## Jurnal Talenta Sipil
Publisher by Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Batanghari ISSN 2615-1634 (Online), DOI 10.33087/talentasipil.v5i2.132

## Perencanaan Bak Penampungan Air yang Berasal Dari Mata Air di Lingkungan Universitas Jambi
Fiqroh Muhamad Akbar 1 , Ade Nurdin 2 , M. Nuklirullah 3
Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi 1 Dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi 2 Dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi 3 Corerespondence email: fiqrohm4@gmail.com
Abstrak. Universitas  Jambi  merupakan  salah  satu  Perguruan  Tinggi  Negeri  di  Indonesia  yang  saat  ini  berada  dalam  fase pembangunan  berkelanjutan  yang  saat  ini  fokus  dalam  peningkatan  pembangunan,  terkhususnya  infrastruktur  sumber  daya  air. Perencanaan bak penampungan air dengan bahan penyusun beton bertulang  merupakan pilihan dalam  perencanaan  inftrastruktur jangka  panjang.  Bak  penampungan  yang  direncankaan  berupa  reservoir  yang  berfungsi  sebagai  wadah  penampungan  air  bersih pada water  treatment  system di  Lingkungan  Universitas  Jambi.  Perencanaan  fokus  dalam  desain  kapasitas  dan  elemen  stuktur reservoir  beton  bertulang.  Perencanaan  mengacu  pada  ACI-350M  dengan  menggunakan  metode  LRFD,  serta  SNI  7509:2011. Kapasitas  reservoir  direncanakan  menurut  (Al-Layla  et  al.,  1977)  sebesar  39  %  dari  debit  air  maksimum,  dan  elemen  Struktur reservoir  direncanakan  berupa  balok,  kolom,  pelat  atas,  bawah  dan  dinding.  Berdasarkan  desain  didapatkan  kapasitas  reservoir sebesar 216 m 3 dengan panjang 12 m, lebar 6 m dan tinggi 3,5 m.  Dalam perencanaan elemen struktur digunakan mutu beton 21 MPa  dengan  jenis  tulangan  BJTP-28.  Berdasarkan  hasil  desain  didapatkan  ukuran  kolom  kolom  20  cm  x  20  cm    dengan  detail tulangan 4D12, kemudian untuk ukuran balok 30 cm x 20 cm menggunakan 4D12 untuk tulangan tarik dan 3D12 untuk tulangan tekan, dan untuk pelat digunakan ketebalan 150 cm dengan detail penulangan D12-150 untuk pelat atas dan D12-200 untuk pelat bawah dan pelat dinding.
Kata Kunci: Bak Penampungan air, Kapasistas Reservoir, Dimensi Resevoir, Elemen Struktur, Beton Bertulang
Abstract. Jambi University is one of the State Universities in Indonesia which is currently in the phase of sustainable development which  is  currently  focusing  on  increasing  development,  especially  water  resource  infrastructure.  Planning  for  water  reservoirs with reinforced concrete is an option in long-term infrastructure planning. The planned reservoir is in the form of a reservoir that functions as a container for storing  clean water in  the water treatment  system at  the  Jambi University. Planning focuses on the design of the capacity and structural elements of the reinforced concrete reservoir. Planning refers to ACI-350M using the LRFD method, as well as SNI 7509:2011. The reservoir capacity is planned according to (Al-Layla et al., 1977)at 39% of the maximum water discharge, and the structural elements of the reservoir are planned in the form of beams, columns, upper, lower plates  and walls.  Based  on  the  design,  the  reservoir  capacity  is  216  m3  with  a  length  of  12  m,  a  width  of  6  m  and  a  height  of  3.5  m.  In planning  the  structural  elements  used  concrete  quality  21  MPa  with  the  type  of  reinforcement  BJTP-28.  Based  on  the  design results,  the  column  size  is  20  cm  x  20  cm  with  4D12  reinforcement  details,  then for  beam  sizes  30  cm  x  20  cm  using  4D12 for tensile  reinforcement  and  3D12  for  compression  reinforcement,  and  for  plates  using  a  thickness  of  150  cm  with  reinforcement details D12-150 for top plate and D12-200 for bottom plate and wall plate.

