## Building of Informatics, Technology and Science (BITS)
Volume 6, No 1, Juni 2024 Page: 245 − 256 ISSN 2684-8910 (media cetak) ISSN 2685-3310 (media online) DOI 10.47065/bits.v6i1.5375

## Sistem Kontrol dan Monitoring Suhu Air Kolam Ikan Lele Fardu Farm Menggunakan PLC Outseal Mega V.3 dengan Sensor BGT-D718-PH Berbasis IoT
Mhd Abdinul Irvan * , Hilman Zarrory, Aulia Ullah, Ahmad Faizal
Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Elektro, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia Email: 1,* 11950511768@students.uin-suska.ac.id, 2 hilman.zarory@uin-suska.ac.id, 3 auliaullah@uin-suska.ac.id,
4 ahmad.faizal@uin-suska.ac.id Email Penulis Korespondensi: 11950511768@students.uin-suska.ac.id Submitted: 20/06/2024 ; Accepted: 26/06/2024 ; Published : 27/06/2024
Abstrak− Dalam budidaya ikan lele ada beberapa hal yang harus diperhatikan, hal tersebut yaitu suhu air kolam ikan lele. Suhu yang tinggi berdampak stres terhadap ikan, jika suhu rendah menghambat pertumbuhan pada ikan. Pembudidaya ikan lele saat ini sebagian besar pengecekan suhu air secara manual,  dengan mendatangi kolam untuk pengecekan dengan alat ukur manual,  hal tersebut  memiliki kekurangan untuk  akurasi  dan  memakan  waktu.  Untuk  mengatasi  masalah  tersebut, penelitian  ini  membahas mengontrol dan memonitoring suhu kolam ikan lele menggunakan PLC Outseal Mega V.3 dan Sensor BGT-D718-PH berbasis Internet of Things (IoT). Dengan kendali Plc Outseal Mega V.3 yang mengatur status logika on off perangkat yang terhubung ke Plc, salah satu nya yaitu sensor suhu Bgt-D718-Ph. Sensor tersebut sebagai input pembaca nilai suhu kolam yang menggantikan alat  ukur  manual,  maka  itu  sistem  mengecek  suhu  air  kolam  secara  otomatis.  Kemudian  data  sensor  suhu  dikumpulkan  dan ditampilkan  pada  aplikasi  Blynk  secara  realtime  menggunakan  Esp8266  melalui  jaringan  internet.  Tujuan  utama  penelitian  ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pemeliharaan ikan lele dengan  mengontrol dan memantau suhu air kolam ikan lele. Melalui integrasi teknologi IoT dan PLC, sistem dapat memantau suhu air secara real-time, mengontrol suhu air kolam dengan batas atas dan bawah apabila suhu tinggi dengan menggunakan aerator  sebagai sirkulasi air untuk menstabilkan suhu air kolam ikan lele dan memberikan notifikasi suara buzzer dan notifikasi Blynk jika suhu air kolam rendah tidak sesuai dengan kisaran yang diinginkan. Metode penelitian meliputi perancangan perangkat keras dan lunak, serta pengujian sensor dan pengujian sistem. Hasil dari penelitian sistem yang berbasis IoT mampu mengontrol suhu air kolam ikan lele agar suhu normal serta memonitoring suhu air kolam yang ditampilkan pada platfrom Blynk yang terkoneksi langsung dengan internet. Sensor suhu Bgt-D718-Ph berfungsi dengan baik dengan pembacaan rata rata error 1,71% dan 1,74%. Pada pengujia ini melakukan penelitian selama 14 hari dengan perbandingan  sensor  suhu  dan  alat  ukur  thermometer  dengan  pengambilan  data  pagi  dan  siang  hari  suhu  yang  terjadi  selama penelitian terdapat 2 kondisi dimana suhu tinggi dan suhu rendah. Didapatkan, terjadi penurunan suhu di siang hari dikarenakan cuaca hujan paling rendah di hari ke 4 dimana suhu mencapai 24,6 ℃. Kemudian terjadi kenaikan suhu dihari ke-7 mencapai 35,1℃ dapat diartikan suhu kolam terpapar sinar matahari yang panas. Nilai rata rata error sensor didapatkan 1,41% pada pagi hari dan 1,44% pada siang hari.
Kata Kunci: Sistem Kontrol; Monitoring; Suhu Air; Ikan Lele; Plc Outseal, Bgt-D718-Ph, IoT
Abstract− In cultivating catfish, there are several things that must be considered, namely the water temperature of the catfish pond. High temperatures have a stressful impact on fish, if low temperatures inhibit fish growth. Currently, most catfish farmers check the water temperature manually, by going to the pond to check with a manual measuring instrument, this has shortcomings in terms of accuracy and is time consuming. To overcome this problem, this research discusses controlling and monitoring the temperature of catfish ponds using the Outseal Mega V.3 PLC and Internet of Things (IoT) based BGT-D718-PH Sensor. With Outseal Mega V.3 PLC control which regulates the on and off logic status of devices connected to the PLC, one of which is the Bgt-D718-Ph temperature  sensor.  This  sensor  is  used  as  an  input  to  read  the  pool  temperature  value  which  replaces  manual  measuring instruments,  so  the  system  checks  the pool  water  temperature  automatically.  Then  the  temperature  sensor  data  is  collected  and displayed on the Blynk application in real time using Esp8266 via the internet network. The main aim of this research is to increase efficiency in raising catfish by controlling and monitoring the water temperature of catfish ponds. Through the integration of IoT and PLC technology, the system can monitor water temperature in real-time, control the temperature of the pond water with upper and lower limits if the temperature is high by using an aerator as water circulation to stabilize the water temperature of the catfish pond and provide buzzer sound notifications and Blynk notifications. if the pool water temperature is low and does not match the desired range. Research methods include hardware and software design, as well as sensor testing and system testing. The results of research on an IoT-based system are able to control the water temperature of the catfish pond so that it is at a normal temperature and monitor the temperature of the pond water which is displayed on the Blynk platform which is connected directly to the internet. The Bgt-D718-Ph temperature sensor functions well with average reading errors of 1.71% and 1.74%. In this test, research was carried out for 14 days by comparing temperature sensors and thermometer measuring instruments by taking morning and afternoon data. The temperature that occurred during the research was 2 conditions, namely high temperature and low temperature. It was found that there was a decrease in temperature during the day due to the lowest rainy weather on day 4 where the temperature reached 24.6 ℃. Then there was an increase in temperature on the 7th day reaching 35.1℃, which means the pool temperature was exposed to hot sunlight. The average sensor error value was found to be 1.41% in the morning and 1.44% in the afternoon.
Keywords : Control System; Monitoring; Water Temperature; Catfish; Plc Outseal, Bgt-D718-Ph, IoT

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  maritim  yang  memiliki  ribuan  pulau  dengan  wilayah  terbentang  sepanjang  3977  mil antara  Samudera  Hindia  dan  Samudera  Pasifik,  dari  luas  tersebut  75%  lautan  dan  25%  daratan[1].  Sektor  ini berkontribusi  dalam  penyediaan  bahan  pangan  hewani,  penyediaan  bahan  baku  untuk  mendorong  agroindustri,

