## S I L I T E K
ISSN 2808-5825 (Online)
Jurnal Teknik Vol. 01 No.02 April 2022 Page : 135-144

## TEKNOLOGI PEMANFAATAN AIR HUJAN DENGAN SISTEM SARINGAN PASIR LAMBAT
Hartati Kapita 1* , Irfan Hi. Abd. Rahman 2 , Sukarmin Idrus 3 , Natalianingsi Loby 4
1 Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Pasifik Morotai, hartatia.albub@gmail.com 2,3,4 Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Pasifik Morotai

## ABSTRAK
Air  hujan  dianggap  sebagai  salah  satu  sumber  air  yang  layak  di  konsumsi  dan  aman  dari  segala  macam kontaminasi  tetapi  apabila  salah  penanganan  maka  akan  berakibat  pada  terganggunya  kesehatan.  Kondisi  air tergantung pada kondisi perawatan, dari hasil penelitian sebelumnya menunjukan bahwa kualitas air hujan yang ada  di  Indonesia  cukup  baik  untuk  dijadikan  sebagai  sumber  air  yang  layak  di  konsumsi  untuk  masyarakat. Masyarakat  Kabupaten  Pulau  Morotai  merupakan  salah  satu  daerah  di  Indonesia  yang  mengunakan  air  hujan sebagai  sumber  air  minum.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  membuat  system  saringan  air  hujan  dengan menggunakan system pasir lambat. Metode ini merupakan salah satu metode yang tepat dalam pengelolaan air hujan. Hasil dari penelitian ini adalah kualitas air hujan dengan system saringan pasir lambat dapat dikonsumsi sebagai salah satu sumber air minum.
Kata kunci : air bersih, filtrasi, perawatan, sistem saringan pasir lambat
@2021 Penerbit : Fakultas Teknik Universitas Pasifik Morotai

## 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Pemanfaatan air hujan sudah ada sejak jaman dahulu dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan perternakan.Tetapi  saat  ini  kebutuhan  air  hujan  juga  sudah  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  untuk  kebutuhan rumah  tangga  hal  ini  di  sebabkan  karena  bertambahnya  jumlah  penduduk  dan  kebutuhan  air  semakin  banyak sedangkan pasokan air terbatas. Untuk mengatasi permintaan pasokan air yang semakin tinggi maka salah satu solusinya adalah dengan cara melakukan pemanenan air hujan.
Air  hujan  dianggap  sebagai  salah  satu  sumber  air  yang  layak  di  konsumsi  dan  aman  dari  segala  macam kontaminasi  tetapi  apabila  salah  penanganan  maka  akan  berakibat  pada  terganggunya  kesehatan.  Kondisi  air tergantung pada kondisi perawatan, dari hasil penelitian sebelumnya menujukan bahwa kualitas air hujan yang ada  di  Indonesia  cukup  baik  untuk  dijadikan  sebagai  sumber  air  yang  layak  di  konsumsi  untuk  masyarakat. Masyarakat  Kabupaten  Pulau  Morotai  merupakan  salah  satu  daerah  di  Indonesia  yang  mengunakan  air  hujan
sebagai sumber air minum.
Pulau  Morotai  merupakan  Kabupaten  di  Provinsi  Maluku  Utara  yang  berada  di  daerah  perbatasan  samudera pasifik.  Dengan  kondisi  iklim  tropis  curah  hujan  di  daerah  ini  cukup  tinggi.  Dengan  curah  hujan  yang  tinggi kebanyakan  air  yang  mengalir  dibiarkan  terbuang  sia-sia  kebutuhan  air  merupakan  masalah  terbesar  di Kabupaten  ini  kondisi  tanah  yang  berkapur  dan  sehingga  mempegaruhi  kualitas  air  yang  mengakibatkan sebagian masyarakat lebih memilih mengkonsumsi air hujan dari pada air PDAM. Selain itu kondisi air tanah juga  sangat  rendah.  Kondisi  PDAM  juga  sangat  meprihatinkan  hal  itu  terlihat  dari    tidak  meratanya  sistem penyaluran air ke masyarakat, terutama di desa Juanga Kecamatan Morotai Selatan. Sumber air yang ada hanya mengandalkan  air  sumur,  tetapi  air  yang  ada  memiliki  kadar  garam  yang  tinggi.  Oleh  karena  itu  masyarakat menggunakan air hujan untuk keperluan sehari-hari. Air hujan yang digunakan tidak melalui proses filterisasi dan tidak sesuai dengan baku mutu air. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Teknologi Pemanfaatan Air Hujan dengan Sistem Saringan Pasir Lambat”  metode filtrasi seperti pasir lambat merupakan salah satu metode yang tepat dalam peneglolaan air bersih[1]
Saringan  Pasir  Lambat  (SPL)  merupakan  salah  satu  teknologi  alternatif  yang  sederhana    dapat  dilaksanakan oleh  masyarakat    di  pedesaan  dalam  memenuhi  kebutuhan  air  bersih.  Saringan  pasir  lambat,  yaitu  instalasi pengelohan  air  berupa  saringan  yang  menggunakan  pasir  sebagai  media  filter  dengan  ukuran  butiran  sangat kecil, namun mempunyai kandungan kuarsa yang tinggi[2].
Saringa pasir lambat merupakan salah sat cara pengolahan air baku untuk menghasilkan air minum, beroperasi secara  gravitasi  serempak,  terjadi  proses  fisis,  proses  biokimia  dan  proses  biologis.  Pada  umumnya  saringan pasir  lambat  yang  diterapkan  di  Indonesia  merupakan  suatu  instalasi  konvensional  dalam  upaya  mengurangi kekeruhan dan Total Suspended Solid (TSS) air baku. Keunggulan dari system penyaringan pasir lambat adalah tidak memelukan bahan kimia karena biasanya dalam penggunaan bahan kimia susah untuk ditemukan apalagi didaerah pendesaan [3]

