Jurnal Ilmiah Foristek
Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.113 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 11, No. 2, Oktober 2021

## ANALISIS KINERJA PMS REL 2 BAY TRAFO 6 MENGGUNAKAN THERMOVISION METHODE DI GARDU INDUK SUNYARAGI
Agus Siswanto 1) , Reza Alfian 2 ) , Erfan Subyanta 3 )
1,2,3) Prodi Teknik Elektro-FT, Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon Kampus Jl Perjuangan 17 Cirebon e-mail : asiswanto.untagcrb@gmail.com, ralfian854@gmail.com,

## Abstract
In  an  effort  to  provide  reliable  and  efficient electrical energy, substations have an important role in regulating the demand for electric power loads  and  as  a  center  for  securing  electrical power  system  components  in  a  certain  area. Frequent disturbances become a benchmark for an  electric  power  system  whether  or  not  it  is good  or  not  in  an  effort  to  provide  reliable  and efficient  energy.  One  of  the  maintenance measures  is  temperature  measurement  using thermal imagers, which is commonly referred to as  thermovision  measurement.Thermal  imager is  a  tool  that  can  be  used  for  predictive maintenance  activities  to  monitor  the  condition and  performance  of  an  equipment  so  that  the possibility of equipment failure can be minimized. In October 2020, after thermovisiting  transformer  bay  6  at  the Sunyaragi  substation,  it  was  discovered  that there  was  a  hotspot  on  the  T-phase  separation blade,  causing  heating  of  the  blade,  the  above conditions  can  result  in  a  decrease  in  PMS performance,  with  the  worst  condition  if  left alone  can  result  in  damage  to  the  PMS  blade and  can  also  melt  when  the  peak load  is  on  the transformer 6. Under these conditions,
maintenance  is  carried  out  by  maintaining contact  resistance,  insulation  resistance,  and grounding resistance. The results of the analysis of  contact  resistance  after  maintenance  show that the equipment is in good condition and still suitable  for  use,  with  a  value  of  7µΩ  for  the  R phase, 6.5µΩ for the S phase, and 6.7µΩ for the T phase.
Keywords: PMS, Thermovisi, Thermal Imager

## I. Pendahuluan
Energi listrik merupakan salah  satu kebutuhan manusia  yang  penting  dan  tidak  dapat dilepaskan  dari  keperluan  sehari-hari.  Di zaman  modern,  energi  listrik  sangat  penting
guna  menunjang  kegiatan  dan  aktifitas masyarakat serta industri. Energi listrik dengan kualitas  dan  kontinunitas  yang  baik  didapat dengan  cara  melakukan  pemeliharaan  secara berkala  guna  menjaga  kondisi  setiap  peralatan agar  dapat  mencegah    gangguan  yang  dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem [1].
energi  yang  diradiasikan  oleh  objek terhadap  energi  yang  diradiasikan  oleh  benda hitam pada suhu dan gelombang yang sama.
Alat  untuk  melakukan  pengamatan  dan pencarian  nilai  emisivitas  objek  yaitu  alat thermo  imagers tipe  SATIR  D300.  Dengan demikian dapat dideteksi peralatan yang ada di switchyard dalam keadaan baik atau rusak.
Pada bulan Oktober 2020 setelah melakukan  thermovisi  pada  bay  trafo  6  di gardu  induk  Sunyaragi  diketahui  terdapat hotspot  pada  bagian  pisau  PMS  fasa  T sehingga  menyebabkan pemanasan  pada  pisau tersebut.
Dengan  kondisi  tersebut  di  atas  dapat mengakibatkan  penurunan  unjuk  kerja  PMS, dengan  kondisi  terburuk  apabila  di  biarkan saja akan mengakibatkan kerusakan pada pisau PMS  dan  bisa  juga  meleleh  jika  saat  beban puncak pada trafo 6 itu.
Oleh  karena  itu  untuk  memperbaiki temuan  anomali  hotspot  di  atas,  pada  Maret 2021  PT  PLN  (Persero)  UPT  Cirebon  telah melaksanakan  perbaikan  temuan  thermovisi pada  pisau  PMS  fasa  T  bay  Trafo  6  di  GI Sunyaragi  untuk  mengatasi  masalah  hotspot tersebut.
Dari  serangkaian  kegiatan  pemeliharaan didapatkan  hasil  tahanan  kontak,  (sesuai standar  SK  DIR.  No  :0520-2.K/DIR/2014), dan sudah tidak terdapat lagi hotspot. Sehingga disimpulkan  bahwa  PMS  dalam  kondisi  baik dan aman untuk di operasikan.
Jurnal Ilmiah Foristek
Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.113 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 11, No. 2, Oktober 2021

