## ANALISA EFEKTIVITAS HEAT TRANSFER SAH PLTU DENGAN
METODE ASME 4.0 dan 4.3
M. Faza Ghani Zaki 1) , Abdul Ghofur 2)
1,2 Program Studi Teknik 5 Mesin Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Jl. Ahmad Yani Km.36 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70714 E-mail: fazzaki26@gmail.com

## Abstract
Air heaters are one of the auxiliary equipment that are very important in the use of heat  transfer  in  a  boiler,  where  this  equipment  serves  to  heat  the  air  for  the combustion  by  using  heat  from  the  residual  hot  gas  from  the  combustion  before sending  it  to  the  chimney.  To  maintain  the  performance  of  air  heater,  then  the analysis  of  the  effectiveness  of  heat  transfer  on  air  heater  is  carried  out  with  a performance  test  using  the  ASME  PTC  4.0  and  ASME  PTC  4.3  methods.  On commissioning  data,  SAH  unit  1  has  an  efficiency  in  amount  of  58.69%. However, from the result of a research analysis of heat transfer in Secondary Air Heater unit 1 on March 2 2018, the efficiency was counted in amount of 38.96%, there has been a decrease of 19,73%, this was caused by slagging on the surface of  the  element  in  SAH  and  leakage  on  SAH  pipes.  subsequently,  repairs  are carried out by doing soot blowing and perform welding on the leaking pipe using the  TIG  (Tungsten  Inert  Gas)  welding  technique.  Afterwards  the  analysis  is carried  out  with  a  performance  test  was  held  on  March  21,  2018  and  got  an increase of 11.34% to 50.3%.
Keywords: ASME PTC, Air Heater , SAH
Pemanas  udara  adalah  salah  satu  peralatan  tambahan  yang  sangat  penting dalam  penggunaan  perpindahan  panas  dalam  boiler,  di  mana  peralatan  ini berfungsi untuk memanaskan udara untuk pembakaran dengan menggunakan panas dari sisa gas panas dari pembakaran sebelum dikirim ke cerobong asap. Untuk menjaga kinerja pemanas udara, maka analisis efektivitas perpindahan panas pada pemanas udara dilakukan dengan uji kinerja menggunakan metode ASME  PTC  4.0 dan ASME  PTC  4.3.  Pada data commissioning, SAH unit  1 memiliki  efisiensi  sebesar  58,69%.  Namun,  dari  hasil  analisis  penelitian perpindahan  panas  di  Secondary  Air  Heater  unit  1  pada  2  Maret  2018, efisiensi  dihitung  sebesar  38,96%,  terjadi  penurunan  sebesar  19,73%,  hal  ini disebabkan  oleh  slagging  on  permukaan  elemen  dalam  SAH  dan  kebocoran pada  pipa  SAH.  selanjutnya,  perbaikan  dilakukan  dengan  melakukan  jelaga dan  melakukan  pengelasan  pada  pipa  bocor  menggunakan  teknik  pengelasan TIG  (Tungsten  Inert  Gas).  Setelah  itu  analisis  dilakukan  dengan  tes  kinerja yang  diadakan  pada  21  Maret  2018  dan  mendapat  peningkatan  11,34% menjadi 50,3%.
Kata kunci: ASME PTC , Pemanas Udara, SAH

