## KARAKTERISTIK    KABEL  YANG  DI  TEKUK  SAAT DI ALIRI ARUS

## Emidiana, Matra Widodo
Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang
e-mail : emidiana@univpgri-palembang.ac.id
ABSTRAK Pada  pemasangan  kabel  instalasi  listrik,  baik  instalasi  untuk  perumahan, perkantoran maupun industry, kabelnya kadang-kadang harus ditekuk. Penekukan kabel ini akan mempengaruhi  karakteristik  kabel,  salah  satunya  merubah  nilai  tahanan  kabel.  Penelitian  ini akan membahas mengenai pengaruh tekukan kabel terhadap nilai tahanan. Data diambil dengan melakukan eksperimen dengan mengalirkan tegangan dan arus pada kabel yang tanpa di ditekuk dan    dengan  kabel  yang  ditekuk  dengan  satu  kali,  dua  kali,  tiga  kali,  empat  kali  dan  lima  kali tekukan. Dari hasil pengujian tersebut dilakukan perhitungan dan didapat hasil sebagai berikut : untuk kabel yang tidak ditekuk, nilai tahanannya adalah 900 Ohm/km. Kabel yang ditekuk satu kali,  nilai  tahanannya  adalah  600  Ohm/km.      Sedangkan  untuk  kabel  yang  ditekuk  dua  kali tahanannya  700  Ohm/km,  ditekuk  tiga  kali  tahannanya  menjadi  550  Ohm/km,  empat  kali  700 Ohm/km dan lima kali 560 Ohm/km. Hasil pengukuran yang naik turun tersebut terjadi karena arah tekukan yang tidak selalu searah.
Kata Kunci : kabel NYM, tekukan, Ohm/km
ABSTRACT In  the  installation  of  electrical  wiring,  both  installations  for  housing, offices  and industry,  the  cables  sometimes  have  to  be  bent.  This  cable  bending  will  affect  cable characteristics,  one  of  which  changes  the  cable  resistance  value.  This  study  will  discuss  the effect of cable bending on the value of resistance. Data is taken by experimenting with a voltage and current flowing on a cable that is not bent and with a cable that is bent once, twice, thrice, four times and five times bending. From the results of the test, the calculation is obtained and the following results are obtained: for cables that are not bent, the resistance value is 900 Ohm / km. The cable is bent once, the resistance value is 600 Ohm / km. Whereas for cables that are bent twice at 700 Ohm / km, they are bent three times to 550 Ohm / km, four times 700 Ohm / km  and  five  times  560  Ohm  /  km.  The  up  and  down  measurement  results  occur  because  the bending direction is not always in the same direction.
Keywords: NYM cable, bending, Ohm / km

## PENDAHULUAN
Sebagai  salah  satu  komponen  yang  sangat  penting  dalam  penyaluran  daya  listrik,  kabel perlu  mendapat  perhatian  yang  serius.  Salah  satu  masalah  yang  mungkin  terjadi  adalah penekukan kabel pada saat kabel tersebut diinstalasi. Dalam pemasangannya, kabel tidak selalu dipasang lurus, kadang - kadang harus ditekuk. Hal ini akan mempengaruhi karakteristik kabel tersebut,  salah  satunya  nilai  resistansinya.  Berubahnya  nilai  resistansi  pada  kabel  tersebut, menyebabkan naiknya rugi daya pada kabel tersebut, yang menyebabkan kabel menjadi panas. Dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji adalah:
1. Bagaimana perubahan tahanan konduktor dari kabel NYM saat ditekuk.
2. Bagaimana cara menghitung perubahan tahanan kebel NYM saat ditekuk
3. Bagaimana menganalisa perubahan besar kecilnya nilai tahanan kabel NYM saat ditekuk
Untuk  menjaga  agar  permasalahan  dalam  penelitian    ini  tidak  meluas,  maka  di  batasi  hanya pada:
1. kabel yang diuji adalah kabel NYM dengan 2 penghantar berinti tunggal   dengan luas penampang konduktor 1.5 mm2  jenis NYM 300/500 Volt.
2. Pengujian dilakukan dengan tegangan bolak-balik (AC) variabel 0 – 220 Volt.
3. Penekukan kabel di lakukan dengan lima kali penekukan.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Meghitung tahanan konduktor dari kabel NYM yang di tekuk saat di aliri arus.
2. Menghitung rugi daya pada kabel yang diuji
3. Menganalisa perubahan nilai tahanan kabel NYM saat di tekuk sampai beberapa kali.