## Building of Informatics, Technology and Science (BITS)
Volume 6, No 1, Juni 2024 Page: 245 − 256 ISSN 2684-8910 (media cetak) ISSN 2685-3310 (media online) DOI 10.47065/bits.v6i1.5375
menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha, serta menjaga melestarikan sumberdaya perikanan dan lingkungan hidup[2].
Salah  satu  jenis  ikan  yang  populer  adalah  ikan  lele,  yang  termasuk  keluarga catfish. Ikan  berkumis  ini merupakan komoditas perikanan unggulan, terutama budidaya air tawar di Indonesia, dan merupakan salah satu jenis yang paling  mudah  untuk dibudidayakan[3].  Menurut  Data  yang  dirilis  oleh  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan (KKP) Tahun 2022, produksi ikan lele di Indonesia mencapai 1,06 juta ton dengan nilai Rp18,93 triliun pada 2021. Secara  lebih rinci, produksi ikan lele dari  budidaya  mencapai 1,03 juta ton dengan nilai Rp17,79 triliun sepanjang tahun  tersebut.  Di  Riau  ikan  lele  mencapai    28  ton  dengan  nilai  Rp464  juta,  sementara  di  Pekanbaru  khususnya, produksi mencapai 7 ton dengan nilai Rp121 juta pada tahun 2021[4].
Budidaya  ikan  lele  dalam  kolam  menjadi  pilihan  popuer di  Kecamatan  Marpoyan  Damai,  Kota  Pekanbaru, Riau. Salah satu pemilik kolam ikan lele Fardu Farm, Abian Surya Nasita mahasiswa perikanan universitas padjajaran berlokasi  di  jln.  Nurasiyah,  marpoyan  damai,  Kota  Pekanbaru,  Riau  tertarik dengan  metode  ini  karena  pembuatan kolam terpal relatif mudah dan tidak memerlukan lahan yang luas, sehingga cocok untuk skala rumah tangga sampai dengan skala industri[5].
Budidaya  ikan  lele  adalah  jenis  budidaya  ikan  air  tawar  yang  diminati  oleh  masyarakat  karena  memiliki beberapa keistimewaan. Ikan lele dibudidaya dalam kolam dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu fase pembenihan, fase pembibitan  dan  fase  pembesaran.  Tujuan  dari  fase  pembenihan  bertujuan  menetaskan  telur  menjadi  larva,  fase pembibitan bertujuan menghasilkan ukuran tertentu dan fase pembesaran bertujuan untuk pemeliharaan ikan untuk siap konsumsi. Pembudidaya ikan lele sering mengalami kesulitan untuk mendapat kan bibit ikan lele karena harga yang  mahal.  Namum  pembudidaya  sangat  membutuhkan  bibit  ikan  lele  untuk  mendapatkan  hasil  panen  yang optimal[6]. Untuk fase pembibitan, bibit lele disortir dengan menggunakan bak seleksi untuk mencegah kanibalisme antar  bibit  dengan  ukuran  1-2  cm,  2-3  cm  dan  3-5  cm  yang  membutuhkan  waktu  kurang  lebih  dua  minggu  tiap penyortiran. Untuk kolam pembibitan I penyortiran dilakukan antara 14-20 hari dengan ukuran bibit 1-2 cm, untuk kolam pembibitan II dilakukan setelah 30 hari dengan ukuran bibit 2-3 cm dan seterusnya. Kualitas air adalah salah satu  faktor  yang  harus  diperhatikan  selama  pertumbuhan  bibit  ikan  lele  agar  ikan  lele  yang  dibudidayakan  tetap hidup[7].
Salah satu faktor penting dalam budidaya ikan lele adalah kualitas air, para pembudidaya telah menetapkan standar  minimal  untuk  kualitas  air  kolam,  agar  ikan  lele  tumbuh  dan  berkembang  dengan  optimal.  Dalam pengembangan dan kesehatan ikan, air adalah parmeter utama yang harus diperhatikan. Unuk menjaga kesehatan air kolam, dua parameter utama adalah pH air dan Suh air kolam ikan lele[8].
Suhu air kolam lele juga merupakan faktor penting dalam budidaya ikan lele karena suhu air memengaruhi reaksi  ikan  terhadap  pakan.  Suhu  air  yang  tidak  ideal  dapat  mengurangi  kemungkinan  hidup  ikan  lele.  Dengan perubahan cuaca yang dapat berubah secara ekstream saat ini, hujan terus menerus dan kemudian panas yang tinggi, suhu berubah drastis, menyebabkan stresa dan kematian ikan lele. Selain itu, salah satu  faktor yang menyebabkan pertumbuhan ikan lele menjadi kurang baik adalah kurang nya pengetahuan, yang berarti bahwa hasil panen ikan lele tidak dapat maksimal karena keterlambatan dalam mengendalikan pH dan suhu air yang ideal[9]. Suhu yang ideal untuk pertumbuhan ikan lele adalah 25-32℃, dengan suhu terbaik untuk pertumbuhan adalah 27-28℃[10].
Saat  ini,  kebanyakan  orang  masih  melakukan  pemantauan  suhu  air  dalam  kolam  budidaya  ikan  lele  secara manual dengan mengukur suhu air secara langsung, metode ini tentunya tidak efisien, memerlukan waktu yang lama dan  tidak  efektif.  Namun  adanya  kemajuan  teknologi  yang  memungkinkan  pemantauan  sushu  air  kolam  secara otomatis.  Teknologi Internet  of  Things (IoT)  teknologi  yang  menghubungkan  perangkat  smartphone  dengan  Plc outseal memlalui internet yang digunakan untuk aplikasi Blynk, menjadikannya lebih mudah bagi pembudidaya untuk memantau kolam otomatis tanpa harus pergi ke kolam ikan secara langsung[11].
Sensor Bgt-D718-Ph ini berukuran kecil, ringan, dan mudah dipasang dan dirawat. Sinyal industri standart (0- 5v, 0-10v, 4-20 mA, ModbusRTU485) dapat digunakan berbagai peralatan pemantauan waktu nyata dilokasi. Sensor ini banyak dilakukan dalam situasi dimana perlu mengukur dan mengotrol pH dan suhu. Ini dapat dihubungkan dengan semua jenis perangkat kontrol dan instrumen, tampilan untuk memantau status ph dan suhu secara online. Sensor yang dilengkapi protokol komunikasi Modbus485 hanya dapat berinteraksi dengan serial komunikasi modbus485 seperti yang dimiliki Plc Outseal[12]. Modbus awalny dirilis oleh Modicon pada tahun 1979 dan digunakan pada Plc bersifat open source dan banyak digunakan di industri. Sebagai sistem komunikasi, ada kemungkinan untuk menambahkan titik  simpul  pengukuran.  Ini  memungkin  master  untuk  memantau  data  dari  slave  yang  jauh.  Komunikasi  data menggunakan protokol modbus yang digunakan pada Plc Outseal[13]. Protokol modbus adalah protokol komunikasi yang  digunakan  oleh  Plc,  untuk  berkomunikasi  antara  slave  dan  master.  Protokol  modbus  mengirimkan  data  dari berbagai register  16  bit.  Protokol  ini memili  kemampuan untuk mengatur  sejumlah  slave  yg  terhubung  ke  master, dengan  menggunakan  aplikasi  Modbus  Poll  dan  Modbus  Slave  pada  laptop  untuk  memrprogram  pengiriman  data protokol modbus[14].
Programmable Logic Controller (Plc) adalah salahsatu teknologi yang berkembang pesat saat ini merupakan milik karya anak bangsa. Plc mengontrol perangkat lain apabila perangkat tersebut terkoneksi dengan nya, dengan mengatur keadaan logika. Pentingnya Plc harganya yang lebih murah daripada Plc lainnya. Banyak sistem kendali industri untuk menghidupkan relay, motor, dan servo. Dengan memprogram nya pada software Outseal Studio[15].
Penelitian ini mempunyai penelitian terkait dari jurnal terdahulu “Sistem Kontrol Monitoring Suhu Dan Kadar Oksigen Pada Kolam Budidaya Ikan Lele” membuat sistem monitoring kadar oksigen dan suhu air kolam budidaya

