## ANALISIS PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BAYU MENGGUNAKAN TURBIN SAVONIUS
Sudirman S. 1 , Sri Kurniati, A. 2 M. Ikram A. Arifin. 3
1,2,3 Teknik Elektro Universitas Nusa Cendana, Jalan Adisucipto Penfui Kupang NTT Email: sudirman_s@staf.undana.ac.id,
Email:sri_kurniati@ staf.undana.ac.id,
Email: ikram.alamsyah08@ gmail.com Info Artikel ABSTRACT Histori Artikel: Diterima Feb 13, 2020 Direvisi Mar 15, 2020 Disetujui Mar 26, 2020 The  Savonius  type  wind  turbine  is  one of  the  vertical  shaft  wind  turbines  (VAWT) commonly  used  in  Bayu  Power  Plants  (PLTB).  This  type  of  turbine  is  usually explicitly used for medium and low wind speeds. The construction is simple; that is, it only has a main  rotor that rotates vertically. Its advantages are that it can take advantage of the wind from all directions, work at low speeds, and doesn't need a too high tower. This study aimed to analyze the performance of the turbine based on the  rotation  and  output  of  the  load  generator.  The  method  used  is  to  take  direct turbine  and  generator  rotation  measurements  in  no-load  conditions  and  load conditions. The results showed that the average wind speed in the village of Oenali is  4.64  m  /  s,  and  this  turbine  is  capable  of  turning  the  Savonius  turbine  with  a moderate  rotation of  631  rpm.  Then, at  1,243  rpm,  the  generator  can  produce  an output power of 7.20 watts. In addition, the average generator efficiency was 36%, the highest daily efficiency was 38%, and the lowest daily efficiency was 35%.
Keywords: Wind Potential, Savonius Turbine, Permanent Magnet, Generator

## ABSTRAK
Turbin  angin  tipe  Savonius  adalah  salah  satu  turbin  angin poros  vertikal  (VAWT) yang biasa digunakan dalam Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Jenis turbin ini biasanya digunakan khusus untuk kecepatan angin sedang dan rendah.Konstruksinya  sederhana,  yaitu  hanya  memiliki  rotor  utama  yang  berputar secara  vertikal.  Kelebihannya  adalah  dapat  memanfaatkan  angin  dari  segala  arah, mampu bekerja dengan kecepatan rendah, serta ia tidak membutuhkan menara yang terlalu  tinggi.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  kinerja  turbin berdasarkan  rotasi  dan  output  generator  beban.  Metode  yang  digunakan  adalah melakukan pengukuran langsung putaran turbin dan generator dalam kondisi tanpa beban dan kondisi  muatan.  Hasil  penelitian  diperoleh   kecepatan  angin  rata-rata  di desa Oenali adalah 4,64 m/s, dan turbin ini yang mampu memutar turbin Savonius dengan  putaran  rata-rata  631  rpm.  Kemudian,  pada  putaran  generator  1.243  rpm mampu menghasilkan daya output sebesar 7,20 watt. Selain itu, efisiensi generator rata-rata  sebesar  36%,  efisiensi  harian  tertinggi  adalah  38%,  dan  efisiensi  harian terendah adalah 35%.
Kata Kunci: Potensi Angin, Turbin Savonius, Generator, Magnet Permanen .

## Penulis Korespondensi:
Sudirman, Program Studi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui - Kupang. Email: sudirman_s@staf.undana.ac.id,
1. PENDAHULUAN
dikembangkan
pemanfaatannya
Energi angin merupakan salah satu sumber dari energi alternatif potensial untuk yang dimana memerlukan turbin  angin  yang  dapat  merubah energi angin menjadi energi mekanik. Salah Satu jenis turbin yang dapat dimanfaatkan adalah turbin angin tipe vertikal  yakni  turbin angin Savonius. Kelemahan dalam  penggunaan turbin Savonius adalah memiliki efisiensi yang rendah dibandingkan dengan turbin angin lainnya [1]. Menurut [2], salah satu faktor yang menyebabkan efisiensi  rendah adalah adanya  rugi-rugi  turbin, karena pengaruh gaya kelembaban turbin,  rugi- rugi magnet dan rugi-rugi jangkar.