## PENDAHULUAN
Sejalan  dengan  perkembangan  ekonomi  dan  pertumbuhan  penduduk  maka suatu  negara  dituntut  untuk  mampu  memberian  pelayanan  dalam  memenuhi kebutuhan  masyarakat,  termasuk  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  listrik  bagi masyarakat.  Pelayanan  terhadap  kebutuhan  listrik  yang  efektif  dan  kepuasan masyarakat  sebagai  konsumen  merupakan  tuntutan  yang  harus  dipenuhi  oleh Perusahaan  Listrik Negara PT. PLN (Persero) melalui pembangkit listrik  seperti, PLTA,  PLTMG,PLTD,PLTB  dan  PLTU  yang  berfungsi  melaksanakan  kegiatan dalam memenuhi kebutuhan listrik di dalam negeri terus berupaya meningkatkan kualitas  produk/pelayanan  bukan  lagi  suatu  opsi,  melainkan  keharusan  bisnis masa kini untuk bertahan di tengah era yang sangat kompetitif (Rizal, 2017).
Berdasarkan  data  dari  Kementrian  ESDM  mengenai  konsumsi  listrik perkapita  mencapai  daya  994,41  kWh  hingga  september  2017.  kenaikan pemakaian  elekttrifikasi/listrik  dikarenakan  meningkatnya  konsumsi  masyarakat dan  berimbas  kepada  pertumbuhan  ekonomi  dimasyarakat.  Namun  Akhir  tahun 2017  pemerintah  memiliki  rencana  untuk  menyederhanakan  golongan  listrik untuk  daya  nonsusbsidi  900  VA  akan  direkomendasikan  menjadi  1.300  VA dengan tarif sama yaitu Rp 1.352/kWh (Jurnial, 2018).
Untuk  menjaga  distribusi  listrik  kepada  masyarakat,  pemerintah  melalui PT.PLN  akan  berupaya  tetap  terjaga  pasokan  listrik  tetap  tersedia  dengan memastikan seluruh komponen dan peralatan tetap dalam kondisi baik. mengingat Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap  atau  PLTU  memiliki    banyak  sekali  peralatan, mulai dari, boiler, turbin uap, generator, trafo, SAH dan masih banyak lagi dengan jenis  yang berbeda-beda. Peralatan tersebut memiliki jangka dan ketahanan yang berbeda-beda.  untuk  tetap  menjaga  performa  dari  peralatan  tersebut  maka  perlu diadakan  perawatan  seperti  Pemanas  awal  udara  pembakaran air  heater regenerative tipe ljungstrom di PLTU Asam-Asam unit 1 dilakukan pembersihan dan  perawatan  pada seal dan surface sisi  gas  untuk  mengoptimalkan  performa dari pemanas udara pembakaran air heater.
Didalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui analisa efektifitas heat  transfer pada  pemanas  udara  sekunder  ( SAH) dengan  menggunakan  ASME PTC  4.0  dan  4.3 . kemudian  untuk  mengerahui  dan  mengatasi    gangguan  di pemanas udara sekunder ( SAH) pada PLTU Asam-Asam.
Menurut junial (2018), didalam penelitian tentang Analisis Perhitungan Gas Air  Heater di  PLTU  Cirebon  telah  terjadi  penurunan  Efisiensi  dari  data  desain, pada  gas Air  Heater A  dan  B. Gas  Air  Heater  A mengalami  penurunan  hanya sebesar  0,168%  sedangkan Gas  Air  Heater  B mengalami  penurunan  lebih  besar 1,463% menjadi 66,17%.
Sedangkan  menurut  ayasy  (2017)  sudah  melakukan  penelitian  yang berkaitan  dengan  analisis  performa air  heater PLTU  batubara  dengan menggunakan  metode  ASME  PTC  4.3.  dari  hasil  penelitian  tersebut  didapatkan parameter  kebocoran  yang  terjadi  di primari dan secondary  air  heater berada dibawah  standar design  komisioning yang  besarnya  70%.  dari  parameter kebocoran secara umum disebabkan oleh sistem seal. kerusakan yang terjadi pada sistem seal dikarenakan  korosi  dan  degradasi  pada  material seal. Kerusakan tersebut dapat dicegah atau diminimalisir dengan menjaga kualitas batubara yang digunakan  agar  terhindar  dari  pengikisan  material  yang  disebabkan  oleh sulfur serta memilih jenis material yang cocok pada kondisi kerja pada air heater .
Kemudian  menurut  Irwan  (2017),  telah  melakukan  analisis  kinerja air Heater di PLTU Asam-asam unit 2 didalam hal koefisien perpindahan panas, nilai tertinggi  adalah  62,75  W/m 2 o C  di  menit  2:04  PM,  sedangkan  koefisien perpindahan  panas  terendah    62,37  W/m 2 o C  terjadi  pada  menit  3:10  PM, kemudian rata-rata koefisien perpindahan panas adalah 62,5 W/m 2 o C. Sedangkan rasio air heater tertinggi 9,70 pada waktu 3:44 PM serta rasio terendah 8,32 pada menit ke 3:09 PM dan rata-rata rasio air heater 9.01. Jadi koefisien perpindahan panas pada air heater dalam kondisi stabil di beban puncak 58 MW selama dua (2) jam perhitungan pengukuran yang dilakukan  pada tanggal 9 agustus 2017.