## Building of Informatics, Technology and Science (BITS)
Volume 6, No 1, Juni 2024 Page: 245 − 256 ISSN 2684-8910 (media cetak) ISSN 2685-3310 (media online) DOI 10.47065/bits.v6i1.5375
ikan lele berbasis IoT, dengan menggunakan sensor dissolved oksigen dan sensor suhu DS18B20 kemudian data yang dikirim ke database ditampilkan pada website dan mobile phone[16].
Penelitian lain berikutnya “Otomatisasi Monitoring Dan Pengaturan Keasaman Larutan Dan Suhu Air Kolam Ikan Pada Pembenihan Ikan Lele” penelitian membuat sistem monitoring secara berkala untuk menjaga kestabilan kada ph dan suhu air dengan alat yang digunakan sensor ph, LM35 sebagai sensor suhu dan sensor ultra sound HCSR- 04 kemudian output pengukuran ditampilkan pada Lcd dalam bentuk grafik[17].
Penelitian dengan judul “Sistem Monitoring Budidaya Ikan Lele Berbasis IoT Menggunakan Raspebrry PI” merancang sebuah alat penilitian untuk membantu memantau dan mengontrol kualitas air kolam berbasis IoT, dengan memanfaatkan sensor ph, sensor suhu dan relay mengatur aerator oksigen air. Data sensor direkam oleh Raspbery PI diolah menjadi informasi melalui internet secara otomatis, kemudia ditampilkan pada platfrom dengan model mobile web[18].
Penelitian terkait lainnya “Sistem Pengendali Suhu Dan pH Pada Kolam Ikan Lele Berbasis IoT Pada Desa Kutaringin Kabupaten Banjarnegara” merangkai alat guna untuk memantau dan mengontrol kualitas suhu dan ph air kolam ikan lele dengan menggunakan sensor pendeteksi suhu, ph, heater, dan pompa air, data sensor melalui database menggunakan google firebase[19].
Penelitian terkait berikutnya “Rancang Alat Ukur Sistem Monitoring Ph dan Suhu Kolam Ikan Lele Berbasis IoT  Dengan  Esp8266”  penelitian  membuat  sebuah  sistem  montoring  ph  dan  suhu  dengan  penambahan  IoT memberikan  efisensi  waktu  dalam  pemantauan  kualitas  air  kolam  secara  realtime  tanpa  harus  kelokasi.  Dengan mengggunakan  sensor  ph  dan  sensor  DS18B20  dan  mikrokontroller  NodeMCU  Esp8266  yang  dilengkapi  module WiFi didalamnya[20].
Dari penilitian terkait diatas,  peniliti membuat penelitian berbeda dari penelitian sebelumnya, dari beberapa penilitan tersebut menggunakan Raspberry PI dan Aduino Uno sebagai kendali, sensor suhu ds18b20 beberapa sensor dan  tampilan  data  sensor  di  mobile  web  dalam  bentuk  grafik.  Penelitian  ini  memperbarhui  menggunakan  sistem kontrol  dan  monitoring  suhu  air  kolam  ikan  lele  berbasis  IoT  dengan  menggunakan  Plc  Mega  V.3  sebagai  pusat kendali  yang  terhubung  dengan  sensor  Bgt-D718-Ph  yang  mana  sensor  ini  dilengkapi  dengan  serial  komunikasi modbus  Rs485  yang  dapat  dikomunikasikan  dengan  Plc.  Kemudian  penelitian  ini  dilengkapi  dengan  pemanfaatan sistem IoT memanfaatkan module Esp8266 yang dapat monitoring suhu dengan menggunakan konektivitas internet yang tehubung melalui aplksi Blynk sebagai tampilan data sensor. Ini mempermudah pembudidaya dalam memantau suhu air kolam ikan lele melalui smartphone. Kemudian penelitian ini mengiplementasikan ke kolam ikan lele milik salah satu pembudidaya Fardu Farm yang berada di Marpoyan damai, Pekanbaru. Tujuan dari penelitian utama ialah membantu  mengontrol  suhu  air  kolam  dengan  mensirkulasi  air  kolam  dengan  menggunakan  aerator  mesin  pompa secara otomatis serta pembudidaya kolam ikan lele mengetahui kondisi suhu air kolam ikan lele melalui aplikasi Blynk melalui  smarthphone  pengguna.  Dengan  adanya  sistem  ini  memberikan  kontribusi  penting  dalam  meningkakan efisiensi  dan  efektivitas  budidaya  ikan  lele  dengan  memanfaatkan  sistem  kontrol  otomatis  dan  monitoring  IoT mempermudah memberikan informasi suhu air kolam kepada pembudidaya dalam membudidayakan ikan lele.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1 Tahapan Penelitian
Metode penelitian ialah kegiatan dengan  dilakukan mengumpulkan dan mencari data informasi yang berhubungan dengan penelitian jurnal yang sama untuk dapat merancang sebuah sistem. Pada saat perancangan dibutuhkan metode penelitian agar proses berjalan dengan baik dan mencapai tujuan penelitian.