## 2 METODOLOGI
Penelitian  yang  akan  dilakukan  mengacu  pada  SNI  6895.5:2009  tentang  cara  uji  Mangan  secara Spektofotometri Serapan Atom (SSA), SNI 6989.4:2009 tentang cara uji Besi secara Spektofotometri Serapan Atom (SSA), SNI 6989.7:2009 tentang cara uji Seng secara Spektofotometri Serapan Atom untuk mengetahui konsentrasi logam Mn, Fe, dan Zn. Metode Spektofotometri Serapan Atom merupakan metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya logam dan konsentrasi logam didalam sampel.
Kromatografi Ion untuk pengujian Magnesium, Kalsium, Fluorida. Metode kromatografi pertukaran ion adalah salah  satu  teknik  pemurnian  senyawa  spesifik  di  dalam  larutan  campuran.  Prinsip  utama  dalam  metode  ini didasarkan  pada  interaksi  muatan  posotif  dan  negatif  antara  molekul  spesifik  dengan  matriks  yang  berada  di dalam kolom kromatografi.
Untuk  pengujian  Turbidity  metode  yang  digunakan  adalah  metode  nefelometer.  Cara  uji  ini  digunakan  untuk menetapkan kekeruhan air dan air limbah, kekeruhan maksimum yang dapat diukur dalam pengujian ini adalah 40 Nefelometrik  Turbidity  Unit (NTU)  apabilah  contoh  uji  mempunyai  kekeruhan  lebih  dari  40  NTU  maka contoh harus diencerkan. Prinsip dari metode ini ialah intensitas cahaya contoh uji yang diserap dan dibiaskan, dibandingkan terhadap intensitas cahaya suspensi baku. Dan pengujian pH mengacu pada SNI 06-6989.11-2004 dengan  menggunakan  alat  pH  meter.  Metode  ini  meliputi,  cara  uji  derajat  keasaman  (pH)  air  dan  air  limbah dengan menggunakan alat pH meter.