Namun demikian, turbin angin Savonius banyak  digunakan  sebagai  sumber  energi untuk  menggerakkan teknologi tepat guna seperti  pompa, irigasi dan lain-lain. Hal tersebut  disebabkan  karena  turbin  Savonius memiliki  nilai  torsi  yang  cukup  tinggi  sehingga memungkinkan memodifikasi
sistem transmisi daya untuk  peningkatan  putaran. Sementara  itu  konstruksinya  sederhana,  dapat memanfaatkan  angin  dari  segala  arah  dan  tidak memerlukan tiang yang tinggi [3-6]. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam memanfaatkan turbin angin sebagai alat  pembangkit  listrik  dibutuhkan  generator dimana  generator  merupakan suatu mesin listrik yang  berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik.
Generator  yang  tersedia  di  pasaran  biasanya berjenis high  speed  induction  generator yang membutuhkan putaran tinggi dan juga membutuhkan energi listrik awal untuk
membuat medan magnetnya. Sedangkan untuk  penggunaan  turbin  angin  dibutuhkan generator  yang  berjenis low  speed dan  tanpa energi listrik awal karena biasanya ditempatkan di daerah-daerah  yang  tidak memiliki aliran listrik [7-11].
Untuk  menaikkan  putaran  rotor  generator,  maka biasanya dilakukan pemindahan (transfer) energi dengan menggunakan roda gigi (gear) atau sabuk (belt) dengan mengkopel sumbu turbin angin  dengan  rotor  generator.  Teknik yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah sistem  transmisi  daya  dengan  menggunakan sabuk  (belt)  yang menghubungkan pulley penggerak dan pulley generator.  Mengingat putaran turbin sangat tergantung  dari  kecepatan angin,  maka  putaran  yang  dihasilkan  juga akan  berfluktuasi  sesuai kecepatan  angin  yang tersedia  sehingga  energi yang dibangkitkan juga tidak akan secara kontinu.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  maka  dalam penelitian ini dipilih generator DC magnet permanen karena berjenis low speed dimana dalam penggunaannya membutuhkan putaran yang relatif rendah sehingga dapat menghasilkan listrik akibat kecepatan angin terbatas untuk memutar turbin [12]

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah metode eksperimen dengan melakukan pengukuran langsung terhadap putaran turbin dan generator dalam kondisi tanpa beban  dan  kondisi  dengan  beban  sesuai kecepatan angin yang terjadi selama penelitian. Daya  output  turbin  diperoleh  dari  perkalian antara gaya yang bekerja dengan jarak melalui pengukuran  torsi  sebagaimana  pada skema penelitian berikut:
Gambar 1. Skema pengukuran torsi dimana:
1. Span Skrup
2. Digital Timbangan Gantung
3. Katrol Mini
4. Pulley Turbin
5. Tali Tambang
Pengukuran  daya  generator  dilakukan  sesuai dengan skema berikut:
Gambar 2.  skema pengukuran daya generator dimana:
1. Turbin Savonius
2. Pulley Turbin
3. Sabuk ( Belt )
4. Generator
5. Dioda Kiprok
6. Digital Amperemeter
7. Digital Voltmeter
8. Kabel NYA
9. Lampu DC
Tahapan Penelitian: Tahapan penelitian dilakukan dengan melakukan langkah dan urutan pengukuran berikut:
1. Mengukur kecepatan angin
2. Mengukur torsi turbin
3. Mengukur daya generator
Adapun  alur  penelitian  sebagaimana  pada flowchart berikut:

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Turbin Savonius

## Gambar 3. Turbin Savonius
Tabel 1: Spesifikasi Turbin Savonius Elemen Dimensi Spesifikasi Double Blade Turbin 100 x 100 𝑐𝑚 2 Plat Alumunium Diameter 100 cm Besi Plat Tinggi Menara 4 m Besi Type Turbin Blade Kombinasi Besi dan Almunium Gambar 4 : Sistem Transmisi

## Generator DC Magnet Permanen
Tabel 2: Spesifikasi Generator Magnet Permanen Model Spesifikasi Nilai Daya (W) 300 W Max Daya (W) 345 W Tegangan (V) 12 V / 24 V / 48 V Dinilai Diputar Kecepatan (r/m) 750 r/m Top Berat Bersih (kg) 4,3 kg Output saat ini AC Mulai Torsi (Nm) 0,28 Nm Generator 2 phase Pengukuran Kecepatan Angin
Analisa dan Pembahasan Arus dan Tegangan Putaran Turbin Selesai Mulai Harian/ Mingguan/ Bulanan Torsi Turbin Daya Turbin Daya Generator Efisiensi
Jurnal Media Elektro / Vol. IX / No. 1
Dalam proses pengambilan
data pengukuran  kecepatan  angin  dilakukan  selama 1  bulan  namun  dalam  bulan  yang  berbeda. Dimana  pengambilan data hari pertama dilakukan  pada  pertengahan  bulan  November dan  pengambilan  data  hari  terakhir  dilakukan pada  pertengahan  bulan Desember 2019
sebagaimana yang  ditunjukkan  dalam  Gambar 5.