## Gambar 1. Diagram Penelitian
Pada gambar 1 merupakan diagram penelitian yang mempunyai beberapa tahapan, yang pertama melakukan anilisis dan perumusan masalah yang dibuat peneliti, kemudian studi literatur melakukan review jurnal pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik  penelitian. Melakukan perancangan perangkat keras dan perangkat lunak menghubungkan setiap komponen yang terhubung keseluruhan.  Perancangan perangkat penelitian yang terdiri dari beberapa komponen, seperti Plc Outseal Mega V.3 sebagai kendali, sensor Bgt-D718-Ph sebagai input suhu air kolam ikan lele. Output yang di hasilkan berupa motor  pompa sebagai aerator  kolam ikan lele, buzzer sebagai notifikasi suara  dilapangan.  Kemudian  data  dari  sensor  diolah  modul  Esp8266  sebagai  IoT  monitoring  kolam  ikan  yang ditampilkan pada aplikasi Blynk terhubung ke internet.Setelah melakukan perancangan melakukan tahap pengujian alat  yang  di  kalibrasi  kan  terlebih  dahulu  apakah  sistem  kerja  dari  alat  berjalan  dengan  baik.  Setelah  melakukan pengujian alat tahap akhir pengimplemetasian alat dikolam ikan lele Fardu Farm serta menguji apakah seluruh sistem bekerja dengan baik sesuai dengan pengukuran
2.2 Perancangan Perangkat Keras
Analisis dan rumusan masalah Studi Literatur Perancangan Penelitian Pengujian Implementasi

## Building of Informatics, Technology and Science (BITS)
Volume 6, No 1, Juni 2024 Page: 245 − 256 ISSN 2684-8910 (media cetak) ISSN 2685-3310 (media online) DOI 10.47065/bits.v6i1.5375
Perancangan  perangkat  alat  keras  merupakan  bagaimana  cara  kerja  alat  yang  telah  dirancang.  Komponen  yang digunakan  yang  dihubungkan  antar  sistem  dapat  teridentifikasi.  Perancangan  perangkat  keras  peneliti mengidentifikasi kebutuhan untuk membangun perancangan  sesuai tujuan yang di inginkan. Cara kerja alat ditujukan pada gambar 2 berikut.

## Gambar 2. Blok Diagram Perangkat Keras
Diagram  blok  pada  gambar  2  untuk  sistem  pemantauan  dan  kontrol  suhu  pada  pembibitan  kolam  ikan  lele menggambarkan alur kerja perangkat. Terdapat input , proses, dan Output. Sensor suhu BGT-D718-PH sebagai input sensor suhu membaca suhu di kolam ikan, kemudian data ini diproses oleh PLC Outseal sebagai pusat pengendalian. Setelah  diproses  output  yang  dikeluar  berupa  action  dan  notifikasi  berupa  output  pompa,  pilot  lamp  dan  buzzer. Kemudian,  data  yang  dikelola  oleh  plc  terkoneksi  ke  internet  melalui  serial  komunikasi  antar  perangkat  modul Esp8266 sebagai IoT ditampilkan melalui layar LCD dan mengirim data ke smartphone pengguna melalui Blynk.
Perancangan  perangkat  keras  juga  mendesain  skematik  rangkaian.  Perancangan  ini  merangkai  seluruh komponen yang  digunakan  pada  sistem  ini  yang  terhubung  antar  pin  pin  yang    saling  terhubung  antar  komponen, sehingga sisitem ini berfungsi dan bekerja dengan baik. Berikut rancangan rangkaian pengkabelan sistem kontrol dan monitoring suhu kolam ikan lele pada gambar 2.
Gambar 3. Skematik Rangkaian Suhu Air Kolam Ikan Lele
Pada gambar 3 skematik rangkaian merupakan alur penggabungan seluruh rangkaian sistem yang digunakan pada suhu kolam ikan lele yang di letakkan pada kotak panel rangkaian. Adapun fungsi dari setiap komponen pada gambar 3, yaitu :
a. Plc Outseal Mega V.3 sebagai Kontroller (Kendali) Seluruh Sistem b. Bgt-D718-Ph sebagai Input Sensor Membaca Nilai Suhu Kolam
c. Esp8266 modul IoT Penghubung Plc dan Blynk
d. Lcdi2c berfungsi menampilkan Nilai Suhu Kolam di Lapangan
e. Relay 220v sebagai Saklar Penghubung Motor Pompa dan Pilot Lamp
f. Buzzer memberikan Notifikasi Suara Jika Suhu Rendah
g. Mesin Pompa sebagai Aerator Menetralkan Air Kolam Ikan Lele
h. Pilot Lamp sebagai Indikator Lampu Jika Motor Pompa Hidup
i. Power Supply memberikan Sumber Daya Bagi Plc Outseal.
LCD
Blynk Esp8266
Sensor BGT- D718-PH PLC Outseal Mega V.3 Buzzer Internet Pilot Lamp Relay Relay Pompa

## Building of Informatics, Technology and Science (BITS)
Volume 6, No 1, Juni 2024 Page: 245 − 256 ISSN 2684-8910 (media cetak) ISSN 2685-3310 (media online) DOI 10.47065/bits.v6i1.5375
Tahap awal perancangan rangakaian, proses pertama menghubungkan sensor suhu Bgt-D718-Ph dengan Plc Outseal Mega V.3 antar pin komponen untuk membaca range sensor sesuai data sheet, kemudian merangkai rangkaian Usb Rs485 to sensor Bgt-D718-Ph dengan memprogram sensor menggunakan aplikasi modbus poll.
Gambar 4. Usb Rs485 to Sensor Suhu Bgt-D718-Ph
Pada gambar 4, menghubungkan usb rs485 ke laptop/ komputer untuk mulai memprogram membaca nilai range pada  sensor  yang  dikoneksikan  menggunakan  aplikasi  modbus  poll  sesuai data  sheet  yang  ada  pada  sensor, untuk mengaktifkan sensor suhu Bgt-D718-Ph dihubungkan ke power supply 24v. Berikut data sheet dari sensor Bgt-D718- Ph.
Tabel 1. Data Sheet Sensor Bgt-D718-Ph Parameter Teknis Nilai Parameter Rentang Pengukuran -20℃ ~ +80℃ Akurasi pengukuran ±0,5℃ Input Tegangan DC : 12v ~ 24v (<50mV) Output DC 0-5v DC 0-10v 4-20 mA ModbusRTU485
Tabel  1,  data  sheet  sensor  Bgt-D718-Ph  dengan  rentang  suhu  pengukuran  -20℃  ~  +80℃  dengan  akurasi pengukuran ±0,5℃, kemudian input tegangan yang diperlukan 12-24v dengan bantuan power supply, Output yang dikeluarkan dari sensor sebesar 0-5v, 0-10v Dc. Dilengkapi dengan komunikasi Modbus Rs485 yang dihubungkan dengan Plc Outseal.
(a) (b) (c)
Gambar 5. Tampilan pengaturan pada modbus poll
Terlihat  pada  gambar  5  tahap  pengaturan  pada  modbus  poll  ,  pada  gambar  (a)  connection  setup  serial  port membaca port 3 pada laptop yang terhubung dengan usb Rs485, gambar (b) Kode fungsi yang ada pada sensor 03 read holding register, dan gambar (c) tampilan nilai dari sensor suhu Bgt-D718-Ph dengan nilai range 80℃.
Pada  gambar  6,  sebelum  melakukan  memprogram  sensor  suhu  Bgt-D718-Ph  harus  terhubung  dengan  Plc Outseal antar pin to pin agar  tahap program sensor Bgt-D718-Ph dengan Plc Outseal studio terkoneksi berhasil, MF3

## Building of Informatics, Technology and Science (BITS)
Volume 6, No 1, Juni 2024 Page: 245 − 256 ISSN 2684-8910 (media cetak) ISSN 2685-3310 (media online) DOI 10.47065/bits.v6i1.5375
Ya Ya Tidak Tidak
pada  outseal  studio  penggunaan  Modbus  Function  03sesuai  kode  fungsi  milik  sensor  Bgt-D718-Ph.  Dengan  hasil pembacaan sensor pada Integer 1 dengan nilai suhu 80℃, sensor berhasil diprogram sebagai slave dan plc sebagai master tugas nya membaca register dari slave pada sensor.