## 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Gambaran Umum Lokasi  Penelitian
Desa Juanga berada di wilayah kecamatan Morotai Selatan, karakteristik wilayah atau desa juanga berada pada tanjung  Pulau  Morotai  dan  wilayah  desa juanga  ada pada  pesisir  pantai    yang  berpasir  putih  yang  halus  serta memiliki  garis  pantai  yang  cukup  luas  sehingga  memiliki  potensi  sebagai  daerah  sasaran  wisatawan,  Mata pencarian  utama  masyarakatnya  adalah    petani  dan  nelayan.Tetapi  dibalik  keindahan  pasir  pantai  yang  indah desa juanga memiliki permasalahan utama adalah kurang tersediannya sarana air bersih.

## 3.2 Proses Pembuatan Filtrasi Dengan Sistem Penyaringan Pasir Lambat
Tahapan  awal  dilakukan  pembersihan  lahan  dengan  mengunakan  alat  parang,  skop,  dan  cangkul.  Tahapan pembersihan lahan dilakukan untuk menentukan titik lokasi yang akan digunakan pembuatan pondasi.

## a. Pembersihan Bahan-Bahan Filtrasi
Proses  pembersihan  pasir,  kerikil  dan  ijuk  dari  kotoran  yang  menempel  kemudian  bahan    tersebut dijemur  selama  2  jam  agar  dapat  di  pakai.  Proses  pembersihan  bahan-bahan  filtrasi  di  lakukan  dengan cara mencuci menggunakan air bersih agar kotoran yang ada pada kerikil ijuk dan pasir dapat terpisah

## b. Pembuatan Penyaringan Pertama
Pada  tahap  ini  filter  yang  pertama  dibuat  pada  pipa  dengan  menggunakan  saringan  kawat  dan  kapas untuk  menyaring  dedaunan  dan  kotoran-kotoran  lainnya.  Agar  tidak  terbawa  kedalam  wadah penampungan air
Gambar 1  pembuatan filter pertama Sumber : peneliti
Tempat  dalam  menangkap  air  hujan  merupakan  hal  yang  paling  penting  karena  dapat  berpengaruh terhadapa  kaulitas  dan  kauantitas  pada  saat  pemanenan  dimana  harus  meperhatikan  kotoran  dan dedaunan  yang  terbawa  kedalam  wadah  penampungan  sehingga  dapa  nerpengaru  pada  kualitas  air  [4]. Oleh  karena  itu  pada  filter  pertama  yang  dilakukan  adalah  dengan  memasang  penyaringan  pada  area penyaluran air kedalam wadah pemanenan

## c. Pengisian Bahan-Bahan Dalam Tangki Penyaring
Sesudah bahan dibersihkan kemudian dimasukan kedalam tangki, sebagai filter penyaring yang berfungsi untuk menyaring air. Bahan yang dimasukkan kedalam tangki, masing-masing memiliki ketebalan 15 cm yang terdiri dari kerikil, ijuk, pasir, dan ijuk.
Gambar 2 Pengisian bahan filtrasi Sumber : peneliti
Tangki penyaring ini dapat menampung air sebanyak 550 liter air dengan tinggi 190cm dan berdiameter 60cm. Ketika telah dimasukan bahan-bahan filtrasi dengan total ketebalan 60cm maka tangki penyaring hanya dapat menampung air sebanyak 367 liter dengan tinggi tagki 130 cm.
Gambar 3 penyusunan bahan filtrasi
Ijuk digunakan sebagai saringan pertama setelah itu diberikan saringan pasir dan juga  Ijuk kembali dan juga  kerikil.  Setelah  peletakan  kerikil  diberikan  saringan  berupa  kawat  agar  yang  terletak  pada  tangki penyaring dan berfungsi untuk menahan kerikil agar tidak keluar.
Ijuk
Pasir
Ijuk
Kerikil

## d. Pemasangan Talang Air
Pemasangan  talang  air  harus  dengan  posisi  horizontal  dengan  kemiringan  15°.  Pemasangan  talang dilakukan untuk mempermudah jalur air masuk kedalam tangki penyaring.
Gambar 4 pemasangan talang air dan tangki penyaringan
Sumber : peneliti
Talang digunakan berfungsi untuk mengalirkan air kedalam wadah penampungan air yang telah disiapkan sebelumnya. Tangki penyaring yang berkapasitas dapat menampung air sebanyak 850L dan sudah terisi bahan-bahan filtrasi dipasang diujung pipa.