Gambar 5. Grafik kecepatan angin harian
Berdasarkan  Gambar  5  dapat  dilihat bahwa kecepatan  angin  tertinggi  diperoleh  sebesar  5,11 m/s  pada  pengukuran  hari  ke-29  sedangkan kecepatan  angin  terendah  diperoleh  sebesar 4,26 m/s pada pengukuran hari ke-5. Berdasarkan hasil  analisis  yang  telah  dilakukan  menunjukkan bahwa  potensi  angin  di  lokasi  penelitian termasuk  kategori  skala  sedang.  Hasil  analisis pengujian  turbin    dan  generator  terhadap kecepatan  angin diperlihatkan dalam Gambar 6.
(a)
(b)
Gambar 6.  Pengujian putaran turbin dan putaran generator terhadap kecepatan angin: (a) Turbin
(b) Generator
Gambar  6  memperlihatkan  hasil  pengujian putaran turbin dan generator dengan mengambil  salah  satu  sampel  hasil  pengujian pada  hari  ke-7.  Gambar  6a  terlihat  bahwa  pada kecepatan angin 4,01 m/s mampu menggerakkan  turbin  598  rpm  pada  kondisi tanpa  beban  sedangkan  pada  kondisi  berbeban dengan  kecepatan  angin  yang  sama  mampu menggerakkan turbin 594 rpm.
Untuk  kecepatan  angin  tertinggi  5,49  m/s mampu  menggerakkan  turbin  pada  putaran 694  rpm baik berbeban maupun tanpa beban.  Begitupun  pada  Gambar  6b  terlihat bahwa  pada  kecepatan  angin  4,01  m/s  mampu menggerakkan  generator 1190 rpm pada kondisi tanpa beban sedangkan pada kondisi  berbeban  dengan kecepatan angin
yang sama mampu menggerakkan generator 1183 rpm. Untuk  kecepatan angin tertinggi 5,49 m/s mampu
menggerakkan  generator  pada  putaran  1319 rpm  baik  berbeban  maupun  tanpa  beban.
Terlihat  bahwa  putaran  generator  2  kali kecepata n turbin atau 1:2. Gambar .7 memperlihat kan perbandingan putaran turbin dan generator.
Gambar 7. Putaran turbin terhadap putaran generator
5, 4.26 29, 5.11 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 5.20 5.40 5.60 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 K e ce pat an A ng in (m /s ) Hari Kecepatan Angin Harian Kecepata… 594, 4.01 598, 4.01 694, 5.49 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 550 600 650 700 Ke ce p at an An gin (m /s ) Putaran (rpm) Putaran Turbin terhadap Kec. Angin Berbeban
1183, 4.01 1190,
4.01
1319, 5.49 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 1150 1200 1250 1300 1350 Ke ce p at an An gin (m /s ) Putaran (rpm) Putaran Generator terhadap Kec. Angin Berbeban Tanpa Beban
Hasil  analisis  dari  tegangan  Output  masing- masing  untuk  tegangan  AC  dan  DC  terhadap Kecepatan Angin sebagai berikut :
Gambar 8. Grafik antara Tegangan dan
Kecepatan Angin
Gambar 9. Grafik Tegangan Tanpa Beban dan
Berbeban
Pengujian  tegangan  terhadap  kecepatan  angin dilakukan dengan dua cara yaitu dengan mengukur tegangan keluaran langsung  dari  generator  yang  berupa  tegangan AC  dan  keluaran  pada  Dioda  Kiprok  yang telah disearahkan  menjadi tegangan DC. Pada grafik diatas  memperlihatkan  hasil
