## DESAIN MODIFIKASI AC SPLIT MENJADI AC SISTEM GEOTERMAL SISTEM TERBUKA

## Widiyatmoko 1)
1) Staf Pengajar Prodi Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta Jl. Prof. Dr. G.A Siwabessy, Kampus Baru UI Depok 16424, Telp : +6221 7270036, Fax : (021) 7270034 email : widiyatmoko@mesin.pnj.ac.id

## Abstrak
Sistem  Pengkondisian  udara  adalah  sistem  yang  digunakan  untuk mengkondisikan  udara  sesuai  dengan  rancangan  yang  diinginkan.  Penggunaan alat  pengkondisian  udara  ini  seperti  pada  gedung  dan  rumah  tempat  tinggal. Jenis pengkondisi udara yang biasa dipakai di rumah maupun kantor adalah jenis AC  split.  AC  sistem  geotermal  adalah  teknologi  pengkondisian  udara  yang memanfaatkan  suhu  bumi.  Terdapat  2  jenis  pengkondisian  system  geothermal. Yaitu  system  terbuka  dan  system  tertutup.  Telah  dilakukan  penelitian  tentang modifikasi  AC  split  menjadi  AC  system  geothermal,  menggunakan  system tertutup. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana jika terdapat lokasi yang dapat  memfasilitasi  penggunaan  system  geothermal  system  terbuka.  Tentu  hal ini  akan  lebih  mudah  dan  murah  untuk  diterapkan  dibanding  system  tertutup, dengan catatan pendukung system terbuka tersedia secara cuma-cuma. Desain ini  dilakukan  untuk  memberikan  alternative  pengkondisian  udara  system geothermal  Berdasarkan  pembahasan,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa pengkondisian  udara  dengan  modifikasi  AC  split  menjadi  system  geothermal system  terbuka  dapat  dilakukan  jika  terdapat  kolam  /  sungai  /  danau  didekat gedung  yang  menggunakan  AC  split,  dan  implementasi  modifikasi  AC  split memungkinkan  peningkatan  efisiensi  penggunaan energy  pada gedung /  rumah tersebut.
Kata Kunci : Geotermal system terbuka, Modifikasi, AC splitr