## II. Landasan Teori

## 2.1 Pengertian Thermovisi
Pada  pada  setiap  peralatan  listrik  pasti memiliki  nilai  konduktivitas  yang  tinggi,  hal tersebut dikarenakan agar mampu menghantarkan  listrik.  dan  sebagian  besar peralatan  litrik  tersebut  terbuat  dari  bahan logam,  seperti  tembaga,  alumunium,  dan  lain sebagainya. Selain memiliki nilai konduktivitas  yang  tinggi,  peralatan  listrik pada  umumnya  juga  memiliki  nilai  resistansi, sehingga  apabila  peralatan  listrik  tersebut dialiri  oleh  listrik  atau  dapat  dikatakan  dalam keadaan  operasi  maka  dapat  menghasilkan panas.  Panas  tersebut  terjadi  karena  nilai resistansi yang dimiliki oleh peralatan. Bagian yang  sering  mengalami  pemanasan  dan  harus sering  diperhatikan  adalah  terminal  dan sambungan  (klem  dengan  konduktor)  serta pada  pisau  atau  kontak  gerak  pada  peralatan seperti pada pemisah [2].
Sambungan konduktor menghasilkan tahanan sambungan (tahanan kontak).
Sambungan  yang  memiliki  tahanan  kontak yang  lebih  besar  dari  tahan  konduktor  akan mengakibatkan  panas  yang  lebih  tinggi  pada sambungan  tersebut  ( hot  point ),  sehingga semakin besar arus listrik yang mengalir maka semakin tinggi temperaturnya [3].
Pemeriksaan yang dilakukan secara
operasi tersebut menggunakan Thermal
Imager atau  Thermovisi.  Pengukuran  ini menggunakan sinar infrared yang dipancarkan oleh thermal  imagers sehingga  pada display thermal  imager dapat  terlihat  suhu  dari peralatan  yang  diukur.  dan  apabila  suatu peralatan  yang  telah  dilakukan  pengukuran thermovisi  dengan  menggunakan thermal imagers menunjukan  hasil  yang  tidak  baik (suhu  peralatan  yang  terlalu  tinggi),  maka salah  satu  bentuk  penyelesaian  dari  penangan kondisi  tersebut  sadalah  dengan  melakukan penguatan (pengencangan) klem dan konduktor,  atau  perbaikanperalatan  listrik tersebut  dan  bahkan  memungkinkan  untuk dilakukan penggantian peralatan [4].
Prinsip kerja dari pengukuran ini yaitu, dengan mengukur  nilai  perbandingan  energi  yang diradiasikan  oleh  suatu  objek  (gelombang elektromagnet) terhadap energi yang diradiasikan  oleh  benda  hitam  pada  suhu  dan gelombang yang sama [4].

