## KONSEP INTEGRASI PEMBANGKIT BERBASIS ENERGI TERBARUKAN SEBAGAI SISTEM MIKROGRID DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

## Rosnita Rauf
Program Studi Pasca Sarjana Teknik Elektro, Fakultas teknik Universitas Andalas
Abstract  - Energy  grid  management  systems  are  the  future  of  many  developed  countries  today  was developed called smart grid. Energy  management in a smart grid is to use the concept of merging a few plants and a group of users in a particular area or within a certain grid. Generating an initial variable as the  giver  of  energy  input  while  the  end  users  are  variable  power  grid  as  a  user  of  this  hybrid  energi. Sistem simulated using HOMER program and perform calculations with MATLAB system. Integration of these variables in a management area network will provide the optimal parameter if it can be supported by computer networks to obtain communications data from the SCADA system. With mikrogrid designed to have two streams, namely electricity and information flow,  SCADA here designed to cover all the flow of  information from the plant to the customer. The basic activity is the activity under  taken monitoring and control of activities which aim to balance the grid. Monitoring aims to add to the data on plants and customers  in  order  to  assist  decision-making at  the  micro  grid  system    inside.  Control  activities  aim  to maintain a balanced energy intake of multiple power plant priority points toward energy use by multiple end users in the grid.
Abstrak - Sistem pengelolaan grid energi masa depan yang banyak dikembangkan negara maju saat ini biasa disebut smart grid. Pengelolaan energi dalam smart grid ini menggunakan konsep penggabungan beberapa pembangkit dan  sekelompok  pengguna  dalam  wilayah  tertentu  atau  dalam  grid  tertentu. Pembangkit    merupakan    variabel  awal    sebagai    pemberi    masukan    energi    sedangkan    pengguna merupakan    variabel    akhir    grid    sebagai    pemakai  energi.  Sistem  tenaga  hybrid  ini  disimulasikan dengan  menggunakan  program  HOMER  dan  melakukan  perhitungan  system  dengan  MATLAB. Penggabungan    variabel-variabel    tersebut    dalam    sebuah    area    network    akan  memberikan pengelolaan parameter yang optimal jika dapat didukung dengan jaringan computer untuk mendapatkan komunikasi data dari system SCADA. Dengan mikrogrid dirancang mempunyai dua  aliran  yaitu  aliran listrik  dan  aliran  informasi,  SCADA  disini dirancang  untuk  mencakup semua aliran informasi dari pembangkit hingga pelanggan. Aktivitas dasar yang dilakukan adalah aktivitas monitoring dan aktivitas kendali  yang  bertujuan  untuk  keseimbangan  grid.  Monitoring  bertujuan  untuk  menambah data pada pembangkit  dan  pelanggan  sehingga  dapat  membantu  pengambilan  keputusan  pada  mikro  system didalam grid. Aktivitas  pengendalian  bertujuan  untuk  menjaga  pengasupan  energi  yang  seimbang dari multiple power plant menuju titik-titik prioritas penggunaan energi oleh multiple end user didalam grid.
Keywords: Energy, Mikrogrid, HOMER, MATLAB, SCADA