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1.   Latar Belakang
Penelitian dan pengembangan
pengkondisian udara menggunakan sistem geotermal  telah  banyak  dilakukan  dan  diterapkan di  eropa  dan  amerika.  Saat  ini  sistem  geotermal juga  banyak  diteliti  dan  dikembangkan  di  India maupun negara berkembang lainnya.
Pengkondisian udara menggunakan system geothermal  menjadi  alternative  lain  dikarenakan system  geothermal  dianggap  memiliki  efisiensi energy  lebih  tinggi  dibanding  dengan  system konvensional.
Sistem  HVAC  adalah  salah  satu  komponen terbesar  dalam  konsumsi  energi  di  sebuah gedung. Untuk rumah pribadi dapat mengkonsumsi  energi  hingga  42%.  Pendingin kompresi  gas  mekanis  memerlukan  energi  yang besar.  (Masheiti,  S.,  dan  Agnew,  B.,  2010). Terdapat  pilihan  dengan  efisiensi  tinggi  tersedia seperti  pompa  kalor  geotermal.  Pompa  kalor geotermal  memiliki  efisiensi  tertinggi  dengan konsumsi  energi  tahunan  hingga  separuh  dari sistem yang biasanya. (Calabro, G., dan Fazio, A., 2012)
Berdasar organisasi pengamat dunia,
gedung-gedung mengkonsumsi sekitar 40% produksi  energi  (Mali,  S.N.,  et  al,  2014).  Menurut Sadowska  dan  Kazowski  (Mali,  S.N.,  et  al,  2014) tabung  bumi  adalah  solusi  penyimpanan  energi. Mereka  telah  sukses  telah  menurunkan  suhu gedung  sekitar  2  sampai  dengan  3  derajat. Menurut Calabro dan Fazio (2012) perubahan iklim dan  dampak  lingkungan  lain  yang  negatif, dikombinasikan  dengan  ketergantungan  energi bahan  bakar    fosil    yang    biayanya    terus    naik terhadap kebutuhan energi, menunjukkan kebutuhan untuk mencari sumber terbarukan yang bahkan  tersedia  secara  lokal.  Hasil  penelitian Widiyatmoko  (2017)  tentang  modifikasi  AC  split menjadi AD system geothermal mendapatkan hasil Nilai  COP  rata-rata  AC  split  sebelum  dimodifikasi adalah  4,66,  sedangkan  COP  rata-rata  AC  split setelah  dimodifikasi  (system  geotermal)  adalah 4,05.  Nilai  Wk  rata-rata  AC  split  sebelum dimodifikasi  adalah  0,61,  sedangkan  Wk  ratarata AC  split  setelah  dimodifikasi  (system  geotermal) adalah  0,56.  Hal  ini  menjadi  alasan  mengapa banyak hal menarik berkaitan dengan geotermal.
Teknologi  system  Geotermal  merupakan teknologi yang memanfaatkan suhu bumi (Gambar
1).  Terdapat  dua  jenis  system  geotermal,  yaitu system terbuka dan system tertutup.
Gambar 1. Teknologi geotermal memanfaatkan suhu bumi [15]
Penerapan dan penelitian tenta di eropa maupun amerika cukup banyak khususnya  sebagai  pompa  kalor  (penghangat ruangan)  maupun  pendingin  ruangan,  didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya, meningkatkan  rasa  ingin  tahu  penulis  tentang penerapan  maupun  penelitian  geoterma Indonesia.  Karena  dengan  penerapan  sistem geotermal  di  Indonesia,  diharapkan  konsumsi energy yang biasa digunakan untuk pengkondisian udara,  lebih  efisien.  Sehingga  penelitian  dan pengembangan  sistem  geotermal  penting  untuk dilakukan.

## 1.2.   Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  mempunyai  tujuan  untuk mendapatkan desain pengkondisian udara modifikasi AC split menjadi AC system geothermal system terbuka.

## 2. BAHAN DAN METODA

## 2.1.   Teknologi geotermal
Teknologi  geotermal  merupakan  proses untuk menyalurkan panas ataupun dingin ke dalam gedung.  Sistem  pemanasan  dan  pendinginan geotermal  mentransfer  energi  kalor  dari  bumi, termasuk  air  bawah  tanah  dan  pompa  kalor  atau penukar kalor, untuk memanaskan atau mendinginkan gedung.
Perpindahan kalor antara ruang kosong dan bumi  dapat  dicapai  dengan  melewatkan  fluida melalui  pipa.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara pipa  berputar  di  dalam  tanah  atau  dengan memompa  air  tanah  melewati  penukar  kalor, kemudian  dikembalikan  lagi  ke  bumi.  Sehingga sistem  pemanasan  atau  pendinginan  geotermal dapat  dibagi  menjadi  dua  jenis,  yaitu  sistem