## 2.2 Standard Thermovisi

## Pengukuran  thermovisi  dimuat  dalam
Buku  Pedoman  Pemeliharaan  PLN  No.  0520- 2.K/DIR/2014 ,  sebagai  salah  satu  acuan prosedur  pemeliharaan  peralatan  PLN  yang terdapat  di  GI.  Berdasarkan  standar  dari  buku pedoman  tersebut  interpretasi  hasil  thermovisi dapat dikategorikan sebagai berikut:
Tabel 1 . Standard thermovisi
No.
ΔT (perbedaan suhu antar fasa) Rekomendasi 1 1 ⁰C – 3 ⁰C Dimungkinkan ada ketidaknormalan, perlu investigasi lanjut 2 4 ⁰C – 15 ⁰C Mengindikasikan adanya defesiensi, perlu dijadwalkan perbaikan 3 > 16 ⁰C Ketidaknormalan Mayor, perlu dilakukan perbaikan / penggantian segera
Standar Pengukuran Thermovisi berdasarkan Buku Pedoman Pemeliharaan PLN No. 0520- 2.K/DIR/2014
Berdasarkan  Tabel.  1,  pelaksanaan pengukuran  dilaksanakan  minimal  1  bulan sekali.  Untuk  kondisi  tertentu,  periode pengukuran dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Dan  pada  umumnya  pengukuran  thermovisi dilakukan per minggu

## 2.3 Kamera Infrared (Thermal Imager)
Thermal  imager adalah  salah  satu  alat yang dapat digunakan untuk kegiatan predictive  maintenance untuk  memonitor kondisi  dan  performance  suatu  peralatan sehingga  kemungkinan  terjadinya  kegagalan peralatan dapat diperkecil. Teknologi
Jurnal Ilmiah Foristek
Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.113 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 11, No. 2, Oktober 2021
thermography merupakan  salah  satu  peralatan teknologi Non  Destructive  Testing  Non- Contact atau NDT of Materials  Evaluation . Seperti  halnya  thermometer,  alat  ini  juga berfungsi  untuk  mengukur  suhu  suatu  benda (peralatan  listrik)  tanpa  menyentuh  benda tersebut.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  karena  alat tersebut memancarkan sinar infrared kemudian  menangkap  kembali  radiasi  dari objek  yang  diukur.  Peralatan  listrik  yang diukur  disini  haruslah  dalam  keadaan  operasi, karena  saat  elektron  bergerak,  memberikan kenaikan  kepada  kemampuan  penghantaran arus  listrik  yang  dapat  menimbulkan  panas terhadap  apa  yang  dilewati  elektron  tersebut [3].
SATIR  D300  dan  D600  adalah  kamera termografi  multi  aplikasi  dengan  fitur  lengkap untuk  inspeksi  dalam  dan  luar  ruangan.  Alat ini dilengkapi dengan lensa tele yang berfungsi untuk  zoom  objek  dan  untuk  menambah presisi pengukuran [5].
Gambar 1 . Satir D300

## 2.4 Pengertian PMS
Pemisah  (PMS)  merupakan  peralatan sistem  tenaga  listrik  yang  mempunyai  fungsi bahwa  saklar  pemisah  rangkaian  listrik  tidak ada  arus  beban  (dipisahkan  peralatan  listrik dari  peralatan  lain  yang  mempunyai  daya tegang).  Hal  inilah,  pembuka  dan  penutup PMS  digunakan  secara  langsung  dengan kondisi  tanpa  beban. Disconnecting  Switch mempunyai fungsi sebagai pemisah alat listrik dari  alat  lain  ke  instansi  lain  juga  yang mempunyai  arus  tegangan.  PMS  juga  dapet dibuka  dan  ditutup  dengan  kondisi  bagian- bagian yang tidak terbeban [6].
2.5 Penempatan Posisi
Sesuai  dengan  penempatannya  di  daerah mana  Pemisah  tersebut  dipasang,  PMS  dapat dibagi menjadi:
1. Pemisah Penghantar/ Line
Pemisah yang terpasang di sisi penghantar.
2. Pemisah Rel/ Bus Pemisah yang terpasang di sisi Rel
3. Pemisah Kabel Pemisah yang terpasang di sisi kabel
4. Pemisah Seksi Pemisah  yang  terpasang  pada  suatu  rel sehingga rel tersebut dapat terpisah menjadi dua seksi
5. Pemisah Tanah Pemisah  yang  terpasang  pada  penghantar line / kabel untuk menghubungkan ke tanah [7].
.
2.6 Pisau atau Kontak Pemisah
Menghubungkan atau memisahkan bagian yang bertegangan. Macam-macam pisau pemisah  berdasarkan  gerakan  lengan/pisau pemisahnya antara lain: 1. Pemisah engsel Dimana  pemisah  tersebut  gerakannya seperti engsel. 2. Pemisah putar
Dimana terdapat 2 (dua) buah kontak diam dan  2 (dua) buah kontak gerak yang dapat berputar pada sumbunya.
3. Pemisah siku Pemisah ini tidak mempunyai kontak diam, hanya  terdapat  2  (dua)  kontak  gerak  yang gerakannya mempunyai sudut 90֯.
4. Pemisah luncur
Pemisah  ini  Gerakan  kontaknya  keatas- kebawah (vertical) atau kesamping (horizontal),  banyak  di  operasikan  pada instalasi 20 kV.
5. Pemisah pantograph PMS  ini  mempunyai  kontak  diam  yang terletak  pada  rel  dan  kontak  gerak  yang terletak  pada  ujung  lengan  pantograph. Jenis  ini  banyak  dioperasikan  pada  sistem tegangan 500 kV [8].