## 3.3 Pengujian Hasil Panyaringan Pasir Lambat Air Hujan
Air merupakan salah satu senyawa polar H 2 O yang memiliki sifat pelarut, dapat berikatan dengan hidrogen dan juga senyawa organik dan sifat lain dalam mekanisme tubuh. Air yang biasanya digunakan untuk minum tidak sama  dengan  air  secara  kimiawi.  Karena  dalam  kandungan  air  minum  air  mengandung  unsur-  unsur  tertentu seperti mineral yang diperlukan oleh tubuh[5]. Air yang layak di konsumsi harus memenuhi kriteria baku mutu air yang telah ditetapkan oleh kementrian kesehatan RI

## a. pH ( Tingkat Keasaman)
pH  adalah  derajat  keasaman  yang  digunakan  untuk  menyatakan  tingkat  keasaman  atau  kebasaan  yang dimiliki  oleh  suatu  larutan.  Ia  didefinisikan  sebagai  kologaritma  aktivitas  ion  hidrogen  terlarut. Pengukuran pH dapat dilakukan dengan mengunakan kertas lakmus, pH meter digital, pH meter on site, pH meter portabel.
Tabel 1 Hasil Pengujian pH No pH (mg/L) Standar Baku Mutu Ket Air Hujan 1 Air Hujan 2 1 7 7 6,5-8,5 Layak

## Sumber : Peneliti
Hasil  pengujian  pada  air  hujan  1  atau  sebelum  dilakukan  filtrasi  adalah  memiliki  pH  7  dan  setelah dilakukan  filtrasi  pada  air  hujan  2  atau  setelah  filtrasi  memiliki  pH  7  m/l  atau  tidak  mengalami
perubahan.  Sesuai  dengan  peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  32  tahun  2017,  pH memiliki  standar  baku  mutu  (kadar  maksimum)  6,5  –   8,5  mg/l.  Berdasarkan  standar  yang  telah ditetapkan oleh permenkes maka bisa dilihat dari hasil pengujian ini menunjukan bahwa air hujan setelah mengalami proses penyaringan memenuhi syarat baku mutu air bersih sesuai kriteria mutu.

## b. Fluorida
Permenkes  no.  32  tahun  2017  tentang  parameter  kimia  dalam  standar  baku  mutu  kesehatan lingkungan untuk media air bagi keperluan higiane sanitasi yang didalamnya mengatur tentang fluorida sebagai salah satu dari 10 parameter wajib yang harus diperiksa secara berkala. Fluorida adalah salah satu sumber gizi mikro  bagi  kesehatan  manusia.  Fluorida  adalah  elemen  elektronegatif  yang  tersebar  luas  dan  terdapat pula  pada  mineral-mineral  di  tanah,  udara,  air,  tumbuhan  dan  pada  binatang.  Fluorida  dapat  masuk kedalam tubuh manusia utamanya melalui air minum. Nilai ambang batas dari fluorida adalah 1,5mg/l.
Tabel 2 Hasil pengujian Fluorida No Fluorida (mg/L) Standar Baku Mutu Ket Air Hujan 1 Air Hujan 2 1 0,112 0,056 1,5 Layak

## Sumber : Peneliti
Dari  Hasil  pengujian  Fluorida  pada  air  hujan  1  atau  sebelum  dilakukan  filtrasi  adalah  memiliki  angka 0.112 mg/l dan setelah dilakukan filtrasi pada air hujan 2 atau setelah filtrasi memiliki angka 0.056 mg/l atau mengalami perubahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia Nomor 32 tahun 2017, fluorida memiliki standar baku mutu (kadar maksimum) 1,5 mg/l. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh permenkes maka bisa dilihat dari hasil pengujian ini menunjukan bahwa air hujan setelah mengalami proses penyaringan memenuhi syarat baku mutu air bersih sesuai kriteria mutu.