## ISSN : 2085-1286  E
1).  Terdapat  dua  jenis  system  geotermal,  yaitu
.
otermal memanfaatkan Penerapan dan penelitian tentang geotermal di eropa maupun amerika cukup banyak khususnya  sebagai  pompa  kalor  (penghangat ruangan)  maupun  pendingin  ruangan,  didukung penelitian sebelumnya, meningkatkan  rasa  ingin  tahu  penulis  tentang penerapan  maupun  penelitian  geotermal  di Indonesia.  Karena  dengan  penerapan  sistem geotermal  di  Indonesia,  diharapkan  konsumsi energy yang biasa digunakan untuk pengkondisian udara,  lebih  efisien.  Sehingga  penelitian  dan pengembangan  sistem  geotermal  penting  untuk
Penelitian  ini  mempunyai  tujuan  untuk mendapatkan desain pengkondisian udara modifikasi AC split menjadi AC system geothermal
Teknologi  geotermal  merupakan  proses untuk menyalurkan panas ataupun dingin ke dalam gedung.  Sistem  pemanasan  dan  pendinginan geotermal  mentransfer  energi  kalor  dari  bumi, termasuk  air  bawah  tanah  dan  pompa  kalor  atau penukar kalor, untuk memanaskan atau
Perpindahan kalor antara ruang kosong dan bumi  dapat  dicapai  dengan  melewatkan  fluida melalui  pipa.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara pipa  berputar  di  dalam  tanah  atau  dengan memompa  air  tanah  melewati  penukar  kalor,
likan  lagi  ke  bumi.  Sehingga sistem  pemanasan  atau  pendinginan  geotermal dapat  dibagi  menjadi  dua  jenis,  yaitu  sistem
terbuka  dan  sistem  tertutup.  (Kasich,  J.R.,  dan Taylor, M, 2012).
Dalam  beberapa  kasus,  pompa  kalor geotermal  (biasa  disebut  dengan  groun dapat  menggunakan  bumi  sebagai  sumber  kalor. Pompa  geotermal  membutuhkan  pipa  tertanam dengan  kedalaman  1  sampai  dengan  2  meter. Walau  pompa  kalor  geotermal  lebih  mahal  dalam pemasangan,  tetapi  lebih  efisien  (sampai  45 persen lebih efisien daripa sumber  udara).  COP  pompa  kalor  geotermal sekitar 4,0. (Cengel Y. A., dan Boles, M. A., 2006)
Modifikasi  AC  split  menjadi  AC  system geothermal mendapatkan hasil Nilai COP rata AC  split  sebelum  dimodifikasi  adalah  4,66, sedangkan  COP  rata-rata  AC  split  setelah dimodifikasi  (system  geotermal)  adalah  4,05.  Nilai Wk rata-rata  AC  split  sebelum  dimodifikasi  adalah 0,61,  sedangkan  Wk  ratarata  AC  split  setelah dimodifikasi  (system  geotermal)  adalah  0,56 (Widiyatmoko, 2017).
Keuntungan  terbesar  dari  sistem  geotermal yaitu adalah performa yang lebih baik dibandingkan  dengan  sistem  tradisional  karena teknologi ini mengambil keuntungan dari temperatur  yang  lebih  stabil  sepanjang  tahun, sehingga  coefficient  of  performance  (COP) meningkat,  sedangkan  biaya  operasional  dari pemanasan dan pendinginan, berkurang (Clement, R.,  et  al,  2012).  Sistem  geotermal  diklasifikan sebagai berikut :

## 2.1.1.  Sistem Terbuka
Sistem terbuka geotermal memanfaatkan air tanah  sebagai  penukar  kalor  (Clement,  R.,  et  al, 2012)  (Gambar  2).  Sistem  terbuka  terdiri  atas memanfaatkan  air  tanah  sebagai  fluida  pembawa kalor.  Pada  awalnya,  ekstraksi  air  dari  tanah, kemudian mencapai secara langsung pompa kalor yang bersinggungan langsung dengan lingkungan
Gambar 2. Geotermal