## 2.3 Perancangan Perangkat Lunak
Perancangan perangkat lunak merupakan langkah kunci dalam pembuatan program yang akan dimasukkan ke dalama PLC  Outseal.  Program  tersebut  dibuat  menggunakan  perangkat  lunak  Outseal  Studio.  Selanjutbya,  disusun  desain perangkat lunak dalam bentuk diagram alir (flowchart).
Gambar 7. Flowchart Sistem Kontrol dan Monitoring Suhu Air Kolam Ikan Lele
Flowchart  pada  gambar  7.  Ketika  sistem  diaktifkan,  proses  inisialisasi  program  akan  dimulai.  Setelahnya, sensor Bgt-D718-ph akan memulai membaca suhu kolam sesuai kondisi dikolam. Data suhu tersebut akan dianalisa oleh sensor menggunakan program yang telah dimasukkan pada Plc Outseal. Data suhu kolam ikan lele kemudian akan ditampilkan pada layar LCD dan aplikasi Blynk.  Jika suhu >35℃, pompa akan secara otomatis akan diaktifkan sebagai  aerator  kolam  ikan  lele  aktif  selama  15  menit  dan  lampu    pilot  lamp  menyala  tanda  pompa  air  hidup. Sebaliknya,  jika  suhu  <24℃  buzzer  aktif  sebagai  notifikasi  suara.  Selain  itu,  IoT  berfungsi  memonitoring  selama pembacaan suhu kolam berjalan secara realtime agar memudahkan pemilik kolam melihat informasi suhu air kolam sehingga memudahkan pembudidaya mengetahui kondisi suhu air kolam ikan lele.

## 2.4 Perancangan IoT
Perancangan IoT langkah merancang sebuah sistem Iot terdapat beberapa langkah untuk menjadi monitoring suhu air kolam  otomatis.  Langkah  ini  menghubungkan  Plc  dengan  aplikasi  Blynk,  yang  mana  jadi  penghubung  antar  dua perangkat  ini  membutuhkan  sebuah  program  yang  tertanam  pada  perangkat  Esp8266  seabgai  penghbung  antar perangkat.
Mulai Inisialisasi Program Baca Sensor Suhu BGT-D718-PH Tampilan Nilai Suhu Air kolam Pada Blynk dan LCD Suhu >35 Suhu <24 Pompa dan Pilot Lamp On Buzzer On Selesai

## Building of Informatics, Technology and Science (BITS)
Volume 6, No 1, Juni 2024 Page: 245 − 256 ISSN 2684-8910 (media cetak) ISSN 2685-3310 (media online) DOI 10.47065/bits.v6i1.5375
Gambar 8. Blok Diagram Perancangan Menghubungkan Esp8266 to Plc Outseal Mega V.3
Gambar 8 merupakan perancangan IoT langkah perancangan menghubungkan Plc Outseal Mega V.3 dengan aplikasi  Blynk,  dikarenakan  sistem  IoT  perlu  nya  modul  wifi  yang  menggunakan  akses  internet,  diperlukan menggunakan  modul  wifi  yaitu  Esp8266.  Esp8266  sebelum  digunakan,  perlu  nya  pemrograman  oleh  karena  itu diperlukan  aplikasi  arduino.  Aplikasi  arduino  digunakan  sebagai  memprogram  modul  Esp8266  sebagai  fungsi penghubung antara Plc Outseal dan aplikasi Blynk.
Tahap  awal  sebelum  menghubungkan  Plc  dengan  Blynk,  menghubungkan  rangkaian  Plc  Outseal  dengan Esp8266  dengan  menghubungkan  pin  Rx  dan  Tx  pada  Plc  Outseal  dengan  moodul  Esp8266.  Alamat  data  diubah menjadi  data  integer  menggunakan  fungsi copy pada  aplikasi  outseal  studio.  Data  integer  tersebut  dimasukkan  ke virtual  pin  Blynk  diprogram  di  aplikasi  Arduino.  Terakhir,  mengatur  datastream  pada    aplikasi  Blynk  agar  data ditampilkan pada antarmuka Blynk. Proses ini menunjukkan bahwa data dari Plc Outseal dikirimkan dan ditampilkan melalui aplikasi Blynk.

## Gambar 9. Membuat Alamat Pada Plc Outseal Menjadi Data Integer
Pada gambar 9 membuat alamat pada plc outsel diubah menjadi data integer di aplikasi Outseal Studio. Dilihat bahwa ketika alamat S.1 dalam kondisi tidak terhubung nilai I.2 bernilai 0, jika alamat S.1 dalam kondisi terhubung nilai I.2 berubah menjadi 1. Proses ini terlihat alamat dapat diterjemahkan menjadi data integer untuk pengolahan data sistem.
Setelah  membuat  memporgram  alamat  pada  Plc  Outseal  menjadi  integer,  langkah  selanjutnya  membuat program pada aplikasi arduino yang ditanamkan pada perangkat Esp8266 yang menghubungkan antar Plc dan Blynk melalui koneksi internet.
Gambar 10. Memasukkan Data Integer Virtual Pin Blynk
Pada gambar 10 memasukkan data integer ke virtual pin Blynk di aplikasi Arduino. Pada gambar diatas terihat bahwa  “reg[0]”  untuk  data  integer  I.1,  regs[1]  untuk  data  integer  I.2,  dan  seterusnya,  aritinya  jika  menggunakan Integer I.2 maka datastream yang digunakan yaitu V4. Proses ini diartikan bahwa data integer yang dihasilkan dari alamat dapat diubah dihubungkan dengan virtual pin datastream di aplikasi Blynk.
Setelah memprogram data integer virtual pin Blynk, membuat pin datastream pada aplikasi Blynk ini bertujuan mengatur setiap pin yang digunakan oleh setiap komponen.
Membuat Alamat Plc Menjadi Data Integer Masukkan Integer Ke Virtual Pin Blynk Di Arduino Atur Datstream Pada Aplikasi Blynk