## c. Magnesium
Kesadahan adalah salah satu sifat kimia yang dimiliki oleh air dimana definisi kesadahan air yaitu sifat kimia  air  yang  mengandung  mineral  tertentu  yang  umumnya  terdiri  dari  kalsium  (Ca)  dan  Magnesium (Mg).  Kesadahan  yang  tinggi  mengakibatkan  kerak  pada  dinding  peralatan  rumah  tangga.  Dalam pemakain  yang  cukup  lama,  kesadahan  dapat  menimbulkan  gangguan  ginjal  akibat  terakumulasinya endapan CaCo3 dan MgCo3 (Satrawijaya,2002).
Tabel 3 Hasil pengujian Magnesium NO Magnesium (mg/L) Standar Baku Mutu Ket Air Hujan 1 Air Hujan 2 1 0,960 0,263 500 Layak Sumber : Peneliti
Dari  Hasil  pengujian  magnesium  pada  tabel  di  atas  pada  air  hujan  1  atau  sebelum  dilakukan  filtrasi
adalah  memiliki  angka  0.960  mg/l  dan  setelah  dilakukan  filtrasi  pada  air  hujan  2  atau  setelah  filtrasi memiliki  angka  0.263  mg/l  atau  mengalami  perubahan.  Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2017, Magnesium memiliki standar baku mutu (kadar maksimum) 500  mg/l.  Berdasarkan  standar  yang  telah  ditetapkan  oleh  permenkes  maka  bisa  dilihat  dari  hasil pengujian ini menunjukan bahwa air hujan setelah mengalami proses penyaringan memenuhi syarat baku mutu air bersih sesuai kriteria mutu.

## d. Kalsium
Kalsium  atau  zat  kapur  adalah  sebuah  elemen  kimia  dengan  simbol  Ca  dan  nomor  atom  20.    Seperti halnya  magnesium,  kalsium  juga  merupakan  bagian  dari  komponen  penyebab  kesadahan.  Berdasarkan kadar  kalsium  di  dalam  air.  tingkat  kesadahan  air  dalam  empat  kelompok,  yaitu  salah  satunya  kadar CaCo3  terdapat  dalam  air  0-75  mg/L  disebut  air  lunak  ( soft  water) .  Air  lunak  adalah  air  tanpa  larutan mineral dalam kandungannya. Air hujan secara alamia adalah air yang lunak karena berasal langsung dari langit.
Tabel 4 Hasil pengujian Kalsium No Kalsium (mg/L) Standar Baku Mutu Ket Air Hujan 1 Air Hujan 2 1 3,234 3,210 500 Layak

## Sumber : Peneliti
Dari Hasil pengujian kalsium pada tabel di atas pada air hujan 1 atau sebelum dilakukan filtrasi adalah memiliki angka 3.234  mg/l dan setelah dilakukan filtrasi pada air hujan 2 atau setelah filtrasi memiliki angka  3.210  mg/l  atau  mengalami  perubahan  Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  32  tahun  2017,  kalsium  memiliki  standar  baku  mutu  (kadar  maksimum)  500  mg/L. Berdasarkan  standar  yang  telah  ditetapkan  oleh  permenkes  maka  bisa  dilihat  dari  hasil  pengujian  ini menunjukan  bahwa  air  hujan  setelah  mengalami  proses  penyaringan  memenuhi  syarat  baku  mutu  air bersih sesuai kriteria mutu.

## e. Turbidity
Kekurahan pada air biasanya disebabkan oleh adanya zat padat tersuspensi baik bersifat organik maupun bersifat anorganik. Zat organik biasanya berasal dari lapukan tanaman atau hewan dan buangan industri yang  berdampak  pada  kekeruhan  air,  sedangkan  zat  organik  dapat  menjadi  makanan  bakteri,  sehingga mendukung pembiakanya dan dapat tersuspensi dan menambah kekeruhan air.
Kekeruhan  disebabkan oleh  adanya  benda tarcampur atau  benda  koloid  di  dalam  air  kekeruhan  air juga dapat  ditimbulkan  oleh  adanya  bahan-bahan  anorganik  dan  organik  yang  terkandung  dalam  air.  Hal  ini membuat  perbedaanya  dari  segi  estetika  maupu  dari  segi  kualitas  air  itu  sendiri,  air  yang  baik  adalah jernih (bening) dan tidak keruh[6].
Tabel 5 Hasil pengujian Turbidity No Turbidity (NTU) Standar Baku Mutu Ket Air Hujan 1 Air Hujan 2 1 1,83 1,33 25 Layak

