## ALTERNATIF PENANGANAN MASALAH GENANGAN AIR HUJAN PADA DRAINASE JALAN MENGGUNAKAN BAK PENAMPUNG DAN POMPA (Studi Kasus Jalan Nusa Indah Raya Kelurahan Malaka Jaya Jakarta Timur)
Annisa Dewanti P, Arris Maulana, Daryati

## Abstract
This study aims to do the following design of the storage tank  and pump for the drainage. Planning is pursued as an alternative to the problem of an approximate of 60 cm high of puddle due to the rain that often occur in Jalan Nusa Indah Raya, so as not to impede the flow of traffic and activities around this region.
The design are based on observation, literature study, and by following the relevant guidelines of drainage design from the Department of Public Works and the Indonesian National Standard (SNI). Analysis of rainfall distribution is done by the method of Normal, Normal Log, Gumbel, and Log Pearson III. While, based on the dispersion test and chi squared test with significance level (α) 0.05 then, the result of precipitation that is eligible cames from the Log Pearson III with the number of rainfall (Xtr) of 685,09 mm. Using the Van Breen method, the rain intensity value was obtained by 154,15 mm/hour. According to the catchment area of the drainage of this road,  the calculation of flood discharge (Qr) using rational method with 5-year return period was obtained by 0,1856 m³/sec. Meanwhile, the Capacity (Qs) of the channel  is  calculated  as  0,2748    m³/sec.  This  means  that  Qr  >  Qs,  so  that  the channel  dimension  does  not  need  to  be  changed.  Meanwhile,  the  rain  puddle problem still occur because of the low surface of the location.
While for an alternative way to solve the puddle or flood problem caused by a lower land surface of this road, the design using the pump and storage tank can be done. The storage tank with a volume as temporary placeholders before it flowed into the river of Nusa Indah. The dimension result for the storage tank is 26 x 5 x 4 meters. The materials that is used is masonry. For the pump design, it is chosen with one unit of centrifugal pump with a capacity of 150 liters / sec.
Keywords: Puddles, Highway Drainage, Design Flood, Pump, Storage Tank

## PENDAHULUAN
Kondisi wilayah Kota Jakarta dengan topografi yang relatif datar mengakibatkan limpasan air hujan tidak bisa mengalir atau sekalipun mengalir dengan kecepatan aliran rendah.
Annisa Dewanti P Alumnus Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 13220 Drs. Arris Maulana, MT Staff Pengajar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 13220 email: a-maulana @unj.ac.id
Dra. Daryati, MT Staff Pengajar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Negeri Jakarta, 13220 email: daryati @unj.ac.id
Hal  ini  ditambah  dengan  kondisi  curah  hujan  per  tahun  yang  cukup  tinggi  (>200  mm),  serta mengakibatkan kondisi saluran drainase (Primer, sekunder, maupun tersier) melebihi kapasitas tampungan. Akibatnya, beban air hujan harus ditampung dalam sistem drainase yang kecil, run- off menjadi tinggi dan berdampak terhadap peningkatan debit banjir di wilayah hilirnya (Kodoatie, 2013).
Pada  hakikatnya,  drainase  jalan  harus  berfungsi  sebagai  saluran  permukaan  untuk mengalirkan  air  dari  permukaan  (badan)  jalan  (Agus  Bari,  2012).    Hal  ini  bertujuan  agar keberlangsungan aktivitas sosial di jalan raya berjalan semestinya.  Drainase yang bermasalah mengakibatkan banyak masalah pada jalan seperti genangan terjadi di Jalan Nusa Indah Raya, RW 01 yang terletak di Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur.
Malaka Jaya mencakup luas wilayah 98,18 Ha (Data Gambaran Umum Wilayah Malaka Jaya, 2014). Melihat peta Genangan dari Suku Dinas Tata Air Jakarta Timur, Jalan Nusa Indah Raya sebagai bagian dari Kelurahan Malaka Jaya menjadi salah satu lokasi yang rawan genangan (Lampiran 9, Peta Genangan Kecamatan Duren Sawit). Genangan pada Jalan Nusa Indah Raya menyebabkan  pengalihan  jalan  yang  dilakukan  ke  Jalan  I  Gusti  Ngurah  Rai.  Permasalahan genangan tersebut telah banyak membuat kendaraan bermotor mogok dan mengganggu lalu lintas setempat karena kemacetan jalan.  Jalan tersebut merupakan dataran cekung, sehingga air mudah menggenang di titik itu. Bulan Januari dan Februari merupakan puncak bulan basah dimana jika pada bulan tersebut terjadi hujan deras maka kemungkinan bisa terjadi banjir lebih besar.