## TINJAUAN PUSTAKA
Penghantar  listrik  terdiri  dari  dua  macam  yaitu  kabel  dan  kawat.  Kawat  merupakan penghantar tanpa isolasi (telanjang) yang terbuat dari tembaga (Cu) dan / atau aluminium (Al), sedangkan  kabel  adalah  penghantar  yang  dibungkus  bahan  isolasi,  baik  yang  berinti  tunggal maupun  banyak.  Jenisnya  ada  yang  kaku  ada  juga  yang  berserabut.  Sedangkan  berdasarkan pemasangannya terbagi atas kabel udara dan kabel tanah. [3]
Salah  satu  permasalahan  yang  sering  terjadi  pada  kabel  adalah  kegagalan  isolasi, sehingga bahan isolasi tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah  karena  panas  yang  terjadi  pada  kabel  yang  merusak  isolasi  kabel  tersebut.[2] Pemasangan kabel yang ditekuk menjadi salah satu penyebab panasnya kabel tersebut.
Kabel yang digunakan untuk instalasi rumah adalah kabel kawat tembaga. Kabel kawat tembaga yang umum dipakai adalah tipe kabel NYA, NYM dan NYY.[6]

## Kabel NYA [4]
Kabel  NYA  berinti  tunggal,  dengan  lapisan  isolasi  dari  bahan  PVC,  digunakan  untuk instalasi  luar  atau  kabel  udara.  Kode  warna  isolasinya  antara  lain  warna  merah,  kuning,  biru dan  hitam  berdasarkan  peraturan  PUIL.  Lapisan  isolasinya  hanya  1  lapis  yang  menyebabkan kabel tersebut mudah rusak, tidak tahan air (NYA adalah tipe kabel udara) dan mudah digigit tikus.  Untuk  menjaga  keamanan  ketika  kita  memakai  kabel  ini,  kabel  harus  dipasang  dalam pipa/ conduit jenis  PVC  atau  saluran  tertutup  agar  tidak  digigit  tikus  dan  bila    isolasinya terkelupas tidak tersentuh langsung.

## Gambar 1. Kabel NYA[5]

## Kabel NYM [1]
Kabel  ini  memiliki  isolasi  PVC  yang  berwarna  putih  atau  abu-abu.  Kabel  NYM  memiliki isolasi 2 lapis sehingga relatif lebih aman dari pada kabel NYA dan harganya juga lebih mahal. Kabel  NYA  dapat  digunakan  baik  di  lingkungan  yang  kering  dan  basah  tetapi  tidak  boleh ditanam.
Gambar 2. Kabel NYM[5]

## Kabel NYY [4]
Kabel NYY dengan lapisan isolasi dari bahan PVC (biasanya berwarna hitam), jumlah intinya 2, 3 atau 4. Kabel NYY digunakan pada instalasi yang ditanam (kabel tanah), dan mempunyai lapisan  isolasi  yang  lebih  kuat  serta  terbuat  dari  bahan  yang  tidak  disukai  tikus.  Jika dibandingkan dengan kabel NYM, harganya lebih mahal.
Gambar 3. Kabel NYY[5]

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di laboratorium Universitas PGRI Palembang, yang beralamat di Jl. Jend  A.  Yani  Lorong  Gotong  Royong  No.  9/10    13  Ulu,  Seberang  Ulu  II,  Kota  Palembang, Sumatera  Selatan.  Objek    yang  digunakan  untuk  pengujian  adalah  kabel  NYM  2x  1.5  mm 2 dengan standar SPLN-42.
Adapun parameter teknis dari kabel yang menggunakan standar SPLN-42 adalah sebagai berikut:
Jumlah inti dan luas penampang : 2x 1.5 mm 2 Jumlah kawat dalam satu inti : 1 buah Diameter inti kabel : 1.38 mm Isolasi nominal S1 : 0.7 mm Lapisan pembungkus inti S2 : 0.4 mm Selubung nominal S3 : 1.2mm Diameter luar : 10 mm

## Langkah penelitian
Langkah  penelitian  dilakukan  dengan  cara  mengalirkan  sumber  tegangan  AC  220V  ke kabel listrik dan di uraikan sebagai berikut :
1. Menyiapkan semua peralatan
2. Menyiapkan kabel yang akan diuji
3. Merangkai rangkaian penelitian
4. Mengalirkan sumber tegangan ke kabel
5. Mencatat data hasil pengukuran
6. Menghitung perubahan nilai tahanan jenis penghantar dari pengujian
7. Menganalisa  perubahan nilai tahanan jenis penghantar dari pengujian

## Metode perhitungan
1. Menghitung  tahanan konduktor
Rac =
Keterangan :
Rac : tahanan kawat (Ω/ohm)
Vac : tegangan  (Volt)
Iac
: arus listrik (Ampere)
2. Menghitung rugi daya
∆P = I 2 . R
Keterangan : ∆P =  rugi daya (watt)
I = arus (ampere) R = tahanan (ohm)

## HASIL DAN ANALISA
Data Kabel Yang Digunakan : Jumlah inti dan luas penampang : 2 x 1.5 mm Jumlah kawat dalam satu inti : 1 buah Diameter inti kabel : 1.38 mm Isolasi nominal S1 : 0.7 mm Lapisan pembungkus inti S2 : 0.4 mm Selubung nominal S3 : 1.2mm Diameter luar : 10 mm Panjang kabel yang di ukur : 1 m
Data hasil Pengukuran  kabel NYM 2 x 1.5 mm 2

