PERBAIKAN LINGKUNGAN FISIK PT. RODAMAS NUANSA FORTUNA
Nofi Erni 1 , Adianto 2 dan Kelvin 2
1 Program Studi Teknik Industri Universitas Esa Unggul
2 Program Studi Teknik Industri Universitas Tarumanagara e-mail: kelvinjangkung@yahoo.com

## ABSTRAK
PT. Rodamas Nuansa Fortuna merupakan perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur yang memproduksi part-part produk. Permasalahan yang terdapat pada perusahaan ini adalah produktivitas produk neck ring yang masih rendah. Tingkat produktivitas selama 1 tahun terakhir didpatkan sebesar 79,28%, sedangkan tingkat produktivitas yang ingin dicapai adalah 90%. Untuk mengetahui faktor dan subfaktor yang mempengaruhi produktivitas dapat menggunakan metode matriks perbandingan berpasangan dengan terlebih dahulu menyebarkan kuisioner pakar. Faktor yang paling mempengaruhi produktivitas adalah lingkungan fisik dan subfaktor yang paling mempengaruhi adalah kebisingan, temperatur dan pencahayaan. Nilai tingkat kebisingan, pencahayaan dan temperatur pada lantai produksi secara berturut-turut adalah 101,7 dB, 180 lux dan 31,3 o C. Usulan perbaikan untuk mengatasi kondisi lingkungan fisik kebisingan dapat diatasi dengan pemakaian earplugs atau eramuffs pada operator, untuk kondisi pencahayaan dapat dengan cara menambahkan jumlah lampu menjadi 20 buah lampu sehingga pencahayaan pada lantai produksi mencapai 300 lux, sedangkan untuk kondisi temperatur dapat diatasi dengan memasangkan cyclone turbine ventilator pada atap. Untuk usulan perbaikan pencahayaan dan temperatur dapat di desain dengan mendesain ulang atap bagian lantai produksi produk neck ring.

## Kata Kunci: Produktivitas, Matriks Perbandingan Berpasangan, Kuisioner Pakar, Usulan Perbaikan

## ABSTRACT
PT. Nuance Rodamas Fortuna is a company engaged in manufacturing, which produces the parts of the product. In the application of this company is the product of productivity is still low neck ring. The level of productivity during the last 1 year didpatkan amounted to 79.28%, while the level of productivity to be achieved is 90%. To determine the factors that affect productivity and subfactors can use the method of matrix pairwise comparison by first distributing questionnaires expert. The factors that most affect the productivity of the physical environments and subfactors most influence are noise, temperature and lighting. The value of the noise level, lighting and temperature on the production floor in a row is 101.7 dB, 180 lux and 31,3 o C. Proposed improvements to overcome the physical environmental conditions of noise can be overcome by the use of earplugs or eramuffs on the carrier, to the lighting conditions can be by adding the number of lights menajdi 20 lamps so that the lighting on the production floor at 300 lux, while for the temperature conditions can be overcome with a pair of cyclone turbine ventilator on the roof. For the proposed improvement of lighting and temperature can be designed with a redesigned roof production floor section neck ring.
Keywords: Productivity, Matrix Pairwise Comparisons, Expert Questionnaire, Proposed Improvements