## Building of Informatics, Technology and Science (BITS)
Volume 6, No 1, Juni 2024 Page: 245 − 256 ISSN 2684-8910 (media cetak) ISSN 2685-3310 (media online) DOI 10.47065/bits.v6i1.5375
Gambar 11. Mengatur Pin Datastream Pada Blynk
Pada gambar 11 mengatur datastream dengan menginputkan virtual pin yang digunakan dengan mengatur tipe data  integer.  Tahap  ini  dapat  dipastikan  bahwa  data  yang  dikirimkan  ke  virtual  pin  di  Blynk  dapat  diterima  dan ditampilkan dalam data integer yang sesuai.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  perancangan  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  secara  langsung  diimplementasikan  pada  kolam  ikan  lele FARDU  FARM  di  jln.  Nurasiyah,  marpoyan  damai,  Kota  Pekanbaru,  Riau.  Pemilik  pembudidaya  kolam  yang membudidayakan beragam ikan salah satunya ikan lele.
Gambar 12. Kondisi Kolam Ikan Lele dan Alat Sistem Kontrol
Hasil implementasi alat ditunjukkan pada gambar 5 t erlihat kolam ikan lele beserta sistem kontrol yang telah dipasang sebagai bagian dari sistem pemantauan dan pengendalian kolam lele. Kolam ikan lele ini dibuat dari terpal dengan ukuran 4x4 m dan memiliki kedalaman air sebesar 40 cm, serta berlokasi di luar ruangan. Sensor suhu dipasang di  tepi  kolam,  sementara  pompa  air  ditempatkan  di  tepi  kolam  dan  penyaringan  di  tengah  kolam.  Untuk  sistem rangkaian,  perangkatnya  dirangkai  dalam  sebuah  kotak  panel  kayu  untuk  keamanan,  dan  kotak  panel  tersebut diletakkan  di  dalam  ruangan  tertutup  agar  terhindar  dari  hujan,  sehingga  tidak  membahayakan  sistem  bagi pembudidaya kolam ikan. Tampilan alat sedang aktif dengan menampilkan lcd sebagai informasi kolam ikan dengan pilot lamp berwarna kuning sebagai notifikasi lampu tanda, apakah suhu sedang tinggi dan juga buzzer terletak kiri bawah panel tanda notifikasi suara suhu terlalu rendah.

## 3.1 Pengujian Sensor
Pengujujian  sensor  merupakan  pengujian  mengkalibrasi  kan  alat  sensor  dengan  suhu  air  kolam  apakah  sensor membaca  data  suhu  kolam  sesuai  dengan  pembacaan  alat  ukur  digital.  Pengambilan  kalibrasi  sensor  dilakukan bertujuan untuk mengetahui error dari sensor tersebut.

## Building of Informatics, Technology and Science (BITS)
Volume 6, No 1, Juni 2024 Page: 245 − 256 ISSN 2684-8910 (media cetak) ISSN 2685-3310 (media online) DOI 10.47065/bits.v6i1.5375
Pengujian  sensor  dilakukan  mengetahui  perbandingan  nilai  pada  gambar  13,  dengan  dikalibrasi  nya  sensor melihat berapa besar nilai error pada sensor dan thermometer. Dilihat menggunakan sensor suhu menunjukan suhu kolam dengan nilai 32,9 ℃, sementara dengan menggunakan thermometer dapat membaca suhu dengan nilai 32,6℃ didapat selisih 0,3.
Tabel 2. Pengujian Sensor Bgt-D718-Ph Jadwal Pengujian Ke Sensor Suhu BGT-D718-PH  (°C) Thermometer (°C) Selisih (°C) Error (%) Pagi 1 26,8 26,5 0,3 1,1 2 26,6 26,1 0,5 1,9 3 26,7 26,3 0,4 1,5 4 27,5 26,9 0,6 2,2 5 27,9 27,5 0,4 1,4 6 27,9 27,4 0,5 1,8 7 28,4 27,8 0,6 2,1 Rata-rata 27,4 26,9 0,4 1,71% Siang 1 27,5 26,9 0,6 2,2 2 26,6 26,2 0,4 1,5 3 26,7 26,3 0,4 1,5 4 30,8 30,3 0,5 1,6 5 31,5 30,8 0,7 2,2 6 31 30,5 0,4 1,6 7 30,8 30,3 0,5 1,6 Rata-rata 29,2 28,7 0,5 1,74%
Berdasarkan pengujian sensor pada tabel 2, pengujian sensor menggunakan alat ukur thermometer digital dan sensor  BGT-D718-PH,  dengan  pengujian  dilakukan  setiap  pagi  jam  08.00  dan  siang  hari  jam  14.00  selama  7 hari dengan titik berbeda tempat pengujian untuk melihat selisih dari sensor suhu. Berdasarkan hasil perhitungan nilai Rata rata  error  pada  sensor  BGT-D718-PH  dibanding  dengan  hasil  pengukuran  thermometer  pagi  hari  rata  rata  sensor 27,4℃, thermometer 26,9℃ selisih 0,4℃ dan error yang didapat 1,71%, kemudian pada siang hari rata rata sensor 29,2℃, thermometer 28,7℃, selisih 0,5℃ dan erorr yang didapat 1,74%.

## 3.2 Pengujian Seluruh Sistem
Pengujian  seluruh  sistem  merupakan  pengujian  seluruh  sistem  alat  dimulai  dengan  pembacaan  sensor  yang ditampilkan pada aplikasi Blynk dan juga output dari sistem bekerja setelah komponen bekerja. Pengujian diantaranya hasil dari IoT fungsi nya memonitoring suhu air kolam ikan lele sesuai dengan kondisi dikolam ikan lele. Kemudian pembacaan data sensor yang ditampikan pada platfrom antara Blynk.

## Gambar 14. Tampilan Monitoring Suhu Kolam Pada Aplikasi Blynk IoT
Pengujian blynk terlihat tampilan pada gambar 14. Blynk pada gambar (a) memperlihat blynk sedang online dengan terlihat nya tampilan nilai suhu pada dashboard “suhu air kolam” dengan nilai pengukuran suhu air kolam, pada gambar (b) terlihat blynk dalam kondisi offline dikarenakan blynk tidak dapat diakses karna tidak adanya akses internet  tersambung,  kemudian  gambar  (c)  terlihat notifikasi  blynk  Iot  masuk  sebagai  tanda pemberitahuan  bahwa kolam dalam kondisi suhu rendah. Dari pengujian tersebut blynk berhasil memonitoring suhu air kolam.