## Keywords: Water Storage Tank, Reservoir Capacity, Reservoir Dimensions, Structural Elements, Reinforced Concrete

## PENDAHULUAN
Rencana pembangunan fasilitas pengelolaan sumber daya air ini merupakan perencanaan jangka panjang yang dipersiapkan  dalam  mengatasi  permasalahan  ketersediaan  sumber  air  Universitas  Jambi  merupakan  salah  satu Perguruan  Tinggi  Negeri  di  Indonesia  yang  saat  ini  berada  dalam  fase  pembangunan  berkelanjutan.  Pembangunan berkelanjutan  saat  ini  fokus  dalam  peningkatan  pembangunan  infrastruktur,  terkhususnya  fasilitas  dalam  bidang infrastruktur  air.  Hal  ini  disusul  dengan  rencana  pembangunan  fasilitas  pengelolaan  sumber  daya  air  secara  mandiri oleh pihak kampus sendiri sebagai salah satu bagian dalam pembangunan berkelanjutan ini.
Rencana  ini  juga  membantu  mengatasi  permasalahan  rendahnya  kualitas  dan  ketersediaan  sarana  pengelolaan sumber daya air baku  yang  ada. Pentingnya  ketersediaan fasilitas pengelolaan  sumber daya air menjadi kunci dalam rencana  besar  ini,  salah  satunya  dengan  perencanaan  secara  kompleks  fasilitas  bak  penampungan  air  pada  sistem pengelolaan sumber daya air.
Perencanaan  bak  penampungan  air  yang  mampu  bertahan  dalam  jangka  waktu  panjang  dengan  sistem  dan komponen struktur dirancang diharuskan memiliki stabilitas, kekuatan, dan kekakuan yang cukup agar kesinambungan seluruh elemen struktur pada fasilitas terjaga, beban desain dapat ditahan dan mampu menjadi acuan dalam pengadaan salah satu fasilitas pengelolaan sumber daya air di lingkungan Universitas Jambi. Beton bertulang menjadi salah satu pilihan utama dalam pemenuhan aspek desain yang ingin direncanakan.
Fiqroh  Muhamad  Akbar  et  al.,  Perencanaan  Bak  Penampungan  Air  yang  Berasal  Dari  Mata  Air  di  Lingkungan  Universitas Jambi

## Tinjauan Pustaka

## Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air (Water Treatment System)
Sistem pengelolaan sumber daya air atau water treatment system merupakan proses pengolahan air kotor (tidak layak  pakai)  menjadi  air  bersih  secara  unsur  fisika  dan  kimia,  layak  serta  dapat  digunakan  dalam  berbagai  macam kebutuhan. Water  treatment  system perlu  didukung  dengan  pengadaan  fasilitas  pengelolaan  yang  baik,  ramah lingkungan  dan  berkesinambungan  agar  proses  pengelolaan  berjalan  lancar  dan  berkelanjutan.  Fasilitas  penunjang dalam pengelolaan sumber daya air umumnya bervariasi menyesuaikan dengan kinerja,fungsi, lingkungan dan tingkat kebutuhan.

## Kapasitas Reservoir
Reservoir  merupakan  bangunan  penampungan  air  hasil  dari  sistem  pengolahan  sebelum  dilakukan pendistribusian ke pengguna atau masyarakat, yang dapat ditempatkan di bawah tanah atau di atas tanah dalam bentuk menara atau tower  (Oktavia, 2013). Reservoir umumnya ditempatkan pada posisi terdekat dengan jaringan distribusi air baik yang berada dibawah tanah, sebagian atau seluruhnya berada pada diatas permukaan tanah atau berada diatas tanah  dengan  penyangga.  Reservoir  biasanya  direncanakan  sebagai  bangunan  output  utama  dalam  penampungan  air bersih  dalam  unit  atau  IPA  (instalasi  pengelolaan  air)  yang  berfungsi  sebagai  penyeimbang  dan  pelayanan. Perencanaan  reservoir  harus  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  parameter-parameter  pendukung  seperti penempatan, komponen, fungsi, lokasi, ketinggian hingga volume reservoir.
Berdasarkan (Indonesia SN 7509, 2011)ketentuan dalam menentukan  volume reservoir dapat  dilakukan secara persentase,  dimana  volume  efektif  ditentukan  minimal  15  %  dari    kebutuhan  air  maksimum  per  hari.  Jika  data fluktuasi  pemakaian  air  tidak  tersedia,  pehitungan  kapasitas  reservoir  dapat  dilakukan  dengan  memperikirakannya sebesar 15-30 % (Steel, E.W & McGhee  T,J, 1989) atau 15-20 % (Hammer M.J, 1986) dari debit pemakaian harian maksimum  (Lobina,  E.,  &  Hall,  2000)  Dalam  perencanaan  digunakan  kapasitas  reservoir  sebesar  39  %  dari  debit pemakaian harian maksimum di Lingkungan Universitas Jambi (Al-Layla et al., 1977)