## III. Metode Penelitian
Dalam  penulisan  ini  penulis  melakukan penelitian  di  PT.  PLN  (Persero)  UITJBT  Unit Pelaksana  Transmisi  Cirebon  Gardu  Induk
Jurnal Ilmiah Foristek
Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.113 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 11, No. 2, Oktober 2021
Sunyaragi,  yang  beralamat  di  Jl.  Brigjen Dharsono  (By  Pass),  Kec.  Kesambi,  Kota Cirebon Jawa Barat 45131.
Pada  penyelesaian  ini  ada  beberapa langkah kerja yang dilakukan antara lain:
1. Studi  literatur ,  dalam  studi  literatur dilakukan  pencarian  informasi  baik  dari buku,  jurnal,  bahan  dari  internet  maupun sumber-sumber  lain  seperti  Foto  hasil thermovisi  pada  pemisah  rel  trafo  6  GI
Sunyaragi, Single line GI Sunyaragi.
2. Pengambilan  data ,  Pada  penelitian  ini, data  yang  diambil  dan  di  analisa  adalah data  hasil  pengujian  saat  pemeliharaan  2 tahunan,  setelah  dilaksanakan  perbaikan dan  sebelum  dilaksanakan  perbaikan,  data hasil thermovisi selama tahun 2020.
3. Analisa ,  Pada  tahap  ini  dilakukan  analisa hasil  dari  data  yang  sudah  didapat,  apakah peralatan  tersebut  masih  layak  operasi sesuai  standar  yang  ditentukan  atau  perlu penggantian.
Pengukuran  suhu  dengan  thermography  akan selalu  memberikan  nilai  a bsolut dari  objek terukur.  Untuk  menentukan  dengan  benar apakah suhu objek terlalu panas ( overheating) .

## IV. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Inspeksi Visual
Inspeksi  visual  merupakan  inspeksi  yang dilakukan  dengan  menggunakan  panca  indera dengan  pelaksanaan  periode  tertentu  dalam keadaan  peralatan  bertegangan.  Inspeksi  / pengecekan bertujuan untuk memonitor kondisi komponen peralatan.

## 4.2 In Service Measurement
In service measurement merupakan pengukuran  yang  dilakukan  dengan  alat  ukur yang  yaitu  thermovision  Thermal  Imager dengan  pelaksaan  periode  bulanan  yang dilakukan oleh petugas pemeliharaan Supervisor  Gardu  Induk  dalam  keadaan peralatan bertegangan.