## I. PENDAHULUAN
Menipisnya    bahan    bakar    fosil    dan peningkatan efek rumah kaca telah menjadi isu krusial yang harus ditangani secara  global. Hal ini  memicu  banyak  hal  seperti penelitian dan pengembangan  besar-besaran  terhadap  sumber energi alternatif ramah lingkungan beserta pilot plan penyaluran energi yang  efisien [1] . Energi alternatif yang banyak dikembangkan    adalah    seperti  energi    angin, solar  panel,  solar  collector,  biofuel,  fuel cell, mikrohidro,    atau  arus    laut (1) .  “Mengingat
energy  yang  berasal  dari  fosil  (BBM)  akan habis  di  tahun  2025.  Sudah  saatnya  Indonesia mengembangkan  energi  terbarukan  mulai menerapkan  teknologi  pembangkit  smart  grid yang  merupakan  teknologi  mengoperasikan sistem  tenaga  listrik  dengan  mengombinasikan teknologi komputer, komunikasi dan jaringan [2] Untuk  Indonesia,  teknologi  ini  pertama kali  diterapkan  di  Sumba  Barat  Daya,  Nusa Tenggara  Timur [2] .  Semakin  berkembangnya dunia  industry,  sebuah  system  automasi seharusnya  dapat  dikontrol  dan  dipantau  dari
jarak  jauh,  hal  ini  disebabkan  karena  mobilitas yang  tinggi  dari  para  pelaku  industry  yang mempunyai  waktu  terbatas,  maka  seharusnya sebuah  system  dapat  dikontrol  dari  manapun juga [3] .
Dengan  kemajuan  teknologi  ini,  maka penulis  ingin  mengintegrasikan  dan  mengatur berbagai  pembangkit  listrik  energy  terbarukan baik  energy  air,  surya  juga  diesel  yang  ada  di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Dalam agenda riset nasional, pengembangan  energi  baru  dan  terbarukan merupakan  salah  satu  dari  tujuh  fokus nasional.  Sebagai  konsekuensinya,  keberadaan pembangkit      energi    alternatif  menimbulkan variabel-variabel    baru    dalam    jaringan penyebaran  listrik  yang  meminta  peninjauan kembali  keseimbangan    pengasupan    energi dari    pembangkit-  pembangkit  yang  berbeda untuk menjaga permintaan listrik tetap stabil [3]
Kendala  utama    yang    dihadapi  dalam pemanfaatan  dari ketiga pembangkit listrik ini adalah    efisiensi    energi  yang  dihasilkan,  yang dipengaruhi  oleh  kondisi  lingkungan,    dalam hal ini cahaya matahari , Air dan Diesel. Selain itu,    PLTS    dan    PLTMH    mempunyai karakteristik lain,  yaitu  lokasi yang  jauh  dari perkotaan atau pemukiman, dan sifat pembangkitan  yang  terdistribusi.  Sehingga untuk    memantau    dan    mengendalikan    PLTS dan  PLTMH    dengan    karakteristik  yang tersebut  diatas    diperlukan    suatu    sistem monitoring  dan  pengendalian  jarak  jauh, atau SCADA  (Supervisory    Control    And  listrik Data Acquisition) [4]

## II.1.1 MikroGrid
Istilah    MikroGrid    mengacu    pada moderenisasi sistem pengelolaan energi  listrik sehingga dapat memonitor, menjaga dan secara otomatis      mengoptimalkan  operasi    antar elemen  interkoneksinya  –    mulai    dari  pusat dan    distribusi    generator    melalui  jaringan transmisi  tegangan  tinggi  dan  jaringan  sistem distribusi,  ke  pelanggan  industri  dan  sistem automasi bangunan, ke  instalasi  penyimpanan energi    dan    ke    konsumen  pemakai  terakhir, kendaraan  listrik,  peralatan  dan perlengkapan rumah tangga lainnya [1] .
Mikrogrid  akan  di  karakterisasikan dengan  aliran  dua  arah  atas  listrik  dan
informasi  untuk menciptakan  sebuah jaringan penyebaran  energi  listrik    yang    terdistribusi secara    luas    dan    terotomasi.    Smart  grid    ini memasukkan  keuntungan  sistem    komunikasi dan  komputasi terdistribusi  kedalam grid. Hal ini akan menghadirkan informasi real-time dan memungkinkan  keseimbangan  antara  asupan dan permintaan  energy [1] .
II.1.2  Sistem  Pembangkit  Listrik  Tenaga Hybrid  pada  PLTS,  PLTD  dan PLTMH
1. Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya (Photovoltaic) Komponen utama dari PLTS adalah
Photovoltaic  (PV)  yang  mengubah  energi matahari menjadi energi listrik. Rangkaian ekivalen  PV  yang  paling  sederhana terdiri dari  sebuah  sumber  arus  yang  dirangkai paralel  dengan  sebuah  dioda.  Output  dari sumber  arus  berbanding  lurus  dengan cahaya  yang  menyinari  sel  PV.  Parameter dioda  menentukan  karakteristik  I-V  dari sel PV tersebut.
Gambar 1. Model Photovoltaic