Menurut  Haryono  Sukarto  (1999),  prioritas  penanganan  drainase  perlu  ditangani  saat genangan menyebabkan kerugian dan kerusakan harta benda, jiwa dan daerah  tersebut yang memiliki kepadatan lalu lintas yang tinggi.  Selain itu, berdasarkan keterangan kelurahan setempat, aktivitas di sekitar Rumah Susun menjadi terhambat dikarenakan masyarakat sulit bergerak dalam genangan dengan tinggi yang bisa mencapai 60 cm tersebut. Hal ini juga dapat mengakibatkan percepatan kerusakan pada badan jalan dan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
Oleh karena itu, dilakukan studi perencanaan alternatif terhadap drainase jalan raya yang terdapat  di  Jalan  Nusa  Indah,  Kelurahan  Malaka  Jaya.  Upaya  alternatif  tersebut  melingkupi perencanaan  dengan  pompa  dalam  mengatasi  genangan  maupun  banjir  yang  kerap  terjadi. Namun,  mengingat  bahwa  konstruksi  dan  biaya  operasi  pompa  cukup  mahal,  maka  luas penampung harus direncanakan agar dapat beroperasi selama mungkin, untuk itu direncanakan
bak  penampung  sebagai  tampungan  sementara  untuk  selanjutnya  dipompa  menuju  saluran outflow sekunder PHB Nusa Indah.
Banjir atau genangan yang terjadi di daerah perkotaan, khususnya daerah yang terletak di dataran  rendah  dekat  pantai,  dapat  berasal  dari  tiga  sumber;  yaitu  air  kiriman  dari  hulu  yang meluap dari sungai induk, hujan setempat, dan genangan akibat air pasang (Suripin, 2004). Pada sebuah jalan raya yang dilewati volume lalu lintas sangat besar, kerugian pada pemakai jalan dan perekonomian umumnya terjadi bila jalan sering tertutup akibat banjir (Clarkson, Hicks, 1999). Kerusakan yang umum terjadi pada kendaraan bermotor yang melewati wilayah tersebut. Dalam hal lain, kapasitas untuk menampung banjir tersebut yang insidental harus dapat memadai bila ternyata jalan air yang lebih kecil menyebabkan banjir yang dapat menggenangi harta milik yang bernilai.  Hal  tersebut  dapat  terasa  di  jalan  raya  dengan  perumahan  atau  pemukiman  yang mengelilinginya.
Berdasarkan data dari Seksi Tata Air Kecamatan Duren Sawit dan pengukuran langsung, didapatkan beberapa keterangan data teknis sebagai berikut:
 Nama Jalan yaitu Jalan Nusa Indah Raya, RW 01.
 Terdiri dari satu Jalur, dua arah dengan dua lajur. Lebar per lajur adalah 3 m dan total lebar jalur adalah 6 m.