pengujian putaran turbin  dan  generator dengan  mengambil  salah  satu  sampel  hasil pengujian  pada  hari  ke-7.  Gambar  8  terlihat bahwa  pada  kecepatan  angin  4,01 m/s mampu menghasilkan  tegangan  AC  sebesar  7,8  V sedangkan dengan kecepatan angin yang sama mampu menghasilkan tegangan DC sebesar 6,9 V. Untuk  kecepatan  angin  tertinggi  5,49  m/s mampu menghasilkan tegangan AC 9,1 V  sedangkan  dengan  kecepatan  angin  yang sama mampu menghasilkan tegangan DC sebesar 8,2V.  Begitupun  pada  Gambar  9  terlihat bahwa  pada  kecepatan  angin  4,01  m/s  mampu menghasilkan tegangan  DC  sebesar  9 V  pada kondisi  tanpa
beban  sedangkan  pada  kondisi  berbeban  dengan kecepatan angin yang sama mampu menghasilkan tegangan  DC  sebesar  6,9  V.  Untuk  kecepatan angin  tertinggi  5,49  m/s  mampu  menghasilkan tegangan  DC  10,3  V  pada  kondisi  tanpa  beban sedangkan  pada  kondisi  berbeban  dengan kecepatan angin yang sama mampu menghasilkan tegangan DC sebesar 8,2 V

## Pengujian Torsi
Torsi  adalah  ukuran  kekuatan  atau  gaya  yang dapat  menyebabkan  objek  berputar.  Adapun realisasi  dari  pengujian  torsi  turbin  dapat  dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Pengujian Torsi Savonius rpm (n) F1 (kg) F2 (kg) F1-F2 (kg) r (m) 700 1,152 0,675 0,477 0,203 600 1,419 0,882 0,537 0,203 500 1,821 1,221 0,600 0,203 400 2,426 1,753 0,673 0,203 300 3,120 2,372 0,748 0,203 200 3,837 3,026 0,811 0,203 100 4,664 3,801 0,863 0,203 0 5,635 4,719 0,916 0,203 Pengukuran Torsi dilakukan dengan menahan putaran pulley turbin pada kecepatan  tertentu  sehingga  timbul  gaya  dan gaya  tersebut  akan  membuat  putaran  turbin berkurang dan akhirnya berhenti.
Berdasarkan  Gambar  10 terlihat  bahwa  torsi terendah  diperoleh  sebesar 0,097  pada  putaran 700  rpm  sedangkan  torsi  tertinggi  diperoleh sebesar 0,186  pada  saat  putaran  ingin  berhenti atau mengalami pengereman.  Berdasarkan hasil  pengolahan  data  torsi  yang  terukur menunjukkan  bahwa  torsi  tertinggi  terjadi  pada saat  putaran  rendah  sedangkan  torsi  terendah terjadi pada putaran tinggi, sebagaimana yang terlihat dalam Gambar 10.
Gambar 10.  Grafik Torsi terhadap Putaran
6.9, 4.01 8.2, 5.49 7.8, 4.01 9.1, 5.49 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 6 7 8 9 10 11 12 K ece p at an Angin (m /s ) Tegangan (V) Tegangan output AC & DC terhadap Kec. Angin Tegangan DC Tegangan AC 6.9, 4.01 8.2, 5.49 9.0, 4.01 10.3, 5.49 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 6 7 8 9 10 11 12 Ke ce p at an An gin (m /s ) Tegangan (V) Tegangan DC Tanpa Beban & Berbeban terhadap Kec. Angin Berbeban Tanpa Beban 0.165 0.152 0.137 0.122 0.109 0.097
0.000 0.020 0.040 0.060 0.080 0.100 0.120 0.140 0.160 0.180 0.200 0 100 200 300 400 500 600 700 800 To rs i (kg/m ) Putaran (rpm) Torsi terhadap Putaran 0.186 Torsi 0.1 7 5
Jurnal Media Elektro / Vol. IX / No. 1

## Daya Turbin
Daya  output  turbin  merupakan  daya  input generator.  Untuk  mendapatkan  daya  turbin dapat  diperoleh dari data torsi turbin berdasarkan perubahan beban
Tabel 4. Hasil perhitungan torsi terhadap daya turbin
No rpm 𝝉 (kg/m) P (w) 1 700 0,097 7,101 2 600 0,109 6,853 3 500 0,122 6,380 4 400 0,137 5,725 5 300 0,152 4,773 6 200 0,165 3,450 7 100 0,175 1,835 8 0 0,186 0,000
Berdasarkan hasil perhitungan daya turbin seperti Tabel 4 diperoleh daya turbin yang terpasang di lokasi penelitian sebesar 7,101W.