## 2. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sesuai  untuk  diimplementasikan  pada lokasi  dimana  pengeluaran  bahan  bakar rendah,  persediaan  air  terbatas,  minyak sangat murah dibandingkan dengan batubara  dan  semua  beban  dasarnya adalah  seperti  yang  dapat  ditangani  oleh mesin  pembangkit  dalam  kapasitas  kecil, serta  dapat  berfungsi  dalam  waktu  yang singkat.  Kegunaan  utama  PLTD  adalah penyedia daya listrik yang dapat berfungsi untuk  pusat  pembangkit,  cadangan  (stand by  plant),  beban  puncak  dan  cadangan untuk keadaan darurat (emergency).
Komponen-komponen penting mesin PLTD adalah :
• Mesin / motor
• Sistem bahan bakar
• Sistem udara masuk
• Sistem pembuangan gas
• Sistem pendinginan
• Sistem pelumasan
• Sistem penggerak mula
Gambar 2 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
3. Model Pembangkit Listrik

## Tenaga Air Mikrohidro
Yang dimaksud dengan Pembangkit Listrik  Tenaga  Mikrohidro  (PLTMH), adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang  menggunakan  tenaga  air  sebagai tenaga  penggeraknya  seperti,  saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara  memanfaatkan tinggi  terjunan  ( head ) dan jumlah debit air. Mikrohidro merupakan sebuah istilah yang terdiri dari kata  mikro  yang  berarti  kecil  dan  hidro yang berarti air. Secara teknis, mikrohidro memiliki  tiga  komponen  utama  yaitu  air (sebagai  sumber  energi),  turbin  dan generator. Mikrohidro mendapatkan energi  dari  aliran  air  yang  memiliki perbedaan ketinggian tertentu. Pada dasarnya, mikrohidro memanfaatkan energi  potensial  jatuhan  air  ( head ). Semakin  tinggi  jatuhan  air  maka  semakin besar  energi  potensial  air  yang  dapat diubah  menjadi  energi listrik.  Di  samping faktor  geografis  (tata  letak  sungai),  tinggi jatuhan  air  dapat  pula  diperoleh  dengan membendung aliran air sehingga permukaan  air  menjadi  tinggi.  Air dialirkan  melalui  sebuah  pipa  pesat kedalam  rumah  pembangkit  yang  pada umumnya  dibagun  di  bagian  tepi  sungai untuk menggerakkan turbin atau kincir air mikrohidro.  Energi  mekanik  yang  berasal
dari  putaran  poros  turbin  akan  diubah menjadi energi  listrik oleh sebuah generator.
Gambar 3. skema pembangkit listrik tenaga mikrohydro

## II.1.3  Software HOMER
Software HOMER adalah suatu perangkat  lunak  yang  digunakan  untuk  operasi model  sistem  pembangkit  listrik  skala  kecil (micropower), perangkat lunak ini mempermudah evaluasi disain sistem pembangkit  listrik  untuk  berbagai  jenis pembangkit  listrik  skala  kecil  baik  yang tersambung  ke  jaringan  listrik  atau  pun  tidak. Perangkat  Lunak  ini  melakukan  perhitungan keseimbangan  energi  untuk  setiap  konfigurasi sistem  yang  akan  dipertimbangkan.  Kemudian menentukan  konfigurasi  yang  layak,  apakah dapat  memenuhi  kebutuhan  listrik  di  bawah kondisi  yang  ditentukan,  perkiraan  biaya modal,penggantian,operasi  dan  pemeliharaan, bahan bakar, dan bunga [3] .
Kelebihan  perangkat  lunak  ini  adalah penggunaannya  mudah,  bisa  mensimulasi, mengoptimasi  suatu  model  kemudian  secara otomatis  bisa  menemukan  konfigurasi  sistem optimum  yang  bisa  mensuplai  beban  dengan biaya  sekarang  (NPC)  terendah,  dan  bisa menggunakan parameter sensitifitas untuk hasil yang lebih bagus dan akurat.

## II.1.4  Simulasi MATLAB
Matlab adalah interactive program untuk numerical  computation  dan  data  visualization, digunakan secara extensif oleh control engineers untuk analysis dan design.
Mengingat bervariasinya lingkungan yang  menentukan  ketersediaan  sumber  energi Surya,  Energi  Air  skala  Kecil  dan  Diesel sebagai  pembangkit  cadangan  diperlukan
pemodelan pembangkit energi angin dan listrik serta baterai penyimpanan untuk mempermudah perancangan dan analisa sistem pembangkit tersebut. Demikian juga pemodelan sistem hibrid juga diperlukan dalam
perancangan
pengendali hibrid untuk
mengoptimalkan kinerja masing-masing pembangkit  yang  digunakan.  Dalam  penelitian ini,  penulis  memodelkan  pembangkit  energi surya,  air  dan  diesel  serta  kendali  hibrid menggunakan  MATLAB  Simulink.  Model yang dibuat merupakan gabungan dari beberapa model ke tiga system pembangkit tersebut.