## Spesfikasi Kebutuhan Air
Dalam  perencanaan  reservoir  biasanya  dilakukan  perhitungan  terhadap  kebutuhan  air  domestik  dan  non domestik.  Namun  dalam  perencanaan  ini  kebutuhan  air  domestik  tidak  diperhitungkan  karena  reservoir  hanya difungsikan  sebagai  penampungan  air  non  domestik  saja.  Kebutuhan  air  non  domestik  didapatkan  berdasarkan kecendrungan tingkat penggunaan air orang perhari pada kawasan-kawasan tertentu dimana penggunaanya ditetapkan sebagai berikut:
Tabel 1. Tingkat Pemakaian Air Non Domestik No. Kategori Kota Jumlah Penduduk 1. Sekolah 10 Liter/hari 2. Rumah Sakit 200 Liter/hari 3. Puskesmas 0,5 – 1 m 3 /unit/hari 4. Peribadatan 0,5 – 2 m 3 /unit/hari 5. Kantor 1 – 2 m 3 /unit/hari 6. Toko 1 – 2 m 3 /unit/hari 7. Rumah Makan 1  m 3 /unit/hari 8. Hotel/Losmen 100 – 150 m 3 /unit/hari 9. Pasar 6 – 12 m 3 /unit/hari 10. Industri 0,5 – 2 m 3 /unit/hari 11. Pelabuhan/Terminal 10 – 20 m 3 /unit/hari 12. SPBU 5 – 20 m 3 /unit/hari 13. Pertamanan 25 m 3 /unit/hari
Sumber: Indonesia, S. N. 7509: 2011

## Proyeksi Kebutuhan Air Penduduk UNJA Dalam 10 Tahun
Semakin  besar  jumlah  penduduk  suatu  wilayah,  maka  tingkat  penggunaan  air  akan  semakin  meningkat  dan mempengaruhi  umur  rencana  reservoir.  Dalam  perencanaan  ini  digunakan  umur  rencana  untuk  reservoir  sebesar  10 tahun,  dimana  untuk  pertumbuhan  penduduk  Universitas  Jambi  dihitung  dengan  menggunakan  metode  proyeksi geometri dengan prosedur rumus sebagai berikut:
P n = P o (1+r) t (1.1)
Fiqroh  Muhamad  Akbar  et  al.,  Perencanaan  Bak  Penampungan  Air  yang  Berasal  Dari  Mata  Air  di  Lingkungan  Universitas Jambi
Q = P n b (1.2)

## Konsep Struktur Beton Bertulang
Beton  bertulang  merupakan  komponen  struktural  dengan  bahan  penyusun  beton  dan  tulangan  (besi  atau  baja) yang bekerja secara pasif dalam memikul beban, baik berupa tegangan tekan maupun tarik. Beton merupakan bahan yang  kuat  terhahap  tegangan  tekan,  namun  lemah  terhadap  tegangan  tarik.  Beton  dapat  mengalami  retak  jika  beban yang  dipikul  berlebih  dari  yang  mampu  ditahan  oleh  beton  itu  sendiri.  Berdasarkan  kelemahannya  beton dikombinasikan  dengan  tulangan  berupa  besi  atau  baja  yang  memiliki  kelebihan  dalam  kekuatan  tarik.  (Mellisa Indriyani, 2020)