Gambar 11. Pengujian Daya generator
Hasil  perhitungan  daya  generator  lainnya  dapat dilihat  pada  Gambar  11.  Berdasarkan  hasil perhitungan diperoleh daya terendah sebesar 2,41 W  pada  hari  ke-6  dengan  rata-rata  putaran 603 rpm sedangkan daya tertinggi sebesar 2,89 W pada  hari  ke-29  dengan  rata-rata  putaran  674 rpm.
Gambar 12. Perhitungan Efisiensi Generator
Berdasarkan Gambar 12 dapat dilihat bahwa efisiensi terendah yang dimiliki generator adalah pengukuran pada hari ke-3 yaitu sebesar 35% sedangkan efisiensi tertinggi yang dimiliki generator adalah pada pengukuran pada hari ke 30 yaitu sebesar 38%. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data angin yang terukur selama 1 bulan diperoleh efisiensi rata-rata sebesar 36%.

## Pembahasan
Berdasarkan data pengukuran dan analisis maka  diperoleh  kecepatan  angin  tertinggi  sebesar 5,11  m/s  sedangkan  kecepatan  angin  terendah diperoleh sebesar 4,26. Dari kecepatan angin yang berfluktuasi  maka  diperoleh  data  pengukuran kecepatan  angin  terendah  4,01  m/s  yang  mampu menggerakkan  turbin  598  rpm  pada  kondisi  tanpa beban  sedangkan  pada  kondisi  berbeban  dengan kecepatan angin yang sama mampu menggerakkan  turbin  594  rpm.  Untuk  kecepatan angin  tertinggi  5,49  m/s  mampu  menggerakkan turbin  pada  putaran  694  rpm  baik  berbeban maupun tanpa beban.
Kemudian  untuk  mendapatkan  daya  output turbin,  maka  sebelumnya  dilakukan  pengukuran torsi  dimana  torsi  merupakan  ukuran  kekuatan atau  gaya  yang  dapat  menyebabkan  objek berputar.  Berdasarkan  data  pengukuran  torsi terhadap  putaran  maka  diperoleh  torsi  tertinggi diperoleh  sebesar  0,097  pada  putaran  700  rpm sedangkan  torsi  tertinggi  diperoleh  sebesar  0,186 pada  saat  putaran  ingin  berhenti  atau  mengalami pengereman.  Oleh  karena  itu  berdasarkan  hasil perhitungan  daya  turbin  selama  1  bulan  diperoleh daya output turbin savonius sebesar 720 W.
Untuk  meningkatkan  kecepatan  putaran  pada pulley  generator  maka  digunakan  belt  sebagai penghubung  sekaligus  penghubung  antara  kedua
2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Day a (W) Harian Daya Generator Daya… 3, 35% 30, 38% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Ef is ie n si (% ) Hari Efisiensi Harian Efisi…
Jurnal Media Elektro / Vol. IX / No. 1
plat. Kemudian dari daya turbin yang dihasilkan maka generator dapat menghasilkan  keluaran  berupa  arus  searah atau  AC  yang  dikonversi  menjadi  arus  DC menggunakan  dioda  kiprok  yang  telah  dirangkai sebelumnya.  Daya  yang  dihasilkan  juga  tidak optimal  karena  pengaruh  angin  yang  kurang stabil  dan  juga  pengaruh  adanya  rugi-rugi  dari peralatan  pembangkit  seperti  belt,  generator dan dioda kiprok yang berfungsi sebagai penyearah tegangan.