## Pembangkit Listrik Tenaga Uap
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap  (PLTU)  merupakan  suatu  pembangkit listrik  yang  energinya  dihasilkan  oleh  generator  yang  diputar  oleh  turbin  uap kemudian  memanfaatkan  tekanan  uap  hasil  dari  penguapan  air  yang  dipanaskan oleh bahan bakar di dalam ruang bakar ( boiler ).. PLTU berbahan bakar batubara sangat  krusial  penggunaannya  di  Indonesia  maupun  di  dunia.  PLTU  batubara adalah  sumber  utama  energi  di  dunia.  Hal  ini  disebapkan  pasokan  listrik  dunia masih bergantung  pada PLTU berbahan bakar batubara (Prambudi,2014).
PLTU  sebagai  pembangkit  tenaga  listrik  banyak  digunakan,  karena mempunyai  efisiensi tinggi sehingga menghasilkan listrik  yang ekonomis. PLTU ialah  mesin  konversi  energi  yang  merubah  energi  kimia  dalam  banahan  bakar menjadu energi listrik.
Proses konversi energi pada PLTU berlangsung melalui 3 tahapan, yaitu:
1. Pertama,  energi  kimia  didalam  bahan  bakar  diubah  menjadi  energi  panas dalam bentuk uap bertekanan serta temperatur tinggi.
2. Kedua,  energi  panas  (uap)  diubah  menjadi  energi  mekanik  dalam  bentuk putaran/rad.
3. Ketiga, energi mekanik diubah kebentuk energi listrik.
Gambar 1. Proses Konversi Energi pada PLTU

## Air Heater
Air  heater merupakan  salah  satu  alat  bantu  yang  penting  didalam pemanfaatan  panas  pada boiler ,  yang  mana    alat  memiliki  fungsi  untuk
Uda ra
memanaskan  udara  pembakaran  dengan  memanfaatkan  panas  dari  gas  asap panas sisa pembakaran sebelum dibuang keudara luar melalui cerobong asap.
Proses  perpindahan  panas  terjadi  pada air  heater berlangsung  secara konveksi  melalui  media  perantara,  media  perantara  ini  adalah element  air heater. Air Heater umumnya digunakan pada boiler yang berkapasitas besar dan  secara  umum  air  heater  ini  dikenal  dengan  dua type yaitu  ; Tubular  Air Heater dan Rotary Element Air Heater , prinsip kerja dari kedua type ini tidak jauh  berbeda  dimana  pada Tubular  Air  Heater konstruksinya  tetap  serta  gas asap  panas  dialirkan  melalui  pipa-pipa  pemanas  kemudian  udara  dialirkan melalui  permukaan  luar  pipa  dan  pada Rotary  Element  Air  Heater konstruksinya berputar  dimana element pemanasnya  saling  bergantian  dilalui
oleh gas asap panas dan udara.
Gambar 2. Tubular Air Heater
Gambar 3. Rotary Element Air Heater