## Pembebanan
Berdasarkan  spesifikasi  teknis,  beban  adalah  gaya  atau  aksi  yang  diperoleh  dari  berat  keseluruhan  bangunan, penghuni, barang-barang yang ada didalam bangunan gedung, efek lingkungan, selisih perpindahan baik secara lateral maupun  aksial  (Indriyani  et  al.,  2021).  Asumsi  beban-beban  yang  bekerja  pada  perencanaan  reservoir  ini  antara  lain sebagai berikut :
1. Beban Mati
Beban mati utama yang dihitung berupa beban air yang didapatkan dari pengonversian dari tekanan hidrostatis air yang tahan oleh reservoir.
2. Beban Mati Tambahan
Beban  mati  tambahan  yang  diperhitungkan  dalam  perencanaan  reservoir  bersifat  tetap,  termasuk  segala  bagian yang tidak dapat dipisahkan dari fasilitas reservoir berupa komponen  – komponen struktural ataupun arsitektural. Dalam perencanaan ini beban-beban mati yang diperhitungkan merupakan hasil pengonversian dari berat tersendiri komponen struktur berupa pelat dan balok menurut PPPURG 1987.
3. Beban Hidup
Beban hidup juga terjadi karena aktivitas dan pergerakan pada sebuah konstruksi. Biasanya beban hidup ditetapkan berdasarkan  fungsi  dan  jenis  kontruksi  yang  direncanakan.  Dalam  perencanaan  ini  beban  hidup  yang  ditetapkan berdasarkan ASCE 7-10 “ Minimum Design Loads for Buildings and Others Structures ” yaitu berupa beban hidup untuk konstruksi bangunan penampung air sebesar 1,5 kN/m 2 .

## Preliminary Design
Preliminary design atau desain awal merupakan estimasi jenis material, mutu material, serta dimensi yang akan digunakan  untuk  membentuk  sebuah  bangunan  atau  fasilitas.  Pada preliminary  design juga akan  menentukan  tebal minimum,  tinggi  minimum,  hingga  asumsi  dimensi  awal  elemen  struktur  yang  ingin  direncanakan  dengan  mengacu pada ACI-350M.

## Permodelan Reservoir
Berdasarkan asumsi desain awal dilakukan permodelan  reservoir berdasarkan kapasitas  reservoir  dan dimensi- dimensi  awal  tiap  elemen  struktur  yang  direncanakan  berupa  balok,  kolom  dan  pelat.  Permodelan  awal  dilakukan untuk  mendefenisikan  bentuk  reservoir  yang  sudah  didesain  yang  selanjutnya  akan  diuji  dan  analisis  kelayakan  nya menggunakan ETABS.

## Analisis Struktur
Analisis  struktur  pada  perencanaan  ini  dilakukan  dengan  bantuan  aplikasi  ( software )  ETABS.  ETABS menganalisis  dan  memodelkan  elemen  struktur  berupa  pelat,  balok  dan  kolom  pada  fasilitas  reservoir.  Analisis struktur  dengan  bantuan  ETABS  dilakukan  untuk  menghitung  pembebanan  yang  bekerja  pada  reservoir  rencana dengan output yang digunakan berupa gaya dalam.

## Desain Tulangan Elemen Struktur Beton Bertulang
Berdasarkan  gaya  dalam  maksimum  yang  bekerja  akibat  beban  pada  reservoir  dilakukan  desain  lanjutan properties  tulangan  pada  masing-masing  elemen  struktur.  Perencanaan  mengacu  pada  ACI-350M  yang  mengatur batasan, dimensi tulangan, berat hingga jarak yang digunakan dalam desain.

## METODE PERENCANAAN Lokasi Perencanaan Reservoir
Berdasarkan proses peninjauan langsung didapatkan lokasi perencanaan reservoir yaitu berada pada area hutan dibelakang gedung balairum Universitas Jambi. Lokasi ditetapkan langsung berdasarkan lokasi mata air strategis dan
Fiqroh  Muhamad  Akbar  et  al.,  Perencanaan  Bak  Penampungan  Air  yang  Berasal  Dari  Mata  Air  di  Lingkungan  Universitas Jambi
mengandung  banyak  debit  air  baku.  Berdasarkan  pertimbangan  tersebut  didapatkan  detail  lokasi  reservoir  sebagai berikut:
Gambar 1. Lokasi Perencanaan Reservoir Sumber: Google Earth, 2021

## Metode Perencanaan
Metode  perencanaan  yang  digunakan  dalam  menyelesaikan  tugas  akhir  ini  berupa  Metode  LRFD (Long  and Resistance  Factor  Design) .  Metode  ini  digunakan  dalam  merencanakan  seluruh  parameter  perencanaan  elemen struktur  pada  fasilitas  reservoir  dimulai  dari  analisis  beban  kerja,  penentuan    komponen  elemen  struktur  hingga permodelan resevoir secara spesifik.