## Building of Informatics, Technology and Science (BITS)
Volume 6, No 1, Juni 2024 Page: 245 − 256 ISSN 2684-8910 (media cetak) ISSN 2685-3310 (media online) DOI 10.47065/bits.v6i1.5375
Gambar 15. Hasil Pengujian Pembacaan Suhu Air Kolam Suhu Tinggi
Hasil  Pengujian  pembacaan  suhu  air  kolam  ikan  suhu  tinggi  pada  gambar  15,  pada  hasil  ini  sistem  yang diprogram yang diupload  pada plc, menentukan batas nilai suhu yang telah diprogram, program dengan nilai Suhu tinggi  35℃. Kemudian memilki outpout yang terlihat pada panel dan juga Blynk, Blynk sebagai IoT memonitoring suhu pada kolam terlihat dari hasil pengujian suhu tinggi dengan nilai 35 ℃ maka pompa on dengan tanda lampu pilot berwarna kuning menyala selama 15menit dengan jeda 5 menit. Jika suhu tidak normal suhu pompa akan berulang hidup dengan waktu telah ditetapkan program,  hingga suhu kembali normal dan pompa otomatis akan mati.
Gambar 16. Hasil pembacaan suhu kolam jika suhu rendah
Hasil pembacaan suhu kolam jika suhu rendah   pada gambar 16,  jika suhu rendah pembacaan sensor suhu akan diterlihat tampil di aplikasi blynk terlihat suhu 24℃ suhu rendah ini memiliki output berupa buzzer aktif selama 15  detik,  notifikasi  otomatis  akan  masuk  melalui  aplikasi  blynk  pada  smartphone  pengguna  jika  buzzer  ingin dimatikan secara manual dengan ditambahkan nya tombol manual dengan menekan “stop alarm” maka alarm akan berhenti.

## 3.3 Analisa Hasil
Pada grafik merupakan hasil pengujian alat selama 14 hari, pengambilan data dilakukan pagi hari dan siang hari setiap 14 harinya. Suhu yang terjadi selama penelitian terdapat 2 kondisi dimana suhu tinggi dan suhu rendah.
Tabel 3. Hasil Pengujian Sistem Kontrol dan Monitoring Suhu Air Kolam Ikan Lele
Hari Pagi(08.00) Siang (14.00) Sensor Suhu Bgt- D718-Ph Alat Ukur Error Sensor Suhu Bgt- D718-Ph Alat Ukur Error 1 26 25.7 1,16 26.9 26.5 1,50 2 26.3 26 1,15 27.1 26.8 1,11 3 26.6 26.3 1,14 27.3 26.9 1,48

## Building of Informatics, Technology and Science (BITS)
Volume 6, No 1, Juni 2024 Page: 245 − 256 ISSN 2684-8910 (media cetak) ISSN 2685-3310 (media online) DOI 10.47065/bits.v6i1.5375
4 25.5 25 2 24.6 24.3 1,23 5 27.1 26.8 1,11 28.6 28.2 1,41 6 27.7 27.2 1,83 30.8 30.4 1,31 7 29.6 28.9 2,42 35.1 34.8 0,86 8 28.2 27.8 1,43 32.3 32 0,93 9 28.1 27.7 1,44 32.1 31.7 1,26 10 28.7 28.4 1,05 32.5 32.1 1,24 11 27.9 27.6 1,08 31.2 30.8 1,29 12 28.3 27.9 1,43 32.9 32.5 1,23 13 28.6 28.2 1,41 32.1 31.7 1,26 14 27.1 26.8 1,11 29.7 29.4 1,02 Rata- Rata 27,5℃ 27,1℃ 1,41 % 30,2℃ 29,7℃ 1,44%
Didapatkan pada tabel 3 terjadi penurunan suhu di siang hari dikarenakan cuaca hujan paling rendah di hari ke 4 dimana suhu mencapai 24,6 ℃. Kemudian terjadi kenaikan suhu dihari ke-7 mencapai 35,1℃ dapat diartikan suhu kolam terpapar sinar matahari yang panas. Nilai rata rata error sensor didapatkan 1,41% pada pagi hari dan 1,44% pada siang hari. Dari pengujian tersebut sensor suhu dan kendali Plc Outseal berhasil mengontrol dan monitoring suhu kolam ikan lele dengan kontrol aerator mesin pompa aktif selang beberapa menit untuk mensirkulasi air kolam agar tetap normal serta data suhu sensor yang ditampilkan pada aplikasi Blynk secara realtime.

## 4. KESIMPULAN
Peneliti  merancang  sebuah  sistem  yang  dapat  mengontrol  dan  memantau  suhu  air.  Hasil  pengujian  menunjukkan sistem dapat bekerja dengan baik, baik dalam pengukuran suhu air kolam oleh sensor, kontrol suhu air kolam otomatis maupun monitoring suhu air kolam ikan lele pengiriman data secara real-time melalui aplikasi Blynk selama 14 hari. Baik dalam pengujian sensor sensor BGT-D718-PH dibanding dengan hasil pengukuran thermometer pagi hari rata rata sensor 27,4℃, thermometer 26,9℃ selisih 0,4℃ dan error yang didapat 1,71%, kemudian pada siang hari rata rata sensor 29,2℃, thermometer 28,7℃, selisih 0,5℃ dan erorr yang didapat 1,74%. Kemudian pengujian IoT selama penelitian  berhasil  memonitoring  suhu  air  kolam  ikan  lele  pada  tampilan  platfrom  pada  tampilan  Blynk  secara realtime. Dari hasil pengujian keseluruhan sistem selama 14 hari, didapatkan, terjadi penurunan suhu di siang hari dikarenakan cuaca hujan paling rendah di hari ke 4 dimana suhu mencapai 24,6 ℃. Kemudian terjadi kenaikan suhu dihari  ke-7  mencapai  35,1℃  dapat  diartikan  suhu  kolam  terpapar  sinar  matahari  yang  panas.  Nilai  rata  rata  error sensor didapatkan 1,41% pada pagi hari dan 1,44% pada siang hari. Dari pengujian tersebut sistem berhasil mengontrol dan monitoring suhu kolam ikan lele dengan batas atas 35,1℃  dan bawah pada suhu 24,6 ℃ mampu mengontrol suhu jika  melebihi batas nya sehingga suhu kembali normal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting  dalam  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  budidaya  ikan  lele  dengan  memanfaatkan  sistem  kontrol otomatis  dan  monitoring  IoT  memudahkan  memberikan  informasi  suhu  air  kolam  ikan  yang  dapat  membantu pembudidaya dalam membudidayakan kolam ikan lele.