 Panjang jalan adalah 452 m
 Daerah Bahu Jalan:
a.  Lebar Trotoar
: 1,5 m
b.  Lebar Plot Perumahan (Sesuai Pd. T-02-2006-B) : 10  m
 Data Saluran: a.  Lebar = 0,60 m b.  Kedalaman = 0,50 m c.  Panjang Saluran = 452 m
Dalam analisis hidrologi sering diperlukan untuk menentukan hujan rerata pada daerah tersebut, yang dapat dilakukan dengan tiga metode berikut yaitu, metode rerata aritmatik, metode polygon  Thiessen,  dan  Metode  Isohiet  (Triatmodjo,  2006).  Pada  perhitungan  hujan  rerata  di penelitian ini menggunakan metode Aritmatik (Al-Jabar). Metode ini ialah yang paling sederhana untuk menghitung hujan rerata pada suatu daerah. Cara ini cocok untuk kawasan dengan topografi
rata, alat penakar tersebut merata, dan harga individual curah hujan tidak terlalu jauh dari harga rata-ratanya (Suripin, 2004). Perhitungan dapat menggunakan metode perbandingan normal atau normal ratio method. Data yang hilang diperkirakan dengan rumus sebagai berikut:
𝑃 𝑥 𝑁 𝑥 = 1 𝑁 . ( 𝑃 1 𝑁 1 + 𝑃 2 𝑁 2 + 𝑃 3 𝑁 3 + ⋯ 𝑃 𝑛 𝑁 𝑛 Keterangan: Px = Hujan yang hilang di stasiun x P1, Pn = data hujan di stasiun sekitarnya pada periode yang sama Nx = Hujan tahunan di stasiun x
N1, N2...Nn  = Hujan tahunan di stasiun sekitar x n
= Jumlah stasiun hujan di sekitar x
Menurut Joesron (1984), analisis frekuensi adalah kejadian yang diharapkan terjadi, rata- rata sekali setiap N tahun atau dengan perkataan lain tahun berulangnya N tahun. Dalam analisis distribusi frekuensi, data yang diperlukan untuk menunjang teori kemungkinan ini adalah sepuluh kejadian dengan harga tertinggi dalam tahunan (10 tahun). Berikut ini beberapa metode analisis frekuensi curah hujan yang sering digunakan yaitu distribusi Normal, Log normal, Log Pearson III, dan  Gumbel.  Untuk  hasil  dari  analisis  distribusi  frekuensi  curah  hujan  ditentukan  dengan berdasarkan  kecocokan  parameter  statistik  agar  memenuhi  keterwakilan  data.  Ketentuan  uji dispersi disesuaikan dengan syarat masing-masing jenis distribusi sebagaimana tertera dalam ketentuan di tabel 1 yaitu:

## Tabel 1.  Parameter Statistik Untuk Menentukan Jenis Distribusi
No Distribusi Uji Dispersi 1 Normal Cs ≈ 0 Ck ≈ 0 2 Log Normal Cs = Cv3+3Cv Cs = Cv8 + 6Cv6 + 15Cv4 + 16Cv2 + 3 3 Gumbel Cs = 1,14 Ck = 5,4 4 Log Pearson III Selain dari nilai di atas Sumber: Hidrologi Terapan, Bambang Triatmodjo (2008)
Setelah  melakukan  distribusi  frekuensi  tersebut,  dibutuhkan  parameter  untuk  menguji kecocokan (The Goodness of Fittest Test) sampel data terhadap fungsi distribusi peluang yang diperkirakan  dapat  menggambarkan  atau  mewakili  distribusi  frekuensi  tersebut.  Pengujian parameter yang sering dipakai adalah Chi Kuadrat.
Untuk Metode perhitungan banjir rasional sudah dipakai sejak pertengahan abad 19 dan merupakan metode yang sering dipakai untuk perencanaan banjir daerah perkotaan (Chow, 1988). Metode ini dipakai untuk DAS yang kecil. Untuk perencanaan banjir dan bangunan fasilitas air semisal gorong-gorong, drainase saluran terbuka (Loebis, 1984). Metode ini juga menunjukkan parameter-parameter yang dipakai metode-metode perkiraan banjir lainnya seperti koefisien run off, luas DAS, dan Intensitas hujan. Kurva frekuensi Intensitas-lamanya (frekuensi i-t) dipakai untuk perhitungan  limpasan  (run-off)  dengan  rumus  rasional  dan  untuk  perhitungan  debit  puncak (Kodoatie, 2013), dengan persamaan sebagai berikut:
Q=0,278.C.I.A
Keterangan:
C = Koefisien run-off (besarnya antara 0 – 1) I = Intensitas maksimum selama waktu konsentrasi (mm/jam) A = Luas daerah aliran (km 2 ) Q
= debit maksimum (m 3 /detik)
Seorang insinyur Irlandia bernama Robert Manning (1889) mengemukakan sebuah rumus kapasitas  Debit  Saluran  yang  akhirnya  diperbaiki  menjadi  rumus  yang  sangat  terkenal  yaitu sebagai berikut:
𝑄 = 𝑉. 𝐴 = 1 𝑛 . 𝐴. 𝑅 2/3 . 𝑆 1/2
Keterangan:
Q
= Debit air dalam (m 3 /detik) A = Luas penampang aliran dalam (m2) R = Jari-jari hidrolik (m), S = Kemiringan Saluran n = Koefisien Kekasaran Manning
Dalam penelitian ini menggunakan hanya sebatas perencanaan awal. Perencanaan awal menurut  Departemen  PU  (Perencanaan  Umum)  adalah  mencakup  survey,  penyelidikan,  dan desain.   Sementara, Penggunaan pompa merupakan salah satu alternatif perencanaan drainase. Dalam perencanaan hidraulika sistem pompa, perlu dipelajari hal- hal berikut ini yaitu aliran masuk ke  dalam  penampung,  tinggi  muka  air  sungai  pada  titik  outlet,  kolam  penampung,  volume tampungan,  kapasitas  pompa  yang  diperlukan,  dimensi  penguras,  pengaruh  pompa  dan  pola operasi pompa (Suripin, 2004). Untuk Penampungan berfungsi untuk menyimpan sementara debit sungai sehingga puncak banjir dapat dikurangi (Kodoatie: 2013).