## 2.1.2. Sistem Tertutup
Sistem tertutup geotermal merupakan sistem penukar  kalor  bawah  tanah,  tetapi  air  tanah  tidak sebagai  penukar  kalor  (Clement,  R.,  et  al,  2012). Sistem tertutup geotermal memutar fluida penukar
1286  E-ISSN : 2622-7649
terbuka  dan  sistem  tertutup.  (Kasich,  J.R.,  dan
Dalam  beberapa  kasus,  pompa  kalor geotermal  (biasa  disebut  dengan  ground-source) dapat  menggunakan  bumi  sebagai  sumber  kalor. Pompa  geotermal  membutuhkan  pipa  tertanam dengan  kedalaman  1  sampai  dengan  2  meter. Walau  pompa  kalor  geotermal  lebih  mahal  dalam pemasangan,  tetapi  lebih  efisien  (sampai  45 persen lebih efisien daripada pompa kalor dengan sumber  udara).  COP  pompa  kalor  geotermal sekitar 4,0. (Cengel Y. A., dan Boles, M. A., 2006)
Modifikasi  AC  split  menjadi  AC  system geothermal mendapatkan hasil Nilai COP rata-rata AC  split  sebelum  dimodifikasi  adalah  4,66, rata  AC  split  setelah dimodifikasi  (system  geotermal)  adalah  4,05.  Nilai rata  AC  split  sebelum  dimodifikasi  adalah 0,61,  sedangkan  Wk  ratarata  AC  split  setelah dimodifikasi  (system  geotermal)  adalah  0,56
besar  dari  sistem  geotermal yaitu adalah performa yang lebih baik dibandingkan  dengan  sistem  tradisional  karena teknologi ini mengambil keuntungan dari temperatur  yang  lebih  stabil  sepanjang  tahun, sehingga  coefficient  of  performance  (COP) gkan  biaya  operasional  dari pemanasan dan pendinginan, berkurang (Clement, R.,  et  al,  2012).  Sistem  geotermal  diklasifikan
Sistem terbuka geotermal memanfaatkan air tanah  sebagai  penukar  kalor  (Clement,  R.,  et  al, 2012)  (Gambar  2).  Sistem  terbuka  terdiri  atas memanfaatkan  air  tanah  sebagai  fluida  pembawa kalor.  Pada  awalnya,  ekstraksi  air  dari  tanah, kemudian mencapai secara langsung pompa kalor yang bersinggungan langsung dengan lingkungan.
Geotermal sistem terbuka [16]
Sistem tertutup geotermal merupakan sistem kalor  bawah  tanah,  tetapi  air  tanah  tidak sebagai  penukar  kalor  (Clement,  R.,  et  al,  2012). Sistem tertutup geotermal memutar fluida penukar
kalor  yang  biasanya  menggunakan  air  atau  fluida lainnya melalui pipa. Pipa tersebut terpasang loop atau  multiple  loop  yang  diletakkan  secara  vertical ke  dalam  bumi  atau  horizontal  pada  permukaan bumi (Gambar 3.)
Gambar 3. Sistem tertutup [16]

## 2.2.   Penelitian geotermal
Geotermal
sudah banyak diteliti, dikembangkan  dan  diaplikasikan  di  Eropa  dan Amerika,  dan  saat  ini  sudah  mulai  merambah  ke India.  Beberapa  penelitian  sistem  geotermal adalah :
Jindal  T.K.  (2012)  telah  melakukan  kajian tentang  analisis  transfer  kalor  sistem  pendinginan dan  pemanasan  geotermal.  Kalor  dipindahkan melalui  saluran  dapat  dijelaskan  dengan  hukum pertama  termodinamika.  Jindal  T.K.  (2012) menyimpulkan  bahwa  kecepatan  aliran  memiliki efek  yang  sangat  besar  pada  karakteristik perpindahan kalor di saluran. Ketebalan pipa tidak memiliki  dampak  besar  pada  perpindahan  kalor. Terdapat  perbedaan  kecil  perpindahan  kalor  dan temperatur  pada  keluaran  untuk  logam  yang berbeda  seperti  alumunium,  tembaga,  dan  besi cor.  Bagaimanapun  juga  perpindahan  kalor  untuk pipa  poly  butyle  terpengaruh  tetapi  hanya mencapai  5%  maksimum.  Dampak  kecil  tentang jenis material maupun ketebalan disebabkan bumi diasumsikan memiliki kapasitas penyerap kalor tak terbatas.
Menurut  Cocchi,  S.,  et  al  (2013)  energi geotermal  merupakan  alternative  yang  menarik dalam  rangka  memanfaatkan  energi  bumi  untuk pengkondisian udara pada gedung (baik pemanasan  maupun  pendinginan),  menggunakan pompa  kalor  geotermal.  Simulasi  sistem  dengan periode  5  tahun  menunjukkan  pengaturan  terbaik untuk penukar kalor yaitu 14 penukar kalor disusun seri  dengan  jarak  10  m  dan  panjang  100  m. hasilnya  menunjukkan  bahwa  sistem  bekerja dengan baik karena :
• Temperatur  apartemen  dipastikan  dalam kondisi nyaman.
• Tanah tidak terlalu over eksploitasi.
• Efisiensi pompa kalor sangat tinggi
Menurut Widiyatmoko (2014), system pertukaran langsung (Direct Exchange) geothermal dapat dilakukan menggunakan air sebagai
refrigerant,  laju  perpindahan  kalor  pada  pipa dengan  fluida  air,  dipengaruhi  oleh  dimensi  pipa dan suhu air tanah.
Widiyarmoko  (2017),  Hasil  yang  didapatkan untuk  performa  dan  kerja  kompresi  sebelum dimodifikasi,  didapatkan  COP  rata-rata  adalah 4,66, dan Wk rata-rata adalah 0,61. Dan hasil yang didapatkan  untuk  performa  dan  kerja  kompresi setelah  dimodifikasi,  didapatkan  COP  rata-rata adalah 4,05, dan Wk rata-rata adalah 0,56.