## Tahapan Perencanaan
Adapun tahapan perencanaan yang dilakukan dalam tugas akhir ini dapat dijabarkan sebagai berikut : a. Tahap pengumpulan data
Tahap  pengumpulan  data  merupakan  tahap  awal  dalam  pelaksanaan  perencanaan  ini.  Pengumpulan  data  (data primer)  dilakukan  dengan  cara  melakukan  pengecekan  langsung  data  jumlah  mahasiswa  Universitas  Jambi  di Pangkalan Data pendidikan Tinggi dan kriteria desain menurut Ditjen Cipta Karya (2011).
b. Tahap desain awal
Tahap desain awal merupakan tahap awal penulis dalam menentukan asumsi dimensi reservoir dan properties pada elemen  struktur  rencana  baik  kolom,  balok  dan  pelat.  Tahap  ini  dilakukan  dengan  perhitungan  manual  dengan mengacu pada SNI 7509:2011 dan ACI-350M.
c. Tahap permodelan struktur dan input beban
Tahap permodelan merupakan tahap penulis melakukan pendefenisian terhadap material, dimensi awal dan elemen struktur bak penampungan (reservoir) yang sudah direncanakan dengan bantuan software ETABS.
d. Tahap Analisis
Tahap  analisis  merupakan  tahap  dalam  merevisi  dan  menetapkan  dimensi  akhir  elemen-elemen  stuktur  bak penampungan (reservoir) rencana yang akan digunakan berdasarkan data analisis menggunakan ETABS
e. Tahap perencanaan properties tulangan
Tahap  perencanaan  tulangan  merupakan  tahap  perencanaan  secara  menyeluruh  jenis-jenis  tulangan  yang  akan digunakan dengan mengacu pada ACI-350M.
f. Tahap permodelan akhir
Tahap ini merupakan tahap memodelkan secara utuh fasilitas bak penampungan air (reservoir) yang direncanakan mulai dari denah, detail elemen strutur hingga gambar bangunan 2 dan 3 Dimensi.
Rencana Bagan Alir perencanaan
Lokasi Reservoir
Fiqroh  Muhamad  Akbar  et  al.,  Perencanaan  Bak  Penampungan  Air  yang  Berasal  Dari  Mata  Air  di  Lingkungan  Universitas Jambi
Gambar 2 . Bagan Alir Tahapan Perencanaan

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perencanaan Kapasitas Reservoir
Perhitungan  kapasitas  reservoir  didasarkan  pada  jumlah  kebutuhan  air  maksimum  perhari.  Berdasarkan  data kebutuhan orang di lingkungan Universitas Jambi didapatkan kebutuhan air untuk penentuan kapasitas reservoir yaitu sebagai berikut:
Tabel 2 Kebutuhan Air Universitas Jambi Kampus Pinang Masak Tahun 2020
No Detail Gedung Jumlah Orang 1. Rektorat 38 2. BAKSI 37 3. LP2KM 39 4. LP3MP 19 5. LPTIK 25 6. Perpustakaan 20 7. UPT Pengembangan Mahasiswa 5 8. UPT Layanan Int,Nasional 3 9. UPT Lab. Dasar dan Terpadu 12 10. Gedung Keguruan dan Ilmu Pendidikan 4696 11. Gedung Seni, Sastra, dan Budaya 1456 12. Gedung P. Olahraga dan Kesehatan 1170 13. Gedung PAUD 419 14. Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis 4650 15. Gedung Pertanian 2560
Fiqroh  Muhamad  Akbar  et  al.,  Perencanaan  Bak  Penampungan  Air  yang  Berasal  Dari  Mata  Air  di  Lingkungan  Universitas Jambi
16. Gedung Kehutanan 854 17. Gedung Hukum 3386 18. Gedung Ilmu Pemerintahan dan Politik 1387 19. Gedung Fakultas Peternakan 1612 20. Gedung Fakultas Sains dan Teknologi 1818 Total 24375 Sumber: https://pddikti.kemdikbud.go.id (2021)