## PENDAHULUAN
PT. Rodamas Nuansa Fortuna merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi part-part produk seperti neck ring , spring seat stopper , dan lain-lain. Perusahaan ini menyadari bahwa kondisi lingkungan fisik yang mereka miliki masih kurang ergonomis. Hal tersebut mempengaruhi produktivitas dari para pekerja. Rendahnya  produktivitas dari para pekerja disebabkan oleh lingkungan fisik, metode kerja, kelelahan fisik, sistem kesehatan dan keselamatan kerja, dan lain-lain.  Dari faktor-
faktor yang tersebut  juga terdapat subfaktor lingkungan fisik  yang mempengaruhi  tingkat produktivitas, antara lain  tingkat pencahayaan, tingkat kebisingan, suhu ruangan, dan lain sebagainya. Hal ini diketahui setelah dilakukannya  wawancara  langsung  dengan manajer  produksi. Dari sekian banyak faktor dan subfaktor yang ada, maka dilakukan penelitian ini agar perusahaan dapat segera melakukan perbaikan dengan usulan yang telah diberikan.
Istilah “ergonomi” berasal dari bahasa Latin  yaitu ergon (kerja) dan nomos  (hukum alam) dan dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering , manajemen dan desain atau perancangan [1].  Ergonomi adalah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem itu dengan baik, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan itu dengan efektif, aman, dan nyaman  [2].  Fokus ilmu ergonomi adalah manusia itu sendiri dalam arti dengan kacamata ergonomi, kerja yang terdiri atas mesin, peralatan dan keterbatasan manusia tetapi bukan manusia yang harus menyesuaikan denga mesin, alat, lingkungan dan bahan [3].
Manusia sebagai makhluk “sempurna” tetap tidak luput dari kekurangan, dalam arti kata segala kemampuannya masih dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor terebut bisa datang dari dirinya sendiri ( intern ) atau mungkin pengaruh dari luar ( extern ). Salah satu yang datang dari luar ialah kondisi lingkungan kerja, antara lain semua keadaan yang terdapat disekitar lingkungan si pekerja, seperti temperatur, kebisingan, getaran mekanis, bau- bauan, warna dan lain sebagainya.

## Suhu Udara
Berbicara tentang kondisi udara maka ada tiga hal yang menjadi fokus perhatian yaitu kelembaban, suhu udara dan sirkulasi
udara.Ketiga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap aktivitas para pekerja.  Bagaimana seorang staf administrasi dapat bekerja secara optimal bila keadaan udaranya sangat gerah. Hal tersebut akhirnya dapat menurunkan semangat kerja karena dipengaruhi oleh turunnya konsentrasi dan tingkat stress pekerja [4].
Menurut penyelidikan, untuk berbagai tingkat temperatur akan  memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap manusia, berikut adalah penjelasannya pada Tabel 1.
Tabel 1. Tingkat Suhu dan Dampaknya [4]
Tingkat Suhu Dampak + 49 o C
Temperatur yang dapat ditahan sekitar 1 jam, tetapi jauh diatas kemampuan fisik dan mental
+ 30 o C
Aktivitas mental dan daya tanggap mulai menurun dan cenderung untuk melakukan kesalahan dalam pekerjaan, timbul kelelahan fisik + 24 o C Kondisi optimum
+ 10 o C Kekakuan fisik yang ekstrem mulai muncul

## Pencahayaan
Menurut IESNA ( Illuminating Engineering Society of North America ) Lighting Handbook menerangkan bahwa rentang 200 lux –  500 lux dan paling baik mendekati 300 lux merupakan keadaan pencahayaan yang ideal untuk pekerjaan visual dengan keadaan kontras tinggi dan ukuran besar: membaca, mengetik, pemeriksaan, perakitan kasar [5][6].
Tabel 2. Tingkat Pencahayaan yang Disarankan [5] Kategori Terang lux Jenis aktivitas A 20-30-50 Tempat publik dengan lingkungan yang gelap B 50-75-100 Daerah untuk kunjunggan singkat C 100-150-200 Area kerja dimana pandangan mata tidak penting D 200-300-500 Pekerjaan visual dengan keadaan kontras tinggi dan ukuran besar: membaca, mengetik, pemeriksaan, perakitan kasar E 500-750-1000 Pekerjaan visual dengan kontras medium dan ukuran kecil F 1000-1500-2000 Pekerjaan visual dengan kontras rendah dan ukuran sangat kecil G 2000-3000-5000 Pekerjaan visual dengan kontras rendah dan ukuran yang sangat kecil dan dalam waktu lama: inspeksi yang sangat sulit, perakitan yang rumit H 5000-7500-10000 Pekerjaan yang sangat lama dan membutuhkan pandangan yang eksak: perakitan dan inspeksi yang super sulit I 10000-15000-20000 Pekerjaan yang membutuhkan pandangan mata khusus pada kontras yang sangat rendah dan ukuran yang sangat kecil: ruang operasi gawat darurat