## Sumber : Peneliti
Dari Hasil pengujian Turbidity pada tabel di atas pada air hujan 1 atau sebelum dilakukan filtrasi adalah memiliki  angka1.83  mg/l  dan  setelah  dilakukan  filtrasi  pada  air  hujan  2  atau  setelah  filtrasi  memiliki angka  1.33  mg/l  atau  mengalami  perubahan.    berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  32  tahun  2017,  turbidity  memiliki  standar  baku  mutu  (kadar  maksimum)  25  NTU. Berdasarkan  standar  yang  telah  ditetapkan  oleh  permenkes  maka  bisa  dilihat  dari  hasil  pengujian  ini menunjukan  bahwa  air  hujan  setelah  mengalami  proses  penyaringan  memenuhi  syarat  baku  mutu  air bersih sesuai kriteria mutu.

## f. Mangan
Mangan adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Mn dan nomor ato 25, berwarna silfer  metalic,  keras  dan  sangat  rapuh.  Mangan  adalah  kation  logam  yang  memiliki  karakteristik  serupa dengan besi.  Kadar managan pada perairan alami sekitar 0,2 mg/L. Kadar yang lebih besar dapat terjadi pada  air  tanah  dalam  dan  danau  yang  dalam.  Perairan  asam  dapat  mengandungmangan  sekitar  10-15 mg/L,  perairan  laut  mengandung  mangan  sekitar  0,002  mg/L.  Kadar  mangan  pada  perairan  taar  sangat bervariasi antara 0.002mg/L hingga lebih dari 3,0 mg/L[6]
Tabel 6 Hasil pengujian Mangan No Mangan (mg/l) Standar Baku Mutu Ket Air Hujan 1 Air Hujan 2 1 <0.008 0,51 0.5 Layak

## Sumber : Peneliti
Dari  Hasil  pengujian  mangan  pada tabel  di  atas  pada air  hujan  1  atau sebelum  dilakukan  filtrasi  adalah memiliki angka <0.008 mg/l dan setelah dilakukan filtrasi pada air hujan 2 atau setelah filtrasi memiliki angka  0.051  mg/l  atau  mengalami  perubahan.  Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  32  tahun  2017,  mangan  memiliki  standar  baku  mutu  (kadar  maksimum)  0,5  mg/L. Berdasarkan  standar  yang  telah  ditetapkan  oleh  permenkes  maka  bisa  dilihat  dari  hasil  pengujian  ini menunjukan  bahwa  air  hujan  setelah  mengalami  proses  penyaringan  memenuhi  syarat  baku  mutu  air bersih sesuai kriteria mutu.

## g. Besi
Besi adalah unsur kimia dengan simbol kima Fe dan nomor atom 26. Adanya kandungan besi dalam air
ditandai  dengan  adanya  perubahan  fisis,  yaitu  ditunjukan  denga  perubahan  warna  air  menjadi  kinung- coklat  setelah  terjadi  oksidasu,  yaitu  beberapa  saat  kontak  dengan  udara.  Disamping  dapat  menggagu kesehatan juga menimbulkan bau yang kurang enak, serta menyebabkan warna kuning pada dinding bak serta bercak-bercak kuning pada pakaian.
Tabel 7 Hasil pengujian Besi No Besi (mg/L) Standar Baku Mutu Ket Air Hujan 1 Air Hujan 2 1 < 0,030 0,015 1 Layak
Sumber : Peneliti
Dari  Hasil  pengujian  besi  pada  tabel  di  atas  pada  air  hujan  1  atau  sebelum  dilakukan  filtrasi  adalah memiliki angka <0.030 mg/l dan setelah dilakukan filtrasi pada air hujan 2 atau setelah filtrasi memiliki angka  0.015  mg/l  atau  mengalami  perubahan.  Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  32  tahun  2017,  besi  memiliki  standar  baku  mutu  (kadar  maksimum)1  mg/L. Berdasarkan  standar  yang  telah  ditetapkan  oleh  permenkes  maka  bisa  dilihat  dari  hasil  pengujian  ini menunjukan  bahwa  air  hujan  setelah  mengalami  proses  penyaringan  memenuhi  syarat  baku  mutu  air bersih sesuai kriteria mutu[7].