## II.1.5 Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Hibrida (PLTH) adalah suatu sistem pembangkit listrik dengan  memadukan  beberapa  sumber  energi baru dan terbarukan.
PLTH  (Pembangkit  Listrik  Tenaga Hibrid adalah membangkitkan listrik digunakan lebih  dari  1  macam  pembangkit.  Tetapi  yang agak berbeda adalah kombinasi ini menggabungkan  sumber  energi  yang  dapat diperbaharui  (renewable)  dengan  yang  tidak dapat diperbaharui (unrenewable).

## II.1.5.1   Arsitektur Sistem Tenaga Hybrid
Dalam  penelitian  ini,  akan  dibahas arsitektur  pembangkit  listrik  tenaga  nya  yang terdiri  dari  3(tiga)  model  yang  nantinya disesuaikan dengan kondisi yang ada [3] .
1. Pembangkit-pembangkit dan baterai dipasang disuatu lokasi dan dihubungkan ke AC bus sebelum dikoneksikan ke grid.
2. Pembangkit  terdistribusi  pada  lokasi yang  berbeda  dan  setiap  pembangkit  di koneksikan ke grid secara terpisah.
3. Dilakukan  konversi  tegangan  AC  ke  DC pada  pembangkit  yang  menghasilkan daya  AC.  Selanjutnya  daya  DC  tersebut dikoneksikan  ke  DC  bus  dan  sebuah pengubah tegangan DC ke AC digunakan untuk mengumpankan ke grid (AC).

## II.1.6 Sistem Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)
SCADA merupakan system yang mengkombinasikan telemetri (pengukuran jarak jauh) dan akuisisi data SCADA mengumpulkan informasi  dari  peralatan  di  lapangan  yang selanjutnya  dikirimkan  ke  pusat,  kemudian dilakukan  analisa  dan  pengendalian  yang diperlukan dan menampilkan informasi tersebut pada layar operator [3] .
SCADA  berfungsi  untuk  memantau  dan mengendalikan peralatan di lapangan dari jarak jauh menggunakan jaringan telekomunikasi [4] .
Arsitektur  system  SCADA  terdiri  dari komponen sebagai berikut :
1. Peralatan lapangan (sensor dan actuator) 2. Remote Terminal Unit (RTU), umumnya berupa PLC (Programmable Logic
Control)  yang  berfungsi  mengendalikan actuator, membaca sinyal dari sensor dan berkomunikasi dengan pusat pengendali.
3. Jaringan  komunikasi,  digunakan  untuk menghubungkan  RTU  dengan  stasiun
pusat  pengendali  yang  berupa  jaringan kabel atau radio.
4. Stasiun  pusat  pengendali,  merupakan stasiun pusat monitoring dan pengendalian yaitu SCADA