## Prinsip Kerja Rotary Element Air Heater
Prinsip  kerja  dari Rotary  Element  Air  Heater adalah  mengikuti  azas hukum perpindahan panas,  panas akan berpindah dari temperature yang lebih tinggi  menuju  temperature  yang  lebih  rendah.  Perpindahan  panas  ini  terjadi melalui material perantara yang disebut dengan element air heater.
Gas  asap  panas  sisa  pembakaran  yang  berasal  dari  ruang  bakar boiler dengan temperature yang masih cukup tinggi sekitar 316 deg C disalurkan ke salah satu sisi element air heater yang menyebabkan sisi element ini menjadi panas (Hot Element) serta pada saat yang bersamaan element yang panas ini akan berpindah tempat (rotary). Sisi yang lainnya (Cold Element) disalurkan udara  pembakaran  yang  berasal  dari force  draft  fan  (FDF) dengan temperature kisar  30 deg  C ,  oleh  karena  t emperature n udara FDF ini  lebih rendah dari temperature m gas asap panas maka akan terjadi perpindahan panas dari element yang  panas  menuju  udara  FDF  sehingga temperature udara pembakaran menjadi naik sekitar 272 deg C sebaliknya m temperature gas asap panas  menjadi  turun  sekitar  131 deg  C dan  kemudian  gas  asap  ini  akan dibuang  menuju  atmosfer  melalui chimney. Parameter  diatas  merupakan performance  data m dari Air  Heater pada  unit  1  Boiler  di  PT  PLN  (Persero) PLTU Asam-Asam. Arah aliran udara dan gas pada dapat dilihat seperti pada gambar air  heater berikut, element akan  selalu  berpindah  dari  posisi  dingin menuju  posisi  panas  sejalan  dengan  rotasi/perputaran  pada air  heater. Perputaran  pada air  heater sangat  memungkinkan  untuk  terjadinya  proses perpindahan  panas  yang  sangat  merata  dan  sebaik  mungkin  terhadap  seluruh permukaan element air heater.
Spesifikasi Air Heater
Tabel 1. Spesifikasi Air Heater Unit 1 PLTU Asam-Asam Pabrik Pembuatan ABB Air Heater INC./USA Tipe Ljungstrom rotary regenerative Design 24,0 – VIR- 1300 Total Weight 80.0 ton Rotor rotation speed 0,9-1.1 rpm Heating Surface 7,160 m 2 ( Effective gas side) Heating elemen Hot and cold side Max air leakage 6,00% Diameter 1300 mm :1,3 m Air speed 51 m/s Air temperature 315 0 C Air quantity 323974 m 3 /h Thickness of hot plates 0,5 mm Thickness of cold plates 1,0 mm Thickness of housing 6,0 mm Sootblowing mediun Steam Medium temperature <370 Purging pressure 0,78-1,96 Mpa
Purging radius 1000-1500mm Steam consumption 30-70 kg Standar sistem Radial seal, axial and circum seal Motor Penggerak Sumitomo Heavy Industries Supply 400 VAC, 50 Hz, 3 Phase Output & revolution 5,5 kW, 1,500 RPM Sootblower Cold Side (Installed at gas outlet) Consumption 1,0 Ton/ hr Supply 400 VAC, 50 Hz, 3 Phase

## Perpindahan Panas
Perpindahan  kalor  dari  suatu  zat  ke  zat  lain  seringkali  terjadi  dalam kehidupan  sehari-hari  baik  penyerapan  atau  pelepasan  kalor,  untuk  mencapai dan  mempertahankan  keadaan  yang  dibutuhkan  sewaktu  proses  berlangsung. Kalor  sendiri  adalah  salah  satu  bentuk  energi.  Hukum  kekekalan  energi menyatakan  bahwa  energi  tidak  musnah,  contohnya  hukum  kekekalan  massa dan  momentum,  ini  artinya  kalor  tidak  hilang.  Energi  hanya  berubah  bentuk dari  bentuk  yang  pertama  ke  bentuk  yang  kedua.  Dimana  pada  alat  pemanas udara  fluida  yang  menyerap  panas  adalah  udara,  sedangkan  fluida  yang melepas panas adalah gas buang.