Daya  keluaran  dari  turbin  merupakan  input pada  generator  sinkron,  dengan  tegangan keluaran minimal 12 V dan tegangan maximal 48 V. Akan tetapi  dikarenakan  rugi-rugi  dari  turbin dan rugi - rugi   dari  sistem   transmisi  sehingga mengakibatkan terjadinya jatuh tegangan. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh daya  terendah  sebesar  2,41  W  pada  hari  ke-6 sedangkan daya  tertinggi  sebesar  2,89  W  pada hari  ke-29.  Oleh  karena  itu  daya  output  rata- rata  generator  diperoleh sebesar 9,42 V sehingga  generator  tersebut hanya mampu mengisi  Aki/baterai berkapasitas 9 V saja. Dalam  paper  ini,  turbin  yang  digunakan  adalah turbin savonius jenis blade kombinasi  (konvensional dan elips)seperti yang telah digunakan oleh [13]. Berdasarkan hasil  pengukuran  daya  output generator  diperoleh  efisiensi  tertinggi  sebesar 38%  yaitu  pada  hari  ke-30,  sedangkan  efisiensi terendah  diperoleh  sebesar  35%  yaitu  pada  hari ke-3. Adapun hasil penelitian lain  mendapatkan efisiensi generator sebesar  32,84  %  [14]. Berdasarkan  hasil  pengujian  maka  diperoleh efisiensi rata-rata dari generator magnet permanen dengan output turbin savonius sebesar 36 %
4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Kecepatan  rata-rata  angin  yang  terukur  di desa Oenali adalah 4,64 m/s mampu memutar turbin  Savonius  dengan  putaran  rata-rata sebesar  631  rpm  dan  putaran  puli  generator sebesar  1243  rpm  sehingga  menghasilkan daya output turbin sebesar 7,20 watt
2. Berdasarkan  putaran  turbin,  maka  diperoleh daya  output  rata-rata  generator  sebesar  2,61 watt
3. Berdasarkan  efisiensi  rata-rata  generator diperoleh  sebesar  36%  sedangkan  efisiensi
harian  tertinggi  diperoleh  38%  dan  efisiensi harian terendah sebesar 35%.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A. Sanusi dkk, "Pemanfaatan Turbin Angin Tipe  Savonius  Dengan  Blade  Kombinasi Sebagai Sumber Energi Alternatif,"
Penelitian Strategis Nasional Institusi, pp. 1- 2, 2018.
[2] M .  Latief ,  "Efisiensi   Prototipe  Turbin Savonius  pada Kecepatan  Angin  Rendah ," Jurnal Rekayasa Elektrika, pp.  149-151, 2013.
[3] D. Cahyadi, "Analisa Perhitungan Efisiensi Turbine Generator Qfsn-300-2-20b Unit 10 Dan 20 Pt. PJB UBJOM PLTU Rembang," Skripsi Program Studi Teknik Elektro, p. 3, 2015.
[4] M.  L.  Dewi,  "Analisis  Kinerja  Turbin Angin  Poros  Vertikal  Dengan  Modifikasi Rotor  Savonius  L Untuk Optimasi Kinerja Turbin," Skripsi Program Studi Fisika, pp. 9- 12, 2010.
[5] Heruddin dkk, "Rancang Bangun Generator Sinkron 1 Fasa Magnet Permanen Kecepatan  Rendah  750  RPM," Jurnal
Ilmiah SETRUM, pp. 14-15, 2016.
[6] Kusuma,  "Analisa  Generator  3  Phasa  Tipe Magnet Permanen Dengan Penggerak Mula Turbin  Angin  Propeller  3  Blade  Untuk PLTB," Jurnal  Teknik  Energi, pp.  13-14, 2015.
[7] H.  Asy 'ari ,  "Desain   Generator   Magnet Permanen  Kecepatan Rendah   Untuk
Pemangkit  Listrik Tenaga   Angin   Atau Bayu (PLTB)," Seminar  Nasional  Aplikasi Teknologi Informasi, p. 1, 2012.
[8] Y. I. Nakhoda , "Rancang  Bangun  Kincir Angin  Pembangkit  Tenaga Listrik  Sumbu Vertikal  Savonius  Portabel  Menggunakan Generator Magnet Permanen," Karya Ilmiah
, p. 20, 2015.
[9] Y. I. Nakhoda , "Rancang  Bangun  Kincir Angin Sumbu Vertikal," Seminar Nasional Sains   dan  Teknologi   Terapan III, pp. 60- 61, 2015.
[10] R.  Samuel   dkk ,  "Pengembangan   Energi Angin  Di Indonesia ," in Workshop  Energi Angin , Jakarta, 2013.
[11] R.  Yunginger ,  "Analisis   Energi   Angin Sebagai  Energi   Alternatif   Pembangkit Listrik Di Kota Di Gorontalo," Skripsi
Program Studi Pendidikan Fisika, pp. 3-5, 2015
[12 ] L.  Noprizal ,  "Perancangan   Prototype Generator  Magnet  Permanen 1 Fasa  Jenis Fluks Aksial pada Putaran Rendah," Jurnal
Online Teknik Elektro, pp. 40-44, 2016
[13] A. Sanusi dkk, "Analysis Performance of Savonius  Wind  Turbines  with  combined blade without loaded," Prosiding SNTTM, p. 58, 2018.
[14] E. Yuniarti, "Rancangan Parameter Turbin Crossflow Generator Sikron Pada PLTMH Talang  Lintang," Skripsi  Program  Studi Teknik Elektro, pp. 6-8, 2012.
.
.