## Perbaikan Lingkungan Fisik PT. Rodamas Nuansa Fortuna

## Tabel 3. Kondisi Suara dan batas Tingkat Kebisingan
Kondisi Suara Desibel (dB) Batas dengar tertinggi Menulikan 120 Halilintar 110 Meriam 100 Mesin uap Sangat hiruk pikuk 90 Jalan hiruk pikuk Perusahaan sangat gaduh 80 Pluit polisi Kuat 70 Kantor gaduh Jalan pada umumnya 60 Radio Perusahaan sangat gaduh Sedang 50 Rumah gaduh Kantor pada umumnya 40 Percakapan kuat Radio perlahan Tenang 30 Rumah tenang Kantor pribadi 20 Auditorium Percakapan Sangat tenang 10 Suara daun-daun Berbisik-bisik Batas dengar terendah 0

## Kebisingan
Untuk meningkatkan produktivitas kerja, suara  yang mengganggu perlu dikurangi. Bunyibising dapat mengganggu konsentrasi dalam bekerja, untuk itu suara-suara ribut harus diusahakan berkurang.Turunya konsentrasi yang dikarenakan oleh suara bising dapat berdampak  pada meningkatnya stress para pekerja.
Tabel 4. Intensitas Tingkat Kebisingan yang
Diperbolehkan [7] Durasi (jam) Tingkat kebisingan (dB) 8 90 6 92 4 95 3 97 2 100 1,5 102 1 105 0,5 110 0,25 atau kurang 115

## Paparan Debu
Keluaran ( output ) perkakas dan peralatan kerja antara lain adalah adanya debu yang beterbangan sehingga menyebabkan polusi yang pada akhirnya akan menyebabkan iritasi pada kesehatan kerja [1].

## Metode AHP (Analytical Hierarchy Process)
Analytical hierarchy process (AHP) adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur ke  dalam beberapa komponen dalam susunan yang hirarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut [8].

## METODE PENELITIAN
Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1.  Diagram Alir Penelitian Mulai Studi Pendahuluan Identifikasi Masalah Studi Pustaka A
Lanjutan Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengumpulan Data
Data yang digunakan merupakan data produksi produk neck ring . Terpilihnya data
produk neck ring ini dikarenakan produk tersebut merupakan produk yang paling banyak di produksi. Produk neck  ring ini adalah part dari sebuah tabung gas, dimana berfungsi sebagai tempat dudukan dari valve . Produk ini memiliki tingkat produktivitas yang rendah, dapat dilihat dari data yang diambil selama 1 tahun terakhir. Tingkat produktivitas produk neck ring selama 1 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 5.
Berdasarkan tingkat produktivitas diatas maka perlu adanya perbaikan untuk meningkatkan produktivitas, karena perusahaan mengiginkan tingkat produktivitas yang mencapai 90%. Banyak faktor dan subfaktor yang dapat mempengaruhi ptoduktivitas dan faktor-faktor tersebut didapat dari hasil wawancara langsung dengan manajer lantai produksi. Faktor-faktor tersebut antara lain lingkungan fisik, metode kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kelelahan fisik. Sedangkan sub-subfaktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas, antara lain kebisingan, temperatur, pencahayaan, paparan debu dan sirkulasi udara di lantai produksi.
Untuk mengetahui keadaan awal pada lantai produksi tersebut, maka dilakukan pengukuran lingkungan fisik.  Pengukuran lingkungan fisik (pencahyaan, kebisingan dan temperatur) dilakukan dengan menggunakan alat four in one . Hasil dari pengukuran tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 5. Tingkat Produktivitas 1 Tahun Terakhir
Bulan Jumlah pekerja Standar waktu (menit) Output Waktu kerja (menit) Tingkat produktivitas (%) Oktober 2015 7 0,283 37.650 1920 79,28 November 2015 7 0,283 38.470 1920 81 Desember 2015 7 0,283 35.220 1920 74,16 Januari 2016 7 0,283 36.830 1920 77,55 Februari 2016 7 0,283 36.710 1920 77,29 Maret 2016 7 0,283 37.660 1920 79,29 April 2016 7 0,283 37.300 1920 78,54 Mei 2016 7 0,283 38.150 1920 80,33 Juni 2016 7 0,283 40.210 1920 84,67 Juli 2016 7 0,283 37.860 1920 79,72 Agustus 2016 7 0,283 38.750 1920 81,59 September 2016 7 0,283 40.150 1920 84,54 Rata-rata 79,83
Tujuan Penelitian Rumusan Masalah A Pengumpulan Data: 1. Data Umum Perusahaan
2. Identifikasi Faktor dan Subfaktor Penyebab Rendahnya Produktivitas
Pengolahan Data:
1. Penentuan Bobot Faktor Penyebab Rendahnya Produktivitas
2. Perancangan Kuesioner
3. Penentuan Bobot dengan Matriks
Perbandingan Berpasangan Selesai Analisis Hasil Usulan Perbaikan Kesimpulan dan Saran
Tabel 6. Hasil Pengukuran Lingkungan Fisik dengan Alat Four In One Hari Pengamatan ke- Tanggal Pencahayaan (lux) Kebisingan (dB) Temperatur ( o C) Hari Pertama 26/ 9/2016 149 101,4 29,5 Hari Kedua 29/9/2016 160 102,2 31,3 Hari Ketiga 3/10/2016 155 101,3 29,6 Hari Keempat 4/10/2016 161 101,9 29,2 Hari Kelima 6/10/2016 150 101,7 30,4 Rata-rata 155 lux 101,7 dB 30 o C