𝑉𝑘 = 𝑃. 𝐿. 𝑇
Vk = Volume Kolam Penampungan (m3) P = Panjang Kolam penampungan (m) L = Lebar Kolam Penampungan (m) T = Tinggi Kolam Penampungan (m)
Pompa adalah suatu jenis mesin atau alat yang digunakan untuk memindahkan zat cair (fluida cair) dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang memiliki ketinggian yang sama atau berbeda yang  dilakukan  dengan  menggunakan  gaya  tekan  agar  dapat  mengatasi  hambatan-hambatan yang dialami pada saat melakukan pemindahan zat cair tersebut (Sularso dan Tahara: 2000). Pompa dibagi dalam dua kelompok yaitu pompa turbo (rotodynamic pump) dan non turbo (positive displacement  pump).  Pompa  turbo  terdiri  dari  pompa  sentrifugal,  aliran  campuran,  dan  aliran aksial.  Rumus  yang  digunakan  untuk  menghitung  kapasitas  pompa  (Qp)  apabila  volume tampungan telah ditemukan yaitu (Sugiyanto, 2001):
𝑄𝑝 = 𝑄𝑚𝑎𝑘𝑠 − ( 2𝑥𝑄𝑚𝑎𝑘𝑠𝑥𝑉𝑡 𝑛𝑡𝑐𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 ) 0,5
Efisiensi  pompa  dapat  dibedakan  menjadi  beberapa  bentuk  sebagai  berikut  ini  yaitu Efisiensi  manometrik,  volumetric,  mekanis,  dan  total.  Besarnya  tenaga  yang  dikonsumsi  oleh pompa  dengan  debit  Q  (m 3 /detik)  pada  tinggi  tekan  efektif  Hm  (m),  dengan  total  efisiensi ƞ o (Suripin, 2004) adalah:
𝑃 = 𝛾. 𝑄. 𝐻 𝑚 ƞ ° 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠
Keterangan:
P = Besarnya Tenaga (Watts) Q = Debit (m 3 /detik) Hm = Tinggi tekan efektif (m) ƞ _° = Efisiensi
Jenis  pompa  turbo  dapat  dibedakan  berdasarkan  kecepatan  spesifiknya  (Ns)  yang dirumuskan dalam persamaan berikut:
𝑁 𝑠 = 𝑁√𝑄 𝐻 3 4
Keterangan:
Q  = debit H  = Tinggi Total N  = Kecepatan Putaran (Putaran/menit)
Untuk ketentuan nilai Ns yang langsung mengacu kepada ketentuan pada masing-masing jenis pompa diperlihatkan dalam Tabel 2 berikut ini (Suripin, 2004).
Tabel 2. Nilai Kecepatan Spesifik untuk Jenis Pompa Turbo
No Tipe Pompa Ns 1 Sentrifugal s/d 2.600 2 Mixed flow atau screw types 2.600 – 5.000 3 Axial flow atau propeller types 5.000-15.000 Sumber: Suripin. 2004
Selanjutnya,  terdapat  NPSH  ( Net  Positive  Suction  Head )  yang  tersedia.  Agar  dapat bekerja tanpa mengalami kavitasi, maka harus memenuhi persyaratan berikut:
NPSH yang tersedia > NPSH yang diperlukan.
Berdasarkan rumus Thoma, berikut cara perhitungan bilangan kavitasi (σ), terurai dalam persamaan:
𝜎 = 𝑁𝑃𝑆𝐻
𝐻 𝑚
Keterangan: σ  = Nilai Kavitasi Hm  = tinggi tekan efektif
Peristiwa  kavitasi  atau  pembentukan  gelembung  di  dalam  bagian  pompa,  terjadi  jika tekanan statik fluida setempat lebih rendah daripada tekanan uap cairan pada suhu sebenarnya.