## REFERENCES
[1] R. Jeprianto and R. N. Rohmah, “Monitoring dan Controlling Kadar Ph pada Air Kolam Ikan dengan Menggunakan Aplikasi Blynk Berbasis Esp Node Mcu,” Emit. J. Tek. Elektro , vol. 21, no. 2, pp. 95–102, 2021, doi: 10.23917/emitor.v21i2.13874.
[2] A. Susanto, A. Hamzah, R. Irnawati, H. S. Nurdin, and N. Supadminingsih, “KETAHANAN PANGAN PERIKANAN DI PROVINSI BANTEN The Role of Capture Fisheries Sector in Supporting Food Security of Fishery in Banten,” J. Local Food Secur. , vol. 1, no. 1, pp. 9–17, 2020.
[3] S.-  Wathon,  “Peningkatan  Performa  Budidaya  Lele  Dumbo  (Clarias  garipenus,  Burch)  Di  Desa  Serut  Kecamatan  Panti Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur,” War. Pengabdi. , vol. 12, no. 2, p. 298, 2018, doi: 10.19184/wrtp.v12i2.8118.
[4] Bps Provinsi Riau, Provinsi Riau Dalam Angka 2023 . ©BPS Provinsi Riau/BPS-Statistics of Riau Province, 2023. [Online]. Available: https://riau.bps.go.id/publication/2023/02/28/5fbd2cbd170f9bf8690c5447/provinsi-riau-dalam-angka- 2023.html(diakses 27 Mei 2024)
[5] D. Sanjaya and I. Badarina, “Pembuatan Kolam Pembudidayaan Lele Untuk Memotivasi Masyarakat Guna Meningkatkan Perekonomian Yang Terhambat Akibat Pandemi Covid-19 Di Rt 1 Rw 3 Desa Bukit Tinggi,” Tribut. J. Community Serv. , vol. 2, no. 2, pp. 99–107, 2021, doi: 10.33369/tribute.v2i2.18701.
[6] F. R. A. Bukit, A. Sani, and D. M. Nasution, “Pembuatan Alat Penebar Pakan Ikan Otomatis Berbasis Mikrokontroler bagi Peternak  Ikan  Lele  di  Desa  Suka  Maju,” E-Dimas  J.  Pengabdi.  Kpd.  Masy. ,  vol.  13,  no.  2,  pp.  222–227,  2022,  doi: 10.26877/e-dimas.v13i2.4889.
[7] M. S. Oliveira et al. , “BUDIDAYA IKAN LELE SANGKURIANG (CLARIAS GARIEPINUS) PADA KOLAM INTENSIF DI UKM BOUGENVILE MADYA AIRNONA KOTA KUPANG- NTT,” Semin. Nas. Kontribusi Vokasi , vol. 1, no. 1, pp. 252–259, 2024, doi: https://prosiding.flmunhanri.org/index.php/senaskonsi/article/view/81.
[8] R. Pramana, “Perancangan Sistem Kontrol dan Monitoring Kualitas Air dan Suhu Air Pada Kolam Budidaya Ikan,” J. Sustain. J. Has. Penelit. dan Ind. Terap. , vol. 7, no. 1, pp. 13–23, 2018, doi: 10.31629/sustainable.v7i1.435.
[9] T. Widodo, A. Bayu Santoso, S. Ihsani Ishak, and R. Rumeon, “JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika) Sistem Kendali Proporsional Kualitas Air berupa Ph dan Suhu pada Budidaya Ikan Lele Berbasis IoT,” Sist. Kendali Proporsional Kualitas Air berupa Ph dan Suhu pada Budid. Ikan Lele Berbas. IoT , vol. 9, no. 1, pp. 59–66, 2023.

## Building of Informatics, Technology and Science (BITS)
Volume 6, No 1, Juni 2024 Page: 245 − 256 ISSN 2684-8910 (media cetak) ISSN 2685-3310 (media online) DOI 10.47065/bits.v6i1.5375
[10]  N. Fahmi and S. Natalia, “Sistem pemantauan kualitas air budidaya ikan lele menggunakan teknologi IoT,” J. Media Inform. Budidarma , vol. 4, no. 4, pp. 1243–1248, 2020, doi: 10.30865/mib.v4i4.2486.
[11]  M.  Ariandi  and  I.  Karua,  “Penerapan  dan  Pemantauan  Pakan  Ikan  Lele  Otomatis  Menggunakan  Keypad  Shield  Berbasis IoT,” J. Media Inform. … , vol. 7, pp. 1655–1666, 2023, doi: 10.30865/mib.v7i4.6807.
[12]  L.  BGT  TEchnology  (beijing)  co., Beijing  Guoxinhuayuan  Technology  Co.,  Ltd .  2021.  [Online].  Available: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:617cf848-3e69-4676-b40c-a619c71078b5(diakses 27 Mei 2024)
[13]  P. Studi, S. Terapan, T. R. Utilitas, J. T. Mesin, and P. N. Bali, “Integrasi data akuisisi temperatur dan daya menggunakan komunikasi  data  modbus  rtu  rs  485  untuk  memonitor  kinerja  cooler  box  thermoelectric,”  2023.  [Online].  Available: http://repository.pnb.ac.id/id/eprint/7744 (diakses 27 mei 2024)
[14]  D. U. Suwarno, “Sistem Monitoring Untuk Berbagai Variabel Elektronis Menggunakan Protokol Modbus Dan Komunikasi Rs485,” Pros. Semin. Nas.
Ris. dan … , pp. 2–6, 2021, [Online]. Available:
https://journal.unpar.ac.id/index.php/ritektra/article/view/4945%0Ahttps://journal.unpar.ac.id/index.php/ritektra/article/vie w/4945/3503
[15]   rahayu deny danar dan alvi furwanti Alwie, A. B. Prasetio, R. Andespa, P. N. Lhokseumawe, and K. Pengantar, “Tugas Akhir Tugas Akhir,” J. Ekon. Vol. 18, Nomor 1 Maret201 , vol. 2, no. 1, pp. 41–49, 2020.
[16]  A. Sumardiono, S. Rahmat, E. Alimudin, and N. A. Ilahi, “Sistem Kontrol-Monitoring Suhu dan Kadar Oksigen pada Kolam Budidaya Ikan Lele,” JTERA (Jurnal Teknol. Rekayasa) , vol. 5, no. 2, p. 231, 2020, doi: 10.31544/jtera.v5.i2.2020.231-236.
[17]  G. Imaduddin and A. Saprizal, “Otomatisasi Monitoring Dan Pengaturan Keasaman Larutan Dan Suhu Air Kolam Ikan Pada Pembenihan Ikan Lele,” J. Sist. Informasi, Teknol. Inform. dan Komput. , vol. 7, no. 2, pp. 28–35, 2017, [Online]. Available: https://jurnal.umj.ac.id/index.php/just-it/article/view/1064
[18]  E.  Rohadi et  al. ,  “SISTEM  MONITORING  BUDIDAYA  IKAN  LELE  BERBASIS  INTERNET  OF  INTERNET  OF THINGS  BASED  WATER  MONITORING  SYSTEM  FOR  CATFISH,”  vol.  5,  no.  6,  pp.  745–750,  2018,  doi: 10.25126/jtiik.201851135.
[19]  N. F. N. Azizah, H. Pujiharsono, and M. A. Afandi, “Sistem Pengendali Suhu dan Kadar pH pada Kolam Ikan Lele Berbasis IoT pada Desa Kutaringin Kabupaten Banjarnegara,” JRST (Jurnal Ris. Sains dan Teknol. , vol. 6, no. 1, p. 65, 2022, doi: 10.30595/jrst.v6i1.11693.
[20]  F. Hidayat, A. Harijanto, and B. Supriadi, “RANCANG BANGUN ALAT UKUR SISTEM MONITORING pH DAN SUHU KOLAM  IKAN  LELE  BERBASIS  IoT  DENGAN  ESP8266,” J.  Kumparan  Fis. ,  vol.  5,  no.  2,  pp.  77–84,  2022,  doi: 10.33369/jkf.5.2.77-84.