## Pengolahan Data Tahap Pertama
Berdasarkan  hasil analisis  AHP dapat diketahui bahwa faktor yang paling mempengaruhi rendahnya tingkat produktivitas adalah lingkungan fisik dan diikuti oleh metode kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan yang terakhir kelelahan fisik. Dari hasil nilai eigen tersebut juga dapat dibuat struktur hirarki dengan nilai bobot yang dapat dilihat pada Gambar 3.
Hasil kuesioner dari setiap responden dilakukan pengolahan data lebih lanjut untuk mengetahui bobot dari masing-masing subfaktor lingkungan fisik yang mempengaruhi tingkat produktivitas perusahaan.
Berdasarkan nilai eigen tersebut maka dapat diketahui bahwa faktor yang paling mempengaruhi rendahnya tingkat produktivitas adalah kebisingan, pencahayaan, sirkulasi udara dan yang terakhir paparan debu.
Gambar 2. Struktur Hirarki Tahap Pertama
Gambar 3. Struktur Hirarki Tahap Pertama dengan Bobot
Gambar 4. Struktur Hirarki Tahap Kedua

## Gambar 5. Struktur Hirarki Tahap Kedua dengan Bobot

## Analisis Faktor Temperatur
Menurut penelitian Lippsmeier batas- batas kenyamanan manusia untuk daerah khatulistiwa adalah 19 o C  –  26 o C.  Pada temperatur 26 o C umumnya manusia sudah mulai berkeringat. Lalu daya tahan dan kemampuan kerja manusia mulai menurun pada temperatur 26 o C  –  30 o C. Kondisi lingkungan yang sukar mulai dirasakan pada suhu 33,5 o C – 35,5 o C, dan pada suhu 35 o C  –  36 o C kondisi lingkungan tidak dapat ditolerir lagi. Produktivitas manusia cenderung menurun atau rendah pada kondisi udara yang tidak  nyaman seperti halnya terlalu dingin atau terlalu panas. Produktivitas kerja manusia meningkat pada kondisi suhu yang nyaman [9].
Temperatur di lantai produksi berkisar antara 29,2 o –  31,3 o C. Temperatur yang nyaman untuk melaksanakan pekerjaan/ aktivitas  antara 24 o –  27 o C (Sutalaksana dkk., 1983) dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang “Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri” menyebutkan bahwa nilai ambang batas (NAB) atau “Suhu ruang antara 18 o – 28 o C”.
Untuk menurunkan temperatur di lantai produksi dapat menggunakan kipas angin, alat pendingin ruangan (ac), memasang hexos fan atau memasang cyclone turbine ventilator .
Untuk mengetahui kapasitas turbin yang akan digunakan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Kapasitas turbine   = Panjang × Lebar × Tinggi
× Air Change (1)
= 25 m × 15,3 m × 10 m ×
20/60 menit = 1.275 m 3 / menit
(a)
(b)
Gambar 6.  (a) Kipas Angin Duduk 18” dan (b)