## 4.3   Hasil Thermovisi Sebelum Perbaikan
Hasil  thermovisi  sebelum  perbaikan  dari  PMS rel  2  bay  trafo  6  pukul  19.00  WIB,  fasa  R
dapat dilihat pada Gambar 2, fasa S Gambar 3, fasa T Gambar 4
Gambar 2. hasil thermovisi sebelum perbaikan fasa R
Gambar 3 . hasil thermovisi sebelum perbaikan fasa S
Gambar 4. hasil thermovisi sebelum perbaikan fasa T
Berdasarkan  Tabel  2,  untuk  hasil  pengukuran thermovisi  sebelum  perbaikan,  pukul  10.00 WIB menunjukan hasil rekomendasi perbaikan  segera  dengan    batas  selisih  suhu antar  fasa  yang  menujukan  nilai  yaitu  28,5. dan  pada  pukul  19.00  WIB  menunjukan  hasil rekomendasi  perbaikan  segera  dengan  batas selisih  suhu  antar  fasa  yang  menujukan  nilai yaitu 35,6.
49
Jurnal Ilmiah Foristek
Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.113 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 11, No. 2, Oktober 2021
Gambar 5. Grafik hasil thermovisi sebelum perbaikan
Dilihat  dari  Grafik  pada  Gambar  5, menunjukan  hasil  pengukuran  thermovisi sebelum perbaikan, pada fasa T diperoleh hasil lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  fasa  R  dan fasa  S,  baik  pada  pukul  10.00  WIB  maupun pada  pukul  19.00  WIB.  Hal  ini  menunjukan bahwa  pada  fasa  T  terjadi  hostpot  atau  dalam kondisi anomali.

## 4.4   Hasil Thermovisi Setelah Perbaikan
Hasil  thermovisi  setelah  perbaikan  dari PMS  rel  2  bay  trafo  6,  fasa  R  dapat  dilihat pada  Gambar  6,  fasa  S  Gambar  7,  fasa  T Gambar 8.
Gambar 6 . hasil thermovisi setelah  perbaikan Fasa R
Gambar 7 . hasil thermovisi setelah perbaikan Fasa S
Gambar 8 . hasil thermovisi setelah perbaikan Fasa T
Tabel 3 . Hasil ukur Thermovisi Setelah perbaikan Nilai Ukur Thermovisi Fasa R Fasa S Fasa T Konduktor 39,2 37,9 39,7 37,6 Kondisi baik
Berdasarkan  Tabel  3,  hasil  pengukuran thermovisi  setelah  perbaikan,  baik  pada  Fasa R,  S,  dan T  menunjukan  kondisi  baik.  Hal  ini dibuktikan  bahwa  hasil  pengukuran  tersebut sudah sesuai standar PLN yaitu  < 40 ℃.
Gambar  9 . Grafik hasil thermovisi setelah perbaikan
Dilihat  dari  Grafik  pada  Gambar  9, menunjukan  hasil  pengukuran  thermovisi setelah  perbaikan,  pada  Fasa  R,  S,  dan  T menunjukan  nilai  masing-masing  yaitu  39,2  , 37,9  dan  39,7.    Hal  ini  menunjukan  bahwa pada Fasa R, S, dan T dalam keadaan normal. Semakin  rendah  hasil  pengukuran  thermovisi maka  semakin  baik  pula  keadaan  peralatan tersebut.

## 4.5 Shutdown Measurement
Shutdown measurement merupakan pengukuran  yang  dilakukan  dengan  alat  ukur dengan periode 2 tahunan. Umumnya peralatan  PMS  yang  baru  selesai  pemasangan sebelum  dioperasikan  maupun  yang  sudah jatuh  tempo  pemeliharaan,  perlu  dilakukan pengujian–pengujian untuk mendapatkan unjuk  kerja  dari  peralatan  tersebut,  dalam keadaan  peralatan  tidak  beroperasi.Selama
36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 Fasa R Fasa S Fasa T hasil ukur standar 50
Jurnal Ilmiah Foristek
Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.113 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 11, No. 2, Oktober 2021
pengujian  posisi  switch  harus  dalam  posisi local  dan  mini  circuit  breaker  (MCB)  motor dalam posisi off.