## 2.3.   Sistem Tata Udara dan Refrigerasi
Bidang-bidang  refrigerasi  dan  tata  udara saling  berkaitan  satu  sama  lain,  tetapi  masing- masing mempunyai ruang lingkup yang berbeda.

## 2.3.1. Refrigeran
Refrigeran  adalah  zat  atau  fluida  pembawa kalor yang berfungsi mengambil kalor dari ruangan atau medium yang didinginkan dan membuangnya ke  lingkungan  luar.  Menurut  Stoecker,  W.  F.,  and Jones, J. W., (1982) jenis refrigeran dibagi menjadi 2  yaitu  refrigeran  primer  dan  refrigeran  sekunder. Refrigeran primer adalah refrigeran yang digunakan  pada  sistem  kompresi  uap.  Refrigeran sekunder merupakan fluida yang membawa panas dari  benda  yang  didinginkan  ke  suatu  sistem pendinginan.  Suhu  refrigeran  sekunder  akan berubah saat refrigerant mengambil panas  namun tidak berubah fasa.

## 2.3.2. Siklus refrigerasi
Refrigerasi  adalah  proses  pelepasan  kalor dari  tempat  yang  tidak  diinginkan.  Banyak  sekali penerapannya didalam dunia industri dimana kalor yang  telah  dilepas  dari  beberapa  tempat  atau material  untuk  tujuan  yang  diinginkan.  (Miller,  R. 2006).  Siklus  Kompresi  Uap  merupakan  jenis refrigerasi  yang  paling  banyak  digunakan  saat  ini. Mesin  refrigerasi  siklus  kompresi  uap  terdiri  dari empat komponen utama, yaitu kompresor, kondensor, alat ekspansi dan evaporator. Susunan empat  komponen  tersebut  secara  skematik ditunjukkan pada Gambar 4.
Gambar 4. Siklus refrigerasi/siklus kompresi uap [11]

## 2.4.  AC Split
Yaitu  unit  tata  udara  yang  terbagi  menjadi dua  bagian,  satu  bagian  berada  dalam  ruangan (indoor  unit)  dan  bagian  lainnya  berada  di  luar ruangan  (outdoor  unit).  Indoor  unit  dan  outdoor unit    dihubungkan  dengan  sistem  pemipaan (Gambar  5).  Indoor  unit  terdiri  dari  komponen komponen evaporator, katup ekspansi, fan (kipas), dan filter udra. Sedangkan outdoor unit terdiri dari kompresor, kondensor, receiver, dan fan (kipas).
Gambar 5. Skema sistem tata udara tipe terpisa (AC split) [14]

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1   Hasil Desain
Berdasarkan  studi  literature  dan  penelitian sebelumnya, didapatkan desain modifikasi AC split menjadi  AC  system  geothermal  system  terbuka, dengan skema sebagai berikut (Gambar 6)
OKTOBER 2018