## Cyclone Turbine Ventilator
Dari hasil  perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa diperlukan kemampuan turbine untuk menghisap udara dengan jumlah kapasitas sebesar 1.275m 3 / menit. Dengan memasangkan turnine dengan kapasitas 170,53 m 3 / menit, maka dibutuhkan sekitar 8 buah turbine untuk  menghisap udara

## Perbaikan Lingkungan Fisik PT. Rodamas Nuansa Fortuna
Nofi Erni, Adianto dan Kelvin
panas yang ada pada lantai produksi. (1.275 m 3 / menit: 170,53 m 3 / menit = 7,476 ≈ 8 buah).

## Analisis Faktor Pencahayaan
Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada PT. Rodamas Nuansa Fortuna, penerangan cahaya pada lantai  produksi  berasal dari 10 lampu yang memiliki tingkat pencahayaan 155 lux – 180 lux dengan daya sebesar 200 watt. 10 lampu tersebut digunakan untuk menerangi lantai produksi yang memiliki luas sebesar 1150 m 2 .
Berdasarkan pada Tabel 2 yang menjelaskan tentang tingkat pencahayaan yang disarankan oleh IESNA, pekerjaan pada yang dilakukan termasuk dalam kategori D, yaitu pekerjaan visual dengan keadaan kontras tinggi dan ukuran besar; membaca, mengetik, pemeriksaan, dan perakitan kasar. Sehingga standar pencahayaan yang digunakan adalah sebesar 300 lux, karena untuk menghindari nilai ambang batas atas dan nilai ambang batas bawah.
Maka dari itu usulan perbaikan yang seharusnya dilakukan antara lain menambahkan jumlah lampu agar mencapai tingkat iluminasi yang standar.  Untuk mengetahui jumlah lampu yang harus ditambahkan agar iluminasi cahaya di lantai produksi mencapai 300 lux dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut.
1 watt   = 683 lumen 1 lux = 1 lumen/m 2
Daya 1   = 1150 m 2 × 155 lux = 178.250 lumen
Maka, Daya 1   = 178.250/ 683 = 260,98 watt Daya 2   = (illuminasi 2/ illuminasi 1) × Daya 1 = (300/ 155) × 260,98 = 505,12 watt N (jumlah lampu) = 505,12/ 260,98 × 10 = 19,35 = 20 lampu