## Menghitung Proyeksi Kebutuhan Air Penduduk UNJA Dalam 10 Tahun
Berdasarkan  umur  rencana  tinjauan  selama  10  tahun  dan  perkiraan  pertumbuhan  penduduk  UNJA  pertahun sebesar  6  persen  serta  jumlah  perkiraan  penduduk  unja  pada  tahun  2020  didapatkan  kapasitas  reservoir  optimum rencana.
Pertumbuhan penduduk UNJA dalam 10 tahun (P n ) : P (2031) = 24375 (1+0,06) 11 = 46271 Orang Menghitung Debit Kebutuhan Air Dalam 10 Tahun Q = Pn . b = 46271 orang . 10 liter/o/h = 462710 liter ≈ 463 m 3
Menghitung Debit Air Maksimum Q max = Q . F m = 463 m 3 . 1,2 = 555,6 m 3

## Menghitung Kapasitas dan Dimensi Reservoir Rencana
Menurut  Al-layla  (1977)  kapasitas  reservoir  optimum  didapatkan  dengan  menggunakan  persamaan  sebagai berikut :
V = 39 % Q max = 0,39 . 555,6 m 3 = 216 m 3
Direncanakan  tinggi  reservoir  3  m  dengan  kapasitas  total  216  m 3 dengan  bentuk  bangun  ruang  balok  (dimana ketinggian ditambah dengan freeboard 0,5 m) V = p x l x t
216 = p x l x 3 p.l
= 72
(p.l) = 12.6
(p = 12 m ; l = 6 m; t = 3,5 m)

## Preliminary Desain
Preliminary  Desain ( Desain  Awal)  direncanakan  pada  elemen-elemen  struktur  rencana  reservoir,  dimana direncanakan  dimensi  awal  pada  kolom, balok  dan  pelat.  Preliminary  desain  elemengacu  pada  ketentuan  ACI-350M untuk  desain  rekayasa  lingkungan  (Ardahl  et  al.,  2009).  Berdasarkan  hasil  desain  menurut  ACI-350M  didapatakan detail hasil desain sebagai berikut :
1. Fungsi : Bak penampungan air
2. Struktur Bangunan   : Beton bertulang
3. Tinggi lantai : 3,5 m
4. Mutu beton : 21 MPa
5. Jenis tulangan
: BJTP 280
6. Elemen Struktur
a. Kolom (20 cm x 20 cm)
b. Balok Atas dan Sloof (30 cm x 20 cm)
c. Pelat Atas, Bawah dan Dinding (tebal 15 cm)

## Permodelan dan Analisis
Untuk  menghitung  gaya-gaya  dalam  pada    elemen  struktur  reservoir  digunakan  program  ETABS  2000  v.9 student  version. Pemodelan  struktur  ini  digambarkan  dalam  bentuk  3  dimensi  dimana  pelat  beton  dimodelkan  pada
Fiqroh  Muhamad  Akbar  et  al.,  Perencanaan  Bak  Penampungan  Air  yang  Berasal  Dari  Mata  Air  di  Lingkungan  Universitas Jambi
pelat atas,dinding dan bawah. Untuk kolom yang digunakan berupa kolom pendek. Untuk permodelan balok atas dan bawah  hanya  dibedakan  pada  ketinggian,  untuk  balok  bawah  dimodelkan  pada  lantai  dasar  dan  balok  atas  pada ketinggian 3,5 m ditopang oleh kolom rencana.
Gambar 3. Permodelan Reservoir Rencana Pada ETABS Sumber: Olahan Data, 2022
Gambar 4. Anaisis Gaya Dalam Reservoir Pada ETABS Sumber: Olahan Data, 2022
Tabel 3 Momen Maksimum Pada Balok Lokasi Posisi Momen (kN.m) Balok 4 Tumpuan 118,991 Lapangan -119.515
Sumber: Olahan Data, 2022
Tabel 4 Gaya Geser Maksimum Pada Balok Lokasi Posisi Geser (kN.m) Balok 4 Tumpuan 45,650 Lapangan -51,170
Sumber: Olahan Data, 2022
Tabel 5 Analisis Gaya Aksial Kolom Dengan ETABS Elemen Struktur Arah Gaya Vu (N) Lokasi Pu (N) Lokasi Mu (N mm) Lokasi Kolom + 3662,48 K4 140342,57 K4 66328873,85 K4 - 37824,54 K1 -409777,01 K1 -5016624,34 K1
Sumber : Olahan Data, 2022