## ISSN : 2085-1286  E

## erasi/siklus kompresi
Yaitu  unit  tata  udara  yang  terbagi  menjadi dua  bagian,  satu  bagian  berada  dalam  ruangan (indoor  unit)  dan  bagian  lainnya  berada  di  luar ruangan  (outdoor  unit).  Indoor  unit  dan  outdoor unit    dihubungkan  dengan  sistem  pemipaan dari  komponen- komponen evaporator, katup ekspansi, fan (kipas), dan filter udra. Sedangkan outdoor unit terdiri dari kompresor, kondensor, receiver, dan fan (kipas).
Skema sistem tata udara tipe terpisah
Berdasarkan  studi  literature  dan  penelitian sebelumnya, didapatkan desain modifikasi AC split menjadi  AC  system  geothermal  system  terbuka, dengan skema sebagai berikut (Gambar 6).
Gambar 6. Skema pengkondisian udara system geothermal system terbuka
Untuk  mendapatkan  desain  seperti  gambar 6.  AC  Split  dimodifikasi  pada  bagian  outdoor  unit nya,  tepatnya  pada  bagian  kondensor.  Bagian kondensor digabung dengan heat exchanger yang kemudian  dilanjutkan  ke  system  geothermal system terbuka    (Gambar 7).
Gambar 7. Desain Modifikasi AC split menjadi AC Sistem geothermal system terbuka

