science  and  Applications ,  vol.  13,  no.  9,  pp.  597–600,  2022,  [Online]. Available: www.ijacsa.thesai.org
[26]  K.  Thopate,  S.  Shilaskar,  and  S.  Bhatlawande,  “An  Internet  of  Things based Solar Power Monitoring System using Node MCU,” International Journal  on  Recent  and  Innovation  Trends  in  Computing  and Communication ,  vol.  11,  no.  10s,  pp.  708–714,  Oct.  2023,  doi: 10.17762/ijritcc.v11i10s.7709.
[27]  E.  Kurniawan,  D.  S.  Pangaudi,  D.  Eko,  N.  Widjatmoko,  and  P.  P. Surabaya,  “Perancangan  Sistem  Monitoring  Konsumsi  Daya  Listrik Berbasis Android,” CYCLOTRON : Jurnal Teknik Elektro , vol. 5, no. 01, pp. 63–68, 2022.
[28]  J. M. Ramadhan, R. Mardiati, and I. N. Haq, “IoT Monitoring System for Solar Power Plant Based on MQTT Publisher / Subscriber Protocol,” in Proceeding  of  2021  the  7th  International  Conference  on  Wireless  and Telematics (ICWT2021) , 2021, pp. 1–6.