## Analisis Faktor Kebisingan
Kebisingan pada PT. Rodamas Nuansa Fortuna  disebabkan oleh mesin-mesin yang sedang beroperasi di dalam ruang produksi.
Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat sound level meter . Kebisingan yang terdengar diruang produksi sebesar 101,7 dB. Nilai ambang batas kebisingan dalam level 85 dB yang diaanggap aman untuk sebagian besar tenaga kerja bila bekerja 8 jam / hari atau 40 jam/ minggu. Waktu maksimum bekerja dengan tingkat kebisingan maksimal digambarkan pada Tabel 7.
Tabel 7 Tingkat Kebisingan No. Tingkat Kebisingan (dB) Pemaparan Harian 1 85 8 jam 2 88 4 jam 3 91 2 jam 4 94 1 jam 5 97 30 menit
Kebisingan yang terdapat pada lantai produksi yaitu sebesar 101,7 dB, sedangkan menurut keputusan Menteri Tenaga Kerja No.51 tahun 1999 yang mengatur nilai ambang batas kebisingan yang diijinkan pada pekerja yang sifatnya rutin (8 jam/hari) maksimal 85 dB (Depnaker RI, 1999) dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 140/Menkes/SK/XI/2002 tentang “Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran Industri” menyebutkan bahwa nilai ambang batas (NAB) atau “Tingkat kebisingan di ruang kerja maksimal 85 dB”.
Dosis kebisingan dapat diukur dengan perhitungan, sehingga dapat terlihat tingkat kebisingan tersebut sesuai dengan standar atau tidak dan juga dari tingkat kebisingan tersebut dapat diketahui durasi yang diperbolehkan. Untuk mengetahui dosis kebisingan dan durasi yang diperbolehkan tersebut dapat menggunakan rumus sebagai berikut:
𝐷 = 100 𝑥 ( 𝐶 1 𝑇 1 + 𝐶 2 𝑇 2 + ⋯ + 𝐶 𝑛 𝑇 𝑛 ) ≤ 100 (2)
Dimana
D   : dosis kebisingan
C   : waktu terkena kebisingan T   : waktu yang diperbolehkan T=8/2 (L-90)/5 (3)
Dimana
T   : waktu yang diperbolehkan L   : tingkat kebisingan (dB)
Contoh perhitungan dosis kebisingan dan durasi yang diperbolehkan dapat dilihat sebagai berikut:
𝐷 = 100 𝑥 8 1,5 = 533,33 > 100 T=8/2 (101,7-90)/5 =1,58
Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa dosis kebisingan yang terjadi lebih dari 100 dan sangat berdampak buruk pada operator, sedangkan untuk waktu durasi yang diperbolehkan dengan tingkat kebisingan sebesar 101,7 dB adalah 1,58 jam.
Terdapat beberapa cara untuk mengurangi tingkat kebisingan yaitu pengendalian dengan melakukan kontrol pada sumber bising, pengendalian pada medium perambatan dan proteksi secara personal. Pengendalaian dengan melakukan kontrol pada sumber  bising dapat dilakukan dengan cara pemeliharaan mesin- mesin secara kontinu, menempatkan mesin pada ruangan khusus, melengkapi mesin dengan penutup mesin. Untuk pengendalian kebisingan pada medium rambat dapat menggunakan material yang memiliki daya serap suara (pembuatan barrier ) yang baik. Usaha terakhir untuk mengendalikan kebisingan yaitu dengan usaha proteksi secara personal. Proteksi secara personal yang bisa diterapkan adalah penggunaan earplugs dan earmuffs .
Earmuffs terbuat dari karet dan plastik. Earmuffs bisa digunakan untuk intensitas bising yang tinggi (>95 dB), sedangakan earplugs digunakan untuk tingkat kebisingan sedang (80- 95 dB), dengan waktu paparan 8 jam.
(a) (b)
Gambar 7. (a) Earmuffs dan (b) Earplugs

## Usulan Perbaikan
Usulan perbaikan yang dibeikan meliputi usulan perbaikan untuk mengurangi kebisingan, usulan perbaikan tingkat pencahayaan dan usulan perbaikan temperatur. Usulan-usulan tersebut akan di jabarkan sebagai berikut: untuk mengatasi kebisingan yang terjadi dapat dilakukan dengan cara pemakaian earplugs atau earmuffs pada operator, sesuai dengan tingkat kebisingan yang terpapar oleh operator. Dalam mengatasi masalah pencahayaan pada lantai produksi, dapat dilakukan dengan cara menambahkan jumlah lampu  yang dipasang pada atap lantai produksi sehingga tingkat pencahayaan pada lantai produksi dapat mencapai standar dengan besaran 300 lux. Untuk mengatasi permasalahan pada temperatur yang kurang nyaman pada lantai produksi dapat dilakukan pemasangan 8 buah cyclone turbine ventilator pada atap lantai produksi sehingga udara panas yang menyebabkan tidak nyaman dalam bekerja dapat keluar dengan lebih cepat.