## 4.6 Hasil Pengukuran Tahanan Isolasi
Berikut  hasil  pengukuran  tahanan  isolasi Pemisah        (PMS)  Sebelum  dan  Sesudah perbaikan bay trafo 6  150/20 kV Sunyaragi :
Tabel 4. Hasil ukur tahanan isolasi
keadaan  cukup  baik  dan  memenuhi  standard karena hasil pengukuran menunjukan >1kV/1MΩ.  Sedangkan  dari  tabel  hasil pengukuran  tahanan  isolasi  setelah  perbaikan dapat dikatakan dalam keadaan cukup baik dan memenuhi  standard  karena  hasil  pengukuran menunjukan >1kV/1MΩ.

## 4.7 Hasil Pengukuran Tahanan Kontak
Alat ukur tahanan kontak merek programma  terdiri  dari  sumber  arus  dan  alat ukur  tegangan    (drop  tegangan  pada  objek yang  diukur)  dengan  sistem  elektronik  maka pembacaan  dapat  diketahui  dengan  baik  dan ketelitian yang cukup baik pula (digital).
Rangkaian  tenaga  listrik  sebagian  besar terdiri
dari banyak titik
sambungan.Sambunganadalah  dua  atau  lebih permukaan  dari  beberapa  jenis  konduktor bertemu secara fisiksehingga arus/energi listrik dapat  disalurkan  tanpa  hambatan  yang berarti.Pertemuan  dari  beberapa  konduktor menyebabkan suatu hambatan/resistan terhadaparus  yang  melaluinya  sehingga  akan terjadi  panas  dan  menjadikan  kerugian  teknis. Rugi  ini  sangat  signifikan  jika  nilai  tahanan kontaknya tinggi.
Tabel 5 . Hasil ukur tahanan kontak
Dilihat  dari  Tabel  5,  dapat  dinyatakan bahwa  fasa  R,  S,  dan  T  pada  saat  sebelum perbaikan tahanan kontak pisau-pisau menunjukan nilai  diatas  standard  PLN  yaitu < 10μΩ,  serta  untuk  nilai  tahanan  kontak  PMS secara  total  juga  menunjukan  nilai  diatas standard PLN yaitu< 100 μΩ.
Dan  dari  Tabel  5,  dapat  dinyatakan  bahwa fasa  R,  S,  dan  T  pada  saat  setelah  perbaikan tahanan  kontak  pisau-pisau  menunjukan  nilai standard PLN yaitu < 10 μΩ, serta untuk nilai tahanan  kontak  pemisah  secara  total  juga menunjukan  nilai  standard  PLN  yaitu  <  100 μΩ.
Gambar 10 . Grafik hasil pengukuran tahanan kontak titik ukur pisau-pisau
Gambar 11 . Grafik hasil pengukuran tahanan kontak titik ukur total

## 4.8  Hasil Pengukuran Pentanahan
Pengukuran  tahanan  pentanahan  bertujuan untuk  menentukan  tahanan  antara  besi  atau plat  tembaga  yang  ditanam  dalam  tanah  yang digunakan  untuk  melindungi  peralatan  listrik
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Fasa R Fasa S Fasa T sesudah sebelum 0 50 100 150 200 250 300 Fasa R Fasa S Fasa T sesudah sebelum 51
Jurnal Ilmiah Foristek
Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.113 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 11, No. 2, Oktober 2021
terhadap  gangguan  petir  dan  hubung  singkat. Dengan demikian pelat tersebut harus ditanam hingga  mendapatkan  tahanan  terhadap  tanah yang sekecil-kecilnya. Untuk mengukur tahanan  pentanahan  digunakan  alat  ukur tahanan pentanahan (Earth Resistance Tester) .
Tabel 6 . Hasil ukur pentanahan
Titik Ukur Pentanahan grounding PMS Fasa R Standard <1 Ω Tahun lalu 0.17 Ω Hasil ukur 0.17 Ω Fasa S Standard <1 Ω Tahun lalu 0.17 Ω Hasil ukur 0.17 Ω Fasa T Standard <1 Ω Tahun lalu 0.17 Ω Hasil ukur 0.17 Ω
Dilihat  dari  Tabel  6,  dapat  dinyatakan bahwa pengukuran pentanahan pada grounding PMS  baik  Fasa  R,  S,  dan  T  tidak terdapatperubahan  dan  sesuai  dengan  standar PLN yaitu <1 Ω.