## Konveksi
Konveksi  merupakan  perpindahan  kalor  oleh  gerak  dari  zat  yang dipanaskan.  Proses  perpindahan  kalor  secara  aliran  konveksi  ialah  satu fenomena  permukaan.  Proses  konveksi  hanya  terjadi  pada  permukaan bahan.Jadi  dalam  proses  ini  struktur  bagian  di  dalam  bahan  kurang  penting. Keadaan permukaan serta keadaan sekelilingnya dan kedudukan permukaan itu ialah  yang  utama.  biasanya    keadaan  kesetimbangan  termodinamik  didalam bahan  akibat proses  konduksi, suhu permukaan  bahan  akan berbeda dari suhu sekelilingnya.  Perpindahan  panas  konveksi  dibedakan  menjadi  dua  yaitu konveksi bebas yang aliran fluida diakibatkan oleh perbedaan kerapatan (masa jenis)  yang  disebabkan  oleh  perbedaan  suhunya  serta  konveksi  paksa  aliran fluida dibantu oleh suatu alat dari luar (pompa) .
Gambar 4. Perpindahan Panas Konveksi
Air  panas  yang  mengalir  didalam  pipa  akan  meneruskan  panasnya  ke pipa m bagian  dalam  lalu  diteruskan  lagi  ke  pipa  bagian  luar.  Perpindahan  panas dengan  jalan  aliran  dalam  industri  kimia  ialah  cara  pengangkutan  kalor  yang paling  banyak  dipakai.  Oleh  karena  konveksi  hanya  dapat  terjadi  melalui  zat yang m mengalir,  maka  bentuk  pengangkutan  kalor  ini  hanya  ada  pada  zat  cair serta  gas.  Pada  pemanasan  zat  ini  terjadi  aliran,  karena  massa  yang  akan dipanaskan  tidak  sekaligus  di  bawa  ketemperatur  yang  sama  tinggi.  Oleh  karena itu bagian yang paling banyak atau yang pertama dipanaskan memdapatkan massa jenis  yang  lebih  kecil  daripada  bagian  massa  yang  lebih  dingin  mengakibatkan terjadi sirkulasi, sehingga kalor akhimya tersebar pada seluruh zat.
Perhitungan  Efektifitas  Perpindahan  Panas Secondary Air  Heater Dengan Menggunakan ASME Performance Test Code (PTC) 4.0 tentang Fired Steam Generators dan ASME PTC 4.3 tentang Air Heaters
American  Society  of  Mechanical  Engineers  (ASME) ialah  asosiasi profesional  yang,  dengan  kata-katanya  sendiri  serta  mempromosikan  seni,  sains, dan  praktik  rekayasa  multidisipliner  dan  ilmu  sekutu  di  seluruh  dunia  melalui pendidikan  berkelanjutan,  pelatihan  dan  pengembangan  profesional.  Jadi ASME adalah organisasi di bidang rekayasa, organisasi standar, organisasi penelitian dan pengembangan,  organisasi  advokasi,  penyedia  pelatihan  dan  pendidikan,  dan organisasi  nonprofit.  Didirikan  sebagai  organisasi  di  bidang  rekayasa  yang berfokus  pada  teknik  mesin  di  Amerika  Utara, ASME sekarang  bersifat multidisipliner dan global. ASME juga mempublikasikan standard yang digunakan dunia  teknik  yang  meliputi  konstruksi,  pengujian  performa,  dan  inspeksi.  Untuk perhitungan efektivitas pada air heaters , standard ASME yang digunakan yaitu :
1. ASME Performance Test Code (PTC) 4.0 tentang Fired Steam Generators
2. ASME Performance Test Code (PTC) 4.3 tentang Air Heaters.

## METODE PENELITIAN
Adapun metodologi penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Studi Literatur
Pada  tahapan  ini,  ada  beberapa  teori  serta  konsep  penelitian  yang  telah  di kembangkan  sebelumnya  dan  terdapat  hubungan  dengan  masalah  yang  dihadapi di  kemukakan  sebagai m dasar  menuju  tahapan  selanjutnya,  studi  pustaka  di lakukan  dengan  mempelajari  teori-teori  yang  akan  di  gunakan  untuk  mencapai tujuan  penelitian  yang  akan m di  capai.  Studi  pustaka  yang  di  lakukan  mengenai PLTU, komponen SAH serta cara analisa statistik. Studi pustaka ini di peroleh dari sumber beberapa buku, E-book maupun jurnal yang di dapat di internet.

## Tempat dan Jadwal Penelitian
Adapun  tempat  penelitian  dilaksanakan  di  PT.  PLN  (persero)  Sektor Pembangkit  Asam-asam  WKSKT  Kecamatan  Jorong,  Kabupaten  Tanah  Laut, Kalimantan  Selatan.  Data  yang  didapatkan  merupakan  data Performance  Test pada  tanggal  02  Maret  2018  dan  21  Maret  2018  PLTU  dan  data  hasil  dari  audit Energi PLTU Asam-Asam Tahun 2018.

## Alat Penelitian
Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Pada  penelitian  ini  melakukan  pengamatan  data  pada SAH  unit  1 PLTU  di PT. PLN (persero) sektor pembangkit Asam-asam.
2. Pada pengamatan data dilakukan di central Control room unit 1  di PT. PLN (persero) PLTU sektor pembangkit Asam-asam.
3. Pada analisa Efektifitas menggunakan ASME PTC 4.0 dan 4.3.

## Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  merupakan  sebuah  prosedur  yang m sistematik  dan standar  untuk  memperoleh  data  yang  di  butuhkan.  Metode  pengumpulan  data yang  di  lakukan  adalah  dengan  cara  mendata  serta  mencatat  seluruh  media  yang menjadi  objek  penelitian.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  penulis dalam penelitian skripsi ini melalui beberapa metode k yaitu:
a. Metode observasi Melakukan  pencatatan  serta  pengamatan  dengan  meninjau  secara  langsung serta  melihat  objek  yang  diteliti  secara  langsung.  Sehingga  akan  diperoleh data yang sistematis serta sesuai dengan tujuan yang kita harapkan.
b. Metode Interview Suatu  metode  pengumpulan  data m pencatatan  dengan  meninjai  secara langsung  ke  Unit  PLTU  yang  diteliti  secara  langsung.  Sehingga  akan diperoleh data yang sistematis serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
c. Riset Pustaka Pengumpulan m data-data  yang  diperoleh  dari  buku-buku  referensi  di berbagai  tempat  dan  sumber  –  sumber  yang  akan  dikaitkan  dengan  objek yang  diteliti,  nantinya  akan  berguna  untuk  mengembangkan  hasil  dari observasi serta interview.

## Pengolahan Data
Data  yang  telah  di  dapat  kemudian  di  kumpulkan  agar  dapat  dilakukan analisa dalam penelitian skripsi.

## Pengambilan Kesimpulan
Pengambilan  kesimpulan  dari  hasil  analisa  data  yang  didapat  selanjutnya akan  diambil  kesimpulan  mengenai  efektifitas SAH unit  1  di  PLTU  sektor Pembangkit Asam-asam.

## Data yang diperlukan
Data perhitungan diambil dari hasil performance test pada tanggal 02 Maret 2018 dan 21 Maret 2018.
Tabel 2. Data Pengamatan Data yang diperlukan Nilai Gas Side Efficiency (ηAH) Air Heater Outlet Gas Temperature (TFGLvCr) Mean Specific Heat of Wet Air (MnCpA) Enthalpy of Wet Air of Air Heater Outlet Gas (HATFgLv) Moisture in Air Heater Inlet Wet Air (MFrWA) Enthalpy Dry Air pada Outlet Air Heater Uncorrected (HDAFgLv)
Enthalpy Water Vapor pada Outlet Air Heater Uncorrected (HWvLv) Enthalpy of Air Heater Inlet Wet Air (HAEn) Enthalpy Rata-rata Dry Air pada Inlet Air Heater (HDA) Enthalpy Rata-Rata Dry Vapor pada Inlet Air Heater (HWv) Air Heater Outlet Gas (MFrFGLv) Air Heater Leakage Wet Air (MFrWAL) Absolute Humidity (MFrWDA) Dry Air pada Air Heater Leakage (MFrDAL) Dry Air pada Outlet Air Heater (MFrDALv) Excess Air pada Outlet Air Heater (XpALv) Tekanan Parsial Uap Air dalam Udara (PpWvA) Air Heater Inlet Air Mean Temperature (Taen) Kebocoran pada Pemanas Udara (AL) Wet Gas pada Outlet Air Heater (WG 15) Dry Gas pada Outlet Air Heater (WG’ 15) Karbon Terbakar dalam Bahan Bakar (MpCb) Karbon Tidak Terbakar dalam Bahan Bakar (MpUbC) Massa Residu (MFrRs) Karbon dalam Ash (MpCA) CO 2 (% Volume Dry) pada Outlet Air Heater (DVpCO 2 15) Atmospheric Nitrogen pada Outlet Air Heater (DVpN2a15) Molar Dry Gas  pada Outlet Air Heater (MoDFg15) Moisture Wet Gas pada Outlet Air Heater (WmG15) Dry Air pada Outlet Air Heater (Wa’15) Kandungan Nitrogen Dry Gas pada Outlet Air Heater ) (WGN2a15) Wet Gas pada Air Heater Inlet (WG 14) Moisture Wet Gas pada Inlet Air Heater (WmG14) Dry Air Pada Inlet Air Heater (Wa’14) Kandungan Nitrogen Dry Gas pada Inlet Air Heater (WGN2a14) Dry Gas pada Inlet Air Heater (WG’14) CO 2 (% Volume Dry) pada Inlet Air Heater (DVpCO 2 14) Atmospheric Nitrogen pada Inlet Air Heater (DVpN2a14) Molar Dry Gas  pada Inlet Air Heater (MoDFg14)