## Desain Usulan Perbaikan
Desain usulan perbaikan meliputi pemasangan lampu dan pemasangan cyclone turbine ventilator pada atap lantai produksi. Terdapat 2 desain usulan atap pada lantai produksi.
Gambar 8. Desain Usulan 1 Perbaikan Atap Tampak Atas
Gambar 9. Desain Usulan 1 Perbaikan Atap Tampak Bawah

## Perbaikan Lingkungan Fisik PT. Rodamas Nuansa Fortuna
Nofi Erni, Adianto dan Kelvin
Pada desain usulan diatas terdapat 8 cyclone turbine ventilator dan 20 lampu. Jarak setiap cyclone turbine ventilator harus tidak boleh kurang dari 3 meter, jarak tersebut merupakan jarak kerja optimal dari cyclone turbine ventilator tersebut. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan maka diperlukan lampu sebanyak 20 buah untuk dapat mencapai tingkat pencahayaan sebesar 300 lux.
Gambar 11. Desain Usulan 2 Perbaikan Atap Tampak Atas
Gambar 12 Desain Usulan 2 Perbaikan Atap
Tampak Bawah
Pada desain usulan perbaikan atap kedua sama  seperti desain usulan perbaikan atap pertama, akan tetapi pada desain usulan perbaikan atap kedua ini atap dibuat menjadi 2 tingkat sehingga terdapat celah antara atap tingkat atas dan atap tingkat bawah. Celah tersebut berfungsi untuk mempercepat aliran udara panas pada lantai produksi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pengamatan, penelitian, pengolahan data, serta analisis  yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  dengan menggunakan matriks perbandingan berpasangan faktor dan subfaktor yang paling mempengaruhi produktivitas produk neck ring . Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas yaitu, lingkungan fisik, metode kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan kelelahan fisik. Sedangkan untuk sub- subfaktor yang mempengaruhi produktivitas adalah kebisingan, pencahayaan, temperatur, sirkulasi udara, paparan debu. Usulan perbaikan untuk kondisi lingkungan fisik faktor kebisingan yaitu dengan menggunakan earplugs atau earmuffs pada operator.cUsulan perbaikan untuk kondisi lingkungan fisik faktor
Gambar 10. Desain Usulan 1 Perbaikan Atap Tampak Samping
Gambar 13. Desain Usulan 2 Perbaikan Atap Tampak Samping
pencahayaan yaitu dengan menambahkan jumlah lampu menjadi 20 buah.  Usulan perbaikan untuk kondisi lingkungan fisik faktor temperatur yaitu dengan memasangkan cyclone turbine ventilator pada atap lantai produksi Untuk usulan perbaikan kondisi lingkungan fisik faktor pencahayaan dan temperatur dilalukan desain ulang atap lantai produksi dengan penambahan jumlah lampu dan pemasangan cyclone tubine ventilator .

## DAFTAR PUSTAKA
[1]   Nurmianto, Eko. 2008. “Ergonomi:
Konsep Dasar dan Aplikasinya, Edisi Kedua” Guna Widya, Surabaya, Indonesia.
[2]   Sutalaksana, Iftikar Z, Ruhana Anggawisastra dan John H. Tjakraatmadja. 2006. Teknik Perancangan Sistem Kerja . Bandung: Jurusan Teknik Industri, Intitut Teknologi Bandung
[3]   Sulistyadi, Kohar dan Sri Lisa Susanti.
2003 Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Sahid.
[4]   Wignjosoebroto, Sritomo. (2003). Tata Letak Pabrik dan Pemindahan Bahan. Edition. Guna Widya, Surabaya.
[5]   Sanders, M.S. & McCormick, E.J. (1987). Human Factors In Engineering and Design, 6th edt. USA: McGraw-Hill Book Company
[6]   Kroemer, K.H.E., Kroemer, H.B., and Kroemer-Elbert, K.E., 2001, “Ergonomics: How to Design for Ease &
Efficiency”, Prentice-Hall Inc., New Jersey.
[7]   Niebel, Benjamin dan Andris Freivalds. 2009. Methods, Standards, and Work Design. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
[8]   Saati, T.L. 1991. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin . PT. Pustaka Binaman Presindo. Jakarta Pusat
[9]   Iridiastadi H., Yassierli, 2015, Ergonomi ,
Cetakan Kedua, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.