## II.1.7  Programmable Logic Control (PLC)
Sebelum  adanya  Programmable  Logic Controller  ,sudah  banyak  peralatan  kontrol sekuensial,  semacam  cam  shaft  dan  drum. Ketika  relay  muncul,  panel  kontrol  dengan relay  menjadi  kontrol  sekuens  yang  utama. Ketika  transistor  muncul,  solid  state  relay diterapkan  pada  bidang  dimana  relay  elektro- magnetik  tidak  cocok  diterapkan  seperti  untuk kontrol dengan kecepatan tinggi.
Sekarang  sistem  kontrol  sudah  meluas sampai  ke  keseluruhan  pabrik  dan  sistem kontrol total  dikombinasikan  dengan  feedback, pemrosesan data dan sistem monitor terpusat.
Hal-hal  yang  dapat  dikerjakan  oleh  PLC adalah : 1. Untuk Tipe Kontrol URUTAN (Sekuens) :
a. Pengganti Relay Kontrol Logic
Konvensional termasuk Timer/Counter.
b. Pengganti Pengontrol card PCB.
c. Sebagai  mesin  Kontrol  Auto/Semi Auto/Manual dan proses-proses.
2. Untuk Tipe Kontrol Canggih :
a. Operasi Aritmatik (+,-,x,:)
b. Penanganan Informasi.
c. Kontrol Analog (Suhu,Tekanan, dll).
d. d.PID  Control  (Proportional-Integral- Derivatif)
e. Kontrol Servo Motor.
f. Kontrol Stepper Motor.
3. Untuk Tipe Kontrol Pengawasan :
a. Proses monitor dan alarm.
b. Monitor dan diagnosa kesalahan.
c. Antarmuka dengan computer (RS232C/RS 422).
d. Antarmuka Printer/ASCII.
e. Jaringan kerja Otomatisasi Pabrik.
f. Local Area Network.
g. Wide Area Network.
h. FA (Factory Automation), FMS
(Factory  Management  System),  CIM (Computer  Integration  Management), dll.
Keuntungan dari penggunaan PLC dalam Otomatisasi adalah :
1. Waktu Implementasi proyek dipersingkat.
2. Modifikasi  lebih  mudah  tanpa  biaya tambahan.
3. Biaya  proyek  dapat  dikalkulasi  dengan akurat.
4. Training penguasaan teknik lebih cepat.
5. Perancangan  dengan  mudah  diubah dengan software, perubahan dan penambahan dapat dilakukan pada software.
6. Aplikasi kontrol yang luas.
7. Maintenance  yang  mudah.  Indikator Input  dan  Output  dengan  cepat  dan mudah  dapat  diketahui  pada  sebuah system.  Konfigurasi  output  dengan  tipe relay plug in.
8. Keandalan tinggi.
9. Perangkat kontroller standar.
10. Dapat  menerima  kondisi  lingkungan industri yang berat.

## II.1.8    Kontrol  PID  ( Proportional–Integral– Derivative)
Kontrol PID merupakan kontroler untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tesebut.
Komponen kontrol PID ini terdiri dari tiga jenis yaitu Proportional, Integratif dan Derivatif . Ketiganya dapat dipakai bersamaan maupun sendiri-sendiri tergantung dari respon yang kita inginkan terhadap suatu plant.
Gambar 2.4 Blok Diagram Kontrol PID

## II.2 Kerangka Konsep Penelitian
Sistem  hibrid  yang  digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pembangkit  energi  surya,  air  dan  diesel yang  menggunakan  salah  satu  arsitektur dari ketiga macam model.
Gambar 2.4 Diagram Alir proses charge dan discharge baterai

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Mikrogrid  adalah  konsep  grid  modern yang  menggunakan  teknologi  digital  sebagai dasarnya.  Teknologi  digital  memungkinkan produsen  untuk  mentransmisikan  listrik  dan berkomunikasi  dengan  konsumen  secara  dua arah (1) .

## III.1 Metode yang digunakan
Dalam  melakukan penelitian ini, metode yang  digunakan  adalah  secara  kuantitatif, dimana desain yang diteliti adalah spesifik dan menunjukan hubungan antar variable yang satu dengan yang lainnya.
Sistem  smart  grid  dapat  kita  lihat  pada gambar berikut (1) ,

## Gambar 3.1 Skema Pembangkit Mikrogrid

## III.2 Data dan Informasi yang diperlukan
Dari  gambar  system  mikrogrid  diatas, maka dibutuhkan data primer berupa :
1. Single  line  diagram  pada  daerah  yang akan diteliti
2. Data-data  kapasitas  daya  dari  sumber- sumber yang ada
Begitu  juga  data  sekunder  dari  hasil pengukuran  variabel  yang  dioperasionalkan dengan menggunakan instrument.

## III.3 Sumber data dan informasi
Data  diambil  dari  lokasi  penelitian  yang dikaji  yaitu  di  Dinas  Kehutanan  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral  Kabupaten  Pesisir Selatan serta mencari informasi dimana energy air, surya dan diesel itu berada.
III.4  Teknik pengumpulan data dan informasi 1. Untuk  teknik  pengumpulan  data  dengan melakukan survey ke daerah yang sudah menggunakan  system  mikrogrid  atau study  lapangan  terkait  dengan  penelitian ini.
2. Mengambil  data  dilapangan  berupa  data system  pembangkitan  (daya,  tegangan, beban).
3. Mengambil informasi dari literature yang mendukung  dari  pada  penulisan  thesis ini.