## Diagram Alir Penelitian
Diagram alir penelitian yang digunakan ditunjukkan dalam Gambar 5.
Ya Mulai Studi Literatur Observasi Lapangan Pengambilan dan Pengumpulan data dari Lapangan dan Literatur Terkait Selesai Kesimpulan dan Saran Analisa dan Perhitungan data untuk mengetahui nilai aspek yang diliputi sebagai dasar kesimpulan Data Sesuai Dengan Parameter yang Ditentukan di dalam ASME
PTC 4.0 dan  ASME PTC 4.3

## Gambar 5. Diagram Alir Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  hasil  analisa  menggunakan  metode ASME  PTC  4.0  dan  4.3 yang dilakukan  di  pemanas  udara  sekunder (Secondary  Air  Heater) unit  1  PT.  PLN (persero) pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Asam-Asam. Pada tanggal 02 Maret 2018 dan 21 Maret 2018 dan dihasilkan data sebagai berikut:
Tabel 3. Gas Side Efficiency (ηAH) Gas Side Efficiency (ηAH) Diketahui Satuan Komisioning 02/03/2018 21/03/2018 TFgEn deg-C 344 376,6 406,83
Tidak Ya
TFgLvCr deg-C 164,58 246,06 223,55 Taen deg-C 38,32 41,52 42,48 EFF % 58,69 38,96 50,3
Gambar 6. Air Heater Inlet Gas Temperature ( Tg Fgen)
Dari Gambar 6 dapat dilihat bahwa nilai Air Heater Inlet Gas Temperature ( Tg  Fgen)  pada  saat  komisioning  344  Deg-C,  tanggal  02  Maret  2018  sebelum shutdwon sebesar  376,6  Deg-C.  kemudian  setelah shutdown  menjadi 400,83 Deg-C.
Gambar 7. Air Heater Outlet Gas Temperature (TFGLvCr)
Dari Gambar 7 dapat dilihat bahwa nilai Air Heater Outlet Gas Temperature (TFGLvCr) pada saat komisioning 164,58 Deg-C, tanggal 02 maret 2018 sebelum shutdwon sebesar  246,06  Deg-C.  kemudian  setelah shutdown  menjadi  223,55 Deg-C.
344 376,6 406,83 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 Te m pe ratu r (C o ) Tanggal Pengambilan Data Komisioning 02/03/2018 21/03/2018 164,58 246,06 223,55 0 50 100 150 200 250 300 Te m pe ratu r (C o ) Tanggal Pengammbilan Data Komisioning 02/03/2018 21/03/2018
Gambar 8. Air Heater Inlet Air Mean Temperature (Taen)
Dari  Gambar  8  dapat  dilihat  bahwa  nilai Air  Heater  Inlet  Air  Mean Temperature (Taen)  pada saat  komisioning 38,32 Deg-C, tanggal  02 maret  2018 sebelum shutdwon sebesar  41,52    Deg-C.  kemudian  setelah shutdown  menjadi 42,48 Deg-C.
Gambar 9. Gas Side Efficiency (ηAH)
Dari  Gambar  9  dapat  dilihat  bahwa  unit  1  memiliki Gas  Side  Efficiency (ηAH) 50,3%  lebih  tinggi  dari  sebelum Shutdown yang  hanya  sebesar  38,96%.
Dengan Gas Side Efficiency (ηAH) pada saat komisioning 58,69%. Jadi performa SAH setelah  dilakukan Shutdown mengalami  peningkatan  mendekati  nilai  pada saat komisioning.
38,32 41,52 42,48 36 37 38 39 40 41 42 43 Te m pe ratu r (C o ) Tanggal Pengambilan Data Komisioning 02/03/2018 21/03/2018 58,69 38,96 50,3 0 10 20 30 40 50 60 70 Effii e ns i (% ) Tanggal Pengambilan Data Komisioning 02/03/2018 21/03/2018
Gambar 10. Slagging/ Kotoran di SAH
Dari gambar 10 kita dapat melihat salah satu penyebab menurunya performa SAH adalah menumpuknya slagging / kotoran yang ada di pipa dan SAH . foto ini diambil pada saat sebelum melakukan soot blowing sebagai salah satu cara untuk menghilangkan slagging/ kotoran tersebut.
Gambar 11. Proses Pembersihan Slagging/ Kotoran di SAH
Dari  gambar 11 kita dapat  melihat proses pembersihan pada saat shutdown dilakukan soot blowing pada pipa-pipa dan secondary air heater untuk mengurani slagging atau  kotoran, flag yang  berada  di  pipa-pipa secondary  air  heater. Kemudian  pada  saat shutdown juga  melakukan  perbaikan  pada  pipa-pipa secondary air heater yang bocor.
Gambar 12. Proses Pengelasan Menggunakan Las TIG pada Pipa SAH
Dari  gambar  12  dapat  dilihat  proses  penggantian  untuk  kebocoran  kecil (tidak  parah)  di  las  dengan  menggunakan  las  TIG (tungsten  inert  gas) dan  pada kerusakan  besar  (parah)  dilakukan  penggantian  pipa.  Selain  itu  terdapat penggantian seal pada secondary  air  heater karena  terdapat  kecoboran.  Dari perbaikan-perbaikan di secondary air heater . Dari perbaikan diatas performa dari secondary  air  heater mengalami  peningkatan  11,42%,  dari  38,96%  menjadi 50,3%.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  hasil  pengamatan  pengambilan  data  berdasarkan  hasil performance  test 02  Maret  2018  sebelum Shutdown dan  hasil performance  test setelah Shutdown 21  Maret  2018  Unit  1  di  PT.PLN  (Persero)  Wil.  Kalselteng sektor PLTU Asam-Asam dapat di ambil  kesimpulan :
1. Hasil  dari  efektivitas heat  transfer pada  pemanas  udara  sekunder  PLTU Asam – Asam Unit 1 dengan metode ASME PTC 4.0 dan ASME PTC 4.3 mendapatkan  hasil  pada  tanggal  21  Maret  2018  sebesar  50,3%,  dimana didalam  pengoprasian  unit  PLTU  sendiri  masih  menandakan  kinerja  yang masih layak untuk dioperasikan.
2. Besar  pengaruh  penurunan  efektivitas heat  transfer pada  pemanas  udara sekunder terhadap pembebanan pada PLTU Asam – Asam Unit 1 pada saat Komissioning sebesar  58,59  %.    Pada  tanggal  2  Maret  2018  dilakukan performance  test dan  terjadi  penurunan  hingga  19,63%  menjadi  38,96% dikarenakan  terdapat  kotoran/ slagging di SAH dan  pipa-pipa SAH. Setelah dilakukan Shutdown kemudian  dilakukan maintenance dengan  cara soot blowing pada  pipa-pipa  serta SAH, kemudian  setelah  itu  dilakukan performance test pada tanggal 21 maret 2018 dan mendapatkan peningkatan menjadi 50,3%.