## Tabel 1. Hasil Pengukuran Arus Pada Kabel NYM 2 x 1.5 mm
No V(AC) Volt I (AC) Ampere Tanpa tekukan 1 x tekukan 2 x tekukan 3 x tekukan 4 x tekukan 5 x tekukan 1 1 1.1 1.7 1.4 1.8 1.5 1.7 2 1 1.1 1.7 1.4 1.8 1.4 1.8 3 1 1.1 1.6 1.4 1.8 1.4 1.8 4 1 1.1 1.6 1.5 1.8 1.4 1.8 5 1 1.1 1.6 1.4 1.8 1.4 1.8 Rata-rata (A) 1.1 1.64 1.42 1.8 1.42 1.78
Hasil Perhitungan Pengujian  Kabel NYM 2 x 1.5 mm 2

## Tabel 2. Data Hasil Perhitungan pengujian kabel NYM 2 x 1.5 mm
No Jumlah tekukan Vac (Volt) Iac rata-rata (Ampere) Rac/m (Ohm/m) Rac/km (Ohm/km) ∆ P (Watt) 1 Tanpa tekukan 1 1.1 0.9 900 1.08 2 Tekukan pertama 1 1.64 0.6 600 1.61 3 Tekukan kedua 1 1.42 0.7 700 1.41 4 Tekukan ketiga 1 1.8 0.55 550 1.78 5 Tekukan keempat 1 1.42 0.7 700 1.41 6 Tekukan kelima 1 1.78 0.56 560 1.77
Grafik Data Hasil Perhitungan rugi daya pengujian tahanan  kabel NYM 2 x 1.5 mm 2
Gambar 4. Grafik Data Hasil Perhitungan rugi daya pengujian tahanan  kabel NYM 2 x 1.5 m 2

## Analisa hasil pengukuran dan perhitungan kabel NYM
Dari  nilai  rata-rata  hasil  pengukuran  didapat  bahwa  nilai  arus  setelah  kabel  ditekuk mengalami  kenaikan.  Pada  penekuan  pertama,  nilai  arus  1.1  Ampere  naik  menjadi  1.64 Ampere. Untuk penekukan yang kedua sampai kelima pada umumnya arus nya cenderung naik. Namun  kenaikan  tersebut  tidak  konstan,  pada  penekukan  kedua  dan  keempat,  nilai  arusnya cenderung  turun.  Hal  ini  disebabkan  arah  tekukan  yang  tidak  selalu  searah.  Dari  hasil pengukuran  arus  tersebut,  didapat  nilai  tahanan.  Nilai  tahanan  akan  semakin  kecil  jika  kabel tersebut ditekuk. Nilai terendah dari  tahanan kebel NYM yang diuji terdapat pada kabel yang ditekuk 3 kali yaitu 0.55Ω/m (550Ω/km), dan nilai tahanan kabel NYM yang tertinggi adalah pada kabel yang tidak ditekuk yaitu 0.9Ω/m (900Ω/km).

## KESIMPULAN
Dari hasil analisa dapat diambil kesimpulan :
1. Hasil pengujian terhadap kabel yang tanpa ditekuk dan kabel yang ditekuk terlihat jelas perubahan nilai arusnya, yang semakin membesar karena kabel tersebut ditekuk
2. Perubahan nilai arus tersebut disebabkan karena perubahan nilai tahanan yang menurun karena adanya penekukan.
3. Terjadinya perubahan nilai arus yang naik turun dikarenakan arah dari tekukan pertama sampai ke tekukan kelima tidak selalu searah.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Rukdas Imam Faizal, “Analisis Temperatur Kabel Terhadap Penekukan dan Besar Arus”,
Universitas Indonesia, 2009
[2]  Joko  Priyono    dkk,  “Analisa  Pengaruh  Penekukan  Dan  Besarnya  Arus    Pada  Saluran Distribusi  Dan  Instalasi  Yang  Berpengaruh  Terhadap  Peningkatan  Temperatur  Dan Penurunan  Daya  Isolasi  Kabel  Di  PT.  Dana  Purna  Investama  (BCA  KCU  Diponegoro    – Surabaya)”, UM Surabaya
[3]  Alfith, S.Pd, M.Pd, “Kelayakan Instalasi Listrik Rumah Tangga Dengan Pemakaian Lebih Dari  10  Tahun  Di  Kanagarian  Nanggalo  Kecamatan  Koto  XI  Tarusan  Kabupaten  Pesisir Selatan”, Institut Teknologi Padang
[4] http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/dr-djoko-laras-budiyo-taruno/materi- instalasi-listrik.pdf
[5] https://skemaku.com/mari-mengenal-jenis-jenis-kabel-listrik-beserta-kegunaannya/
[6] https://sbaskoro.wordpress.com/2008/01/28/tipe-kabel-untuk-instalasi-rumah/