## h. Seng
Seng adalah unsur kimia dengan lambang kimia Zn, bernomor atom 30. Seng merupakan logam esensial yang  keberadaanya  dalam  jumlah  tertentu  sangat  dibutuhkan  oleh  organisme  hidup,  namun  demikian jumlah  berlebih  dapat  menimbulkan  efek  racun.tingginya  kandungan  logam  seng  akan  berdampak  pada kesehatan manusia (Darmono, 1995).
Tabel 8 Hasil pengujian Seng No Seng (mg/L) Standar Baku Mutu Ket Air Hujan 1 Air Hujan 2 1 < 0,022 ˂ 0,022 15 Layak

## Sumber : Peneliti
Dari  Hasil  pengujian  seng  pada  tabel  di  atas  pada  air  hujan  1  atau  sebelum  dilakukan  filtrasi  adalah memiliki angka <0.022 mg/l dan setelah dilakukan filtrasi pada air hujan 2 atau setelah filtrasi memiliki angka 0.022 mg/l atau tidak mengalami perubahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor  32  tahun  2017,  seng  memiliki  standar  baku  mutu  (kadar  maksimum)  15  mg/L. Berdasarkan  standar  yang  telah  ditetapkan  oleh  permenkes  maka  bisa  dilihat  dari  hasil  pengujian  ini menunjukan  bahwa  air  hujan  setelah  mengalami  proses  penyaringan  memenuhi  syarat  baku  mutu  air bersih sesuai kriteria mutu.

## 4 KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Desa  Juanga  Kecamatan  Morotai  Selatan  Kabupaten  Pulau Morotai.  Bahwa  hasil  pengujian  air  hujan  setelah  melalui  proses  filtrasi  dengan  sistem  pasir  lambat menghasilkan nilai Ph 7-8 mg/L, Fluorida 0,056 mg/L, Magnesium 0,263 mg/L, Kalsium 3,210 mg/L, Turbidity 1,33 NTU, Mangan 0,051 mg/L, Besi 0,015 mg/L, Seng ˂0,022 mg/L. Dari keterangan diatas bahwa pengujian air  hujan  yang  telah  melalui  proses  filtrasi  memenuhi  syarat  baku  mutu  air  bersih  sesuia  Peraturan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor 32 Tahun 2017.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] B. S. Artidarma and L. Fitria, “ Pengolahan Air Bersih dengan Saringan Pasir Lambat Menggunakan Pasir Pantai dan Pasir Kuarsa,”  vol. 09, no. 2, pp. 4– 6, 2021.
[2] T. Kustiasih, “ Instalasi saringan pasir lambat,”  p. 17, 2014.
[3] N. iIdaman Said and A. Herlambang, “ Pengolahan air bersih dengan proses saringan pasir lambat,”  1999.
[4] M. S. District and P. Bulan, “ Metode Filterisasi Sederhana Pada Pemanfaatan Air Hujan Di SD Negeri 066656 Kecamatan Medan Selayang Padang Bulan Simple Filtering Method For Rainwater Utilization in 066656 Public Elementary School, Medan Selayang District, Padang Bulan,”  vol. 4, no. 1, pp. 11– 17, 2020.
[5] H. P. Asmaningrum and Y. P. Pasaribu, “ Penentuan Kadar Besi ( Fe ) Dan Kesadahan Pada Air Minum Isi Ulang Di Distrik Merauke,” Magistra , vol. 3, no. 2, pp. 95– 104, 2016.
[6] H. Effendi, Telaah Kualitas Air: Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan . Yogyakarta: Kanisius, 2003.
[7] K.  K.  RI, Standar  Baku  Mutu  Kesehatan  Lingkungan  Dan  Persyaratan  Kesahatan  Air  Untuk  Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum . Indonesia, 2007.