## III.5  Instrumen penelitian
Pembahasan  thesis  ini  dari  ketiga  model pembangkit  tersebut  yang  merupakan  tenaga hybrid  menggunakan  program  HOMER  yang melakukan  perhitungan  keseimbangan  energi untuk  setiap  konfigurasi  sistem  yang  akan dipertimbangkan.  Begitu  juga  perhitungannya yang  dilakukan  dengan  program  MATLAB yang  dioperasikan  pada  komputer  personal. Validasi  program  juga  dilakukan  dan  hasilnya menunjukkan  bahwa  program  dapat  digunakan untuk  menghitung  optimalisasi  daya  pada sistem  yang  ditinjau.  Sistem  pengontrolan  dari sistem  tenaga  hybrid  tersebut  menggunakan SCADA  dimana  system  mikrogrid  ini  telah diemplementasikan.
Gambar 3.2 Diagram alir system SCADA pada system tenaga hybrid

## IV. KESIMPULAN
Microgrids modern, versi skala kecil dari sistem  listrik  terpusat.  Mikrogrid  ini  bertujuan dalam  sistem  keandalan,  pengurangan  emisi karbon,  diversifikasi  sumber  energi,  dan pengurangan  biaya,  yang  didirikan  oleh komunitas yang dilayani. Seperti jaringan listrik massal, microgrid menghasilkan, mendistribusikan, dan mengatur aliran listrik ke konsumen,  tetapi  melakukannya  secara  lokal. Microgrids  secara  cerdas  memiliki  cara  yang ideal  untuk  mengintegrasikan  sumber  daya energy baru terbarukan pada tingkat masyarakat dan memungkinkan untuk partisipasi pelanggan di perusahaan listrik. Pengelolaan energi dalam mikrogrid ini menggunakan konsep penggabungan  beberapa  pembangkit  dalam  hal ini  ada  tiga  ppembangkit  PLTMH,  PLTS  dan PLTD  serta    sekelompok    pengguna    dalam wilayah  tertentu  atau  dalam  grid  tertentu.
Sistem  tenaga  hybrid  ini  disimulasikan dengan  menggunakan  program  HOMER  dan melakukan perhitungan system dengan MATLAB.    Penggabungan    variabel-variabel tersebut    dalam    sebuah    area    network    akan memberikan    pengelolaan  parameter  yang optimal  jika  dapat  didukung  dengan  jaringan computer  untuk  mendapatkan  komunikasi  data dari system SCADA.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Tinton  Dwi  Atmaja,  Dadan  Ridwan Saleh, Cloud Computing untuk Mendukung  Aplikasi  Smart  Grid,  LIPI Bandung 2011 [2] Vivanews, Pembangkit Smart Grid Pertama di Indonesia, 2012 [3] Aryuanto 1) Yusuf  Ismail  Nakhoda 2) , Pengembangan  Sistem  SCADA  Pada Pembangkit  Listrik  Tenaga  Hibrida,  ITN 2009
[4] National  Institute  of  Standards  and Technology  (NIST),  US,  Guide  To
SCADA  and  Industrial  Control  System Security
[5] Duane  Hanselman  and  Bruce  Littlefield, 1995. The  Student  edition  of  MATLAB Ver. 4.0 , Englewood Cliffs, New Jersey.
[6] E.  Ortjohann,  O.  Omari,  R.  Saiju,  N. Hamsic, D. Morton. (2003). A simulation Model  For  Expandable  Hybrid  Power Systems.  Proceedings  of  2  nd  European PV-Hybrid  and  Mini-Grid  Conference. Kassel, Germany.
[7] Graham, Goodwin C., Graebe, Stefen F., and  Mario  E.  Salgado,  “Control  System Design,”Date Retrieved: March 2010

## Biodata Penulis
Rosnita  Rauf ,  lahir  di  Bandar  lampung pada  tanggal  5  September  1974,  merupakan anak  ketujuh  dari  tujuh  bersaudara.Penulis telah  menempuh  pendidikan  formal  yaitu  di SDN  6  Bandar  Lampung,  SMP  Negeri  I Pahoman  dan  SMA  Negeri  4  Langkapura, Bandar  Lampung.  Setelah  Lulus  dari  SMU tahun  1992  kemudian  melanjutkan  pendidikan S1  Program  Studi  Elektro  Fakultas  Teknik  di Universitas  Ekasakti,  Padang  dan  lulus  pada tahun  1997,  lalu  bekerja  di  Universitas Ekasakti,  Padang.  Dan  sekarang  melanjutkan Pasca Sarjana di UNAND aliansi ITB Fakultas Teknik pada program studi Teknik Elektro