## V. Kesimpulan
1. Dilihat  dari  serangkaian,  menyatakan bahwa hasil uji  PMS rel 2 bay Trafo 6 GI Sunyaragi  masih dalam  keadaan  baik  dan aman untuk di operasikan.
2. Pemeliharaan PMS meliputi:
a. Dari  hasil  pelaksanaan  inpeksi  visual menggunakan  panca  indera  yaitu  secara visual  dan  pendengaran,  peralatan  masih dalam kondisi normal dan aman beroperasi.
b. Dari  hasil  pengukuran  thermovisi  PMS sebelum  dan  sesudah  perbaikan  didapat hasil sebagai berikut:
1) Pada fasa R suhu awal menunjukan angka 54,4℃ dan setelah diperbaiki
menunjukan suhu normal yaitu 39,2℃.
2) Pada fasa S suhu awal menunjukan angka 40,5℃ dan setelah diperbaiki menunjukan suhu normal yaitu 37,9℃.
3) Pada fasa R suhu awal menunjukan angka 69℃  dan  setelah  diperbaiki  menunjukan suhu normal yaitu 39,7℃.
c. Dari  hasil  pengukuran  tahanan  isolasi, dapat  dikatakan  dalam  keadaan  cukup baik  karena  hasilnya  masih  sesuai standard PLN yakni >1000GΩ.
Dari  hasil  pengujian  tahanan  kontak,  dapat dilihat  bahwa  hasil  pengujian  mengalami penurunan  nilai  tahanan  kontak  dari  50,1  µΩ menjadi  7  µΩ  untuk  fasa  R,  dari  25  µΩ menjadi  6,5 µΩ  untuk  fasa  S,  dan dari  80  µΩ menjadi 6,7 µΩ untuk fasa T.

## DAFTAR PUSTAKA
[1].  Anwar,  Baharuddin, “Penentuan  Hot point  menggunakan  metode  thermovisi pada  Gardu  induk  150kV  Purwodadi”,
Fakultas Teknik, University Muhammadiyah Surakarta, 2019.
[2].  Hariyadi,  Shahlan, “Analisis  Rugi-Rugi Dan  Jatuh  Tegangan  Pada  Saluran Transmisi  Tegangan Tinggi  150  kV  Pada
Gardu Induk Palur-Masaran” .
Universitas  Muhammadiyah  Surakarta, 2017.
[3].  Ramadhani,  Roni  Putra, “Thermovisi dalam  melihat  Hot  Point  pada  Gardu Induk 150kv palur” , Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
[4].  Fazawi,  Muhammad  Lutfhi, “Analisa penentuan  hot  poin  dan  monitoring peralatan dengan metode thermovisi pada GI  150  kV  Glugur” ,  Medan,  Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
[5].  PT.PLN  (Persero), “Instruksi  Kerja Inspeksi  Jaringan  Transmisi  dan  Gardu Induk  menggunakan  kamera  Thermovisi SATIR  D  Series“, PT.PLN  (Persero) Transmisi Jawa Bagian Tengah, 2018.
Jurnal Ilmiah Foristek
Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v11i2.113 pISSN : 2087 – 8729
eISSN : 2087 – 8729 Vol 11, No. 2, Oktober 2021
[6].  Siregar,  M.  Sutan  Iqbal, “Penggantian
rele differensial mekanik ke rele differensial  numerik” ,  Jakarta,  Institut Teknologi-PLN, 2020.
[7]. PT.PLN (Persero), “Buku Petunjuk Gardu Induk, SE No.0520-2.K/DIR/2014”,
Jakarta, PT. PLN (Persero), 2014.
[8].  PT.PLN  (Persero), “Buku  Pedoman Pemeliharaan Pemisah (PMS), SE No.0520-2.K/DIR/2014” ,  Jakarta,    PT. PLN (Persero), 2014.