## REFERENSI
Ayasy,  M.Y,  dkk.,  2017,  Analisa  Performa  Air  Heater  PLTU  Batu  Bara Berdasarkan  Perhitungan  Asme  PTC  4.3,  Seminar  Nasional  Teknik  Mesin ISSN 2085-2762, Politeknik Negri Jakarta, hlm 227-235.
Irawan,2017,  Analisis  Kinerja Air  Heater di  PLTU  Asam-Asam  Unit  2,  Skripsi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat.
Junial,  H,  2018,  “Analisis  Perhitungan  Efisiensi  Gas  Air  Heater  di  PLTU Cirebon”, FT Seminar Nasional Sinergi Energi dan Teknologi, Prodi Teknik Mesin, Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon. hlm 277-283.
PT.PLN.  2006,  Sistem  Pembangkit  Tenaga  Uap.  BPS/TtB/Sdr.  Doc.02. 12?TU/2006,  PT  PLN  (Persero)  Pusdiklat  Unit  Pendidikan  dan  Pelatihan, Suralaya.
PT.PLN, J.V., 2009, Fired Steam Generator Performance Test Codes ASME PTC 4.0, The  American  Society  Of  Mechanical  Engineers,  Three  Park  Avenue, New York.
PT.PLN  2018, Performa  Test  Unit  1  Tanggal  02  Maret  2018 , Centre  Control Room, PLTU Asam-Asam . PT.PLN  2018, Performa  Test  Unit  1  Tanggal  21  Maret  2018 , Centre  Control Room, PLTU Asam-Asam .
Rizal, Y., 2017, “Efektifitas Dan Dampak Penggunaan Listrik Kwh-Prabayar PT. PLN (Persero) Pada Masyarakat Kota Kuala Simpang Kabupaten Tamiang”, Jurnal Samudra Ekonomika, Fakultas Ekonomi universitas Samudra, Vol 1, No 1.