## Desain Properties Tulangan
Perencanaan tulangan Kolom Luasan tulangan tekan dan tarik pakai: As = As’
Fiqroh  Muhamad  Akbar  et  al.,  Perencanaan  Bak  Penampungan  Air  yang  Berasal  Dari  Mata  Air  di  Lingkungan  Universitas Jambi
= 𝐴𝑠𝑡 2 = 400 2 = 200 mm 2
Menghitung jumlah tulangan tekan dan tarik kolom pasang : n = 𝐴𝑠 0,25 𝜋𝐷 2
= 200
0,25 𝑥 3,14 𝑥 12 2 = 1,769 (4 tulangan) = 4 tulangan As pakai = 4 x As = 4 x 200 mm 2 = 800 mm 2 > 200 mm 2 ( Oke )
Jadi digunakan dimensi tulangan tekan dan tarik pada kolom rencana sebesar 4D12 dengan tulangan sengkang yang digunakan sebesar Ø10-150 mm , karena menurut ACI-350M tulangan sengkang minimum untuk dimensi kolom ditetapkan sebesar 10 mm.
Gambar 5. Hasil Desain Tulangan Kolom

## Perencanaan tulangan Balok
Menghitung luasan tulangan tekan dan tarik : As min < As dipilih < As max . 176,4 mm 2 < 531 mm 2 < 820 mm 2
Dengan  tulangan  tarik  yang  berdiameter  12  mm,  dipilih  tulangan  sebanyak  4  buah  sehingga  As  sebesar  531 mm 2 . Untuk  As’,  tulangan  berdiameter  12  mm  dipasang  seluas  0.5  As  dan  dibulatkan  ke  atas,  sehingga  didapatkan tulangan tekan sebanyak 3 buah dimana As’ mempunyai luas sebesar 398 mm 2 . Kontrol Momen Nominal: Untuk momen positif (+) Mn > Mn 1 Mu θ > Mn 1 14,8 x 10 7 Nmm >  4,7 x 10 7 Nmm ( Oke ) Untuk momen negatif (-) Mn  > Mn 1 Mu θ > Mn 1 14,9 x 10 7 Nmm > 4,7 x 10 7 Nmm ( Oke )
Menghitung besaran gaya geser balok : V n = 𝑉𝑢 ∅ = 51167,69 N. 0,75
Fiqroh  Muhamad  Akbar  et  al.,  Perencanaan  Bak  Penampungan  Air  yang  Berasal  Dari  Mata  Air  di  Lingkungan  Universitas Jambi
= 68223,59 N > 62492,81 N
Menghitung luasan tulangan sengkang:
Karena  V n >  Vn design ,  maka  penulangan  geser  masuk  pada  zona  1,  yang  membutuhkan  sengkang  minimum. Dengan  diameter  sengkang  8  mm,  didapatkan  luas  sengkang  yaitu  50,24  mm 2 Setelah  itu  ditentukan  jarak  antar tulangan sengkang untuk tulangan tumpuan 100 mm dan lapangan 200 mm.
Gambar 6. Hasil Desain Tulangan Balok
Perencanaan Tulangan Pelat
Pelat Atas Luas tulangan pakai : A s = ρ b d = 0,0035 x 1000 x 124 mm 2 = 434 mm 2
Luas tulangan pasang :
Digunakan asumsi tulangan yang digunakan sebesar 12 mm dengan jarak antar tulangan sebesar 200 mm dengan detail sebagai berikut :
A s = 1000 s x 1 4 x π  x 𝐷 2 = 1000 200 x 1 4 x 3,14  x 12 2
= 565,2 mm 2 > 434 mm 2 ( Oke )
Jadi tulangan yang digunakan untuk daerah tulangan tekan dan tarik pelat bawah dan dinding adalah D12-200 .
Gambar 7. Detail Penulangan Pelat Atas
Pelat Bawah dan Dinding Luas tulangan pakai : A s = ρ b d = 0,004 x 1000 x 112 mm 2 = 448 mm 2 Luas tulangan pasang :
Digunakan asumsi tulangan yang digunakan sebesar 12 mm dengan jarak antar tulangan sebesar 150 mm dengan detail sebagai berikut :
Fiqroh  Muhamad  Akbar  et  al.,  Perencanaan  Bak  Penampungan  Air  yang  Berasal  Dari  Mata  Air  di  Lingkungan  Universitas Jambi
A s = 1000 s x 1 4 x π  x 𝐷 2
= 1000 150 x 1 4 x 3,14  x 12 2
= 753,6 mm 2 > 448 mm 2 ( Oke )
Jadi tulangan yang digunakan untuk daerah tulangan tekan dan tarik pelat bawah dan dinding adalah D12-150 .
Gambar 8. Detai Penulangan Pelat Bawah
Gambar 9. Detai Penulangan Pelat Bawah