## 3.2 Pembahasan
Penggunaan  pengkondisi  udara  hal  yang tidak  dapat  dihindari.  Keuntungan  terbesar  dari sistem geotermal yaitu adalah performa yang lebih baik  dibandingkan  dengan  sistem  tradisional karena  teknologi  ini  mengambil  keuntungan  dari temperatur  yang  lebih  stabil sehingga  coefficient  of  performance  (COP) meningkat,  sedangkan  biaya  operasional  dari pemanasan  dan  pendinginan,  berkurang.  Tidak adanya  produk  pengkondisi  udara  jenis  system geothermal  di  pasaran,  memberikan  dorongan untuk melakukan modif pengkondisi  udara  yang  biasa  digunakan  di pasaran.
1286  E-ISSN : 2622-7649 Skema pengkondisian udara system geothermal system terbuka.
Untuk  mendapatkan  desain  seperti  gambar 6.  AC  Split  dimodifikasi  pada  bagian  outdoor  unit- nya,  tepatnya  pada  bagian  kondensor.  Bagian kondensor digabung dengan heat exchanger yang jutkan  ke  system  geothermal system terbuka    (Gambar 7).
Desain Modifikasi AC split menjadi AC Sistem geothermal system terbuka.
Penggunaan  pengkondisi  udara  hal  yang tidak  dapat  dihindari.  Keuntungan  terbesar  dari sistem geotermal yaitu adalah performa yang lebih baik  dibandingkan  dengan  sistem  tradisional karena  teknologi  ini  mengambil  keuntungan  dari temperatur  yang  lebih  stabil  sepanjang  tahun, sehingga  coefficient  of  performance  (COP) meningkat,  sedangkan  biaya  operasional  dari pemanasan  dan  pendinginan,  berkurang.  Tidak adanya  produk  pengkondisi  udara  jenis  system geothermal  di  pasaran,  memberikan  dorongan untuk melakukan modifikasi dari system pengkondisi  udara  yang  biasa  digunakan  di
Keberhasilan  penelitian  tentang  modifikasi AC split menjadi AC system geothermal yang telah dilakukan  peneliti  sebelumnya,  memunculkan  ide desain yang lain.  Yaitu modifikasi AC split menjadi AC  system  geothermal  system  terbuka.  Hal  ini disebabkan adanya peluang yang dimiliki beberapa gedung atau rumah yang menggunakan AC  split,  terletak  di  dekat  pendukung  system terbuka. Pendukung tersebut dapat berupa kolam, danau,  dan  sungai.  Peluang  tersebut  dapat digunakan untuk melakukan efisiensi  energy  pada gedung  /  rumah  tersebut  dengan  melakukan modifikasi  pada  kondensor  AC  split.  Diharapkan dengan desain Gambar 7, memunculkan implementasi  modifikasi  AC  split  menjadi  AC system geothermal system terbuka.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan,  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  pengkondisian  udara  dengan modifikasi  AC  split  menjadi  system  geothermal system  terbuka  dapat  dilakukan  jika  terdapat kolam/  sungai/  danau  didekat  gedung  yang menggunakan AC split, dan implementasi modifikasi  AC  split  memungkinkan  peningkatan efisiensi penggunaan energy pada gedung/ rumah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
1.  Calabro,  G.,  dan  Fazio,  A.  2012.  The  Role  of Geothermal  Energy  in  Cooling  and  Heating Systems.  International  Journal  of  Academic Research in Accounting. Finance and Management  Sciences.  Vol.02.  Issue  1.  pp 224-232.
2.  Cengel,  Y.  A.,  and  Boles,  M.  A.  2006. Thermodynamics:  An  Engineering  Approach, 5th ed. McGraw-Hill
3.  Clement,  R.,  et  al.  2012.  Modelling  and Analyse  of  a  Direct  Expansion  Geothermal Heat  Pump  (DX)  :  part  1  Modelling  of  Ground Heat Exchanger. Notre-Dame Qouset Montreal (Quebec) : Canada
4.  Cocchi,  S.,  Castellucci,  S.,  dan  Tucci.  2013. Modelling  of  an  Air  Conditioning  System  With
Geothermal  Heat  Pump  for  a  Residential
Building.  Hindawi  Publishing  Corporation Mathematical Problem in
Engineering. Vol.2013. Article ID 781231, pp 5.  Stoecker, W.F., Jones,W.N. 1982.
Refrigeration  and  Air  Conditioning.  The McGaw-Hill, Inc. New York.
6.  Jindal  T.K.,  2012.  Analysis  of  Heat  Transfer Through  A  Duct  Of  Geothermal  Cooling  and Heating  System.  International  Journal  of Emerging
Technology and Advanced Engineering.  Vol.  2.  Issue  10.  Oct.  2012.  pp 284-287 7.  Kasich, J.R. dan Taylor, M. 2012. Recommendations  for  Geothermal  Heating and  Cooling  Systems.  Ohio  Water  Resource Council : Ohio
8.  Mali,  S.N.,  More,  A.B.,  Patil,  D.S.  2014. Application  of  Geothermal  Cooling  Tchniques to  Improve  Thermal  Condition  of  Residential Building.  International  Journal  of  Civil  and Structural  Engineering  Research.  Vol.2.  Issue 1. April-September 2014, pp 158-161
9.  Masheiti, S., dan Agnew, B. 2010.
Thermodynamic  Simulation  Modelling  of  Low Temperatur  Geothermal  Source  Located  in Arid-Zone Area North Africa. Jordan Journal of Mechanical  and  Industrial  Enginering.  Vol.4. No.1. Jan. 2010. pp 61-68
10.  Miller, R. 2006. HVAC Troubleshooting Guide. The McGraw-Hill Companies, Inc. : New York 11.  Moran, M., J, Saphiro. 2006. Fundamentals of Engineering  Thermodynamics.  Jhon  Wiley  & Sons, Inc. : London
12.  Widiyatmoko.  2014.  Studi  Literatur  Tentang
Sistem Pendingin dengan Pertukaran Langsung  (Direct  Exchange)  geothermal  dan air  sebagai  refrigerant.  Vol.6.  No.1.  Okt  2015. pp 7-14 13.  Widiyatmoko,  Irawan,  F.  2017.  Modifikasi  AC Split Menjadi AC Sistem Geotermal Menggunakan Air sebagai Refrigeran
Sekunder. Vol 9. April 2017. pp 1-10
14.  Zakaria,  T.  1991.  AIR  CONDITIONING  & REFRIGERATION. ITB : Bandung
15.  https://www.epa.gov/rhc/geothermal-heating- and-cooling-technologies,  diakses  4  Agustus 2018
16.  http://iter-geo.eu/shallow-geothermal-systems- how-extract-inject-heat-into-ground/, diakses 12 Oktober 2018