## SIMPULAN
Berdasarkan  pengolahan  data  hasil  perencanaan  fasilitas  bak  penampungan  air  (reservoir)  maka  didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
1. Kapasitas dan Dimensi reservoir
Berdasarkan hasil perencanaan didapatkan kapasitas reservoir rencana sebesar 216 m 3 dengan detail untuk panjang 12 m, lebar 6 m dan tinggi reservoir sebesar 3,5 m.
2. Elemen Struktur
Berdasarkan hasil perencanaan didapatkan mutu beton ( f ’c) yang digunakan untuk elemen struktur yaitu sebesar 21 MPa  dan  jenis  baja  tulangan  yang  digunakan  yaitu  BJTP-280  dengan  kuat  tegangan  leleh  tulangan  ( f ’y)  sebesar 400 MPa.  Berdasarkan hasil desain didapatkan ukuran kolom kolom 20 cm x 20 cm  dengan detail tulangan 4D12, kemudian untuk ukuran balok 30 cm x 20 cm menggunakan 4D12 untuk tulangan tarik dan 3D12 untuk tulangan tekan, dan untuk pelat digunakan ketebalan 150 cm dengan detail penulangan D12-150 untuk pelat atas dan D12- 200 untuk pelat bawah dan pelat dinding.

## DAFTAR PUSTAKA
7509, I. S. N. (2011). Tata Cara Perencanaan Teknik Jaringan Distribusi Dan Unit Pelayanan Sistem Penyediaan Air Bersih.
Al-Layla,  M.  A.,  Ahmad,  S.,  &  Middlebrooks,  E.  J.  (1977). Water  supply  engineering  design. Dean.  Collage  of Engineering University of Mosul. https://doi.org/10.1016/0043-1354(78)90113-6
Ardahl,  J.  B.,  Bennett,  W.  N.,  Bogdan,  L.  I.,  Close,  S.  R.,  Creegan,  P.  J.,  Doyle,  R.  E.,  Felder,  A.  L.,  Gentry,  C.  a, Jacobson,  K.  W.,  Kianoush,  M.  R.,  Minogue,  A.  R.,  Parnes,  J.,  Philip,  A.  R.,  Sherman,  W.  C.,  Tabat,  L.  M., Marques, S., & Mccarthy, D. J. (2009). Code Requirements for Environmental Engineering Concrete Structures
Fiqroh  Muhamad  Akbar  et  al.,  Perencanaan  Bak  Penampungan  Air  yang  Berasal  Dari  Mata  Air  di  Lingkungan  Universitas Jambi
(Aci 350M-06 ) and Commentary. ACI Committe 350 , 1–487. Hammer M.J. (1986). Water and Wastewater Technology Second Edition . John Wiley and Sons.
Indriyani,  M.,  Suhendra,  S.,  &  Nuklirullah,  M.  (2021).  Pengaruh  Ketidaksesuaian  Hubungan  Balok  Kolom  pada Perencanaan  Dengan  Pelaksanaan  di  Lapangan  The  Effect  of  Incompatibility  of  Beam  Placement  at  Colums- End on Design and Application In The Field. Jurnal Talenta Sipil , 4 (1), 30.
https://doi.org/10.33087/talentasipil.v4i1.46 Lobina,  E.,  &  Hall,  D.  (2000). Public  sector  alternatives  to  water  supply  and  sewerage  privatization:  case  studies. International Journal of Water Resources Development, . Mellisa  Indriyani,  M.  I.  (2020). Pengaruh  Ketidaksesuaian  Hubungan  Balok  Kolom  Pada  Perencanaan  Dengan Pelaksanaan Di Lapangan . Doctoral Dissertation, Universitas Batanghari.
Oktavia, S. R. (2013). Perencanaan Bak Pengendapan dan Penampungan Air yang Berasal dari Mata Air Kecamatan Lamala. Infrastruktur , 3 (2), 98. Steel, E.W & McGhee T,J. (1989). Water Supply And Sewerange . Mc Graw-Hill Kogakusha LTD.