## METODA
Tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah untuk merencanakan drainase jalan raya dengan bak penampung berikut pompa sebagai upaya alternatif dalam mengatasi permasalahan genangan di Jalan  Nusa  Indah  Raya,  dimana  genangan  dan  banjir  kerap  terjadi  pada  saat  hujan  besar. Perencanaan menggunakan debit banjir rasional dengan periode ulang 5 tahun dari perhitungan curah hujan Van Breen.
Penelitian ini dilakukan di Jalan depan Rumah Susun Perumnas, tepatnya di Jalan Nusa Indah Raya, RW.01, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Titik yang direncanakan tepatnya di Jalan Nusa Indah Raya, Rukun Warga 1 dan dilaksanakan terhitung ± 6 bulan pada bulan Februari sampai dengan Juli 2015.  Metode yang digunakan  yaitu  metode  perencanaan.  Metode  perencanaan  yang  membahas  pengembangan model  dari keadaan  eksisting  suatu objek, sistem  berikut  dengan  perencanaan detail  struktur. Beberapa  metode  pendukung  yang  dilakukan  adalah  dengan  studi  literatur  atau  kepustakaan dengan mengutip sumber dari buku atau bahan tulisan, dan survei lapangan dengan observasi terhadap saluran yang diteliti.  Perhitungan dan perencanaan mengikuti ketentuan pada SNI 03- 3424-1994  (Tata  Cara  Perencanaan  Drainase  Permukaan  Jalan)  dan  Pd.T-02-2006-B (Perencanaan  Sistem  Drainase  Jalan).  Untuk  bak  penampung  dan  sistem  pompa  mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan berdasarkan referensi dari berbagai penelitian terkait. Proses pengerjaan penelitian ini dalam perhitungannya menggunakan bantuan program Microsoft Excel dan AutoCAD untuk gambar hasilnya.
Berikut ini prosedur  pelaksanaan perhitungan, dan Perencanaan Bak penampung dan Pompa yang penulis uraikan, yaitu:
1. Data curah hujan maksimum tahunan periode sepuluh tahun yang diperoleh dari tiga stasiun milik BMKG yang terdekat dari daerah studi. Tiga stasiun itu melingkupi stasiun Halim Perdana Kusuma, Stasiun Kemayoran, dan stasiun Tanjung Priuk yang diolah menjadi curah hujan maksimum daerah.
2. Pengolahan  dan  Analisis  Curah  hujan  maksimum  pada  periode  ulang  (tr)  tahun  dilakukan dengan menggunakan rumus rata-rata Al-Jabar (Arithmatik) karena jumlah pos penakar hujan yang terbatas dan luas DAS kecil (< 500 km2).
3. Menentukan jenis distribusi frekuensi curah hujan (Distribusi Normal, Log Normal, Gumbel, dan Log pearson III) dengan menggunakan uji Dispersi.
4. Menguji keselarasan jenis distribusi frekuensi curah hujan dengan uji Chi-Kuadrat dan taraf pengujian untuk hidrologi sebesar 5 %.
5. Menghitung besarnya Intensitas (I) curah hujan rata-rata sesuai SNI 03-3424-1994 dengan menggunakan rumus Van Breen.
6. Penentuan Koefisien Pengaliran (c) gabungan dan luas Aliran (A).
7. Debit rencana (Qr) dihitung dengan menggunakan metode Rasional karena penggunaanya yang terbatas untuk DAS kurang dari 300 ha.
8. Daya tampung (Qs) debit air dari saluran drainase ekstisting diperiksa.
9. Perhitungan perencanaan dimensi bak penampung.
10. Penentuan pompa (jenis pompa) awal yang hendak dipakai dengan debit, kapasitas dan tinggi tekan.
11. Perhitungan pemeriksaan kavitasi, daya poros pompa, kecepatan spesifik, dan Batas tinggi hisap.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Hasil Penelitian
Perhitungan curah hujan tahunan daerah dihitung dengan menggunakan metode rata-rata aljabar dengan hasil sebagai berikut.
Tabel 3. Rata-rata Curah hujan Tahunan Daerah (2005-2014)
Tahun St. Halim St. Kemayoran St. Priuk Curah Hujan Maksimum 2005 357 423 458 412.67 2006 381 390 317 362.67 2007 1081 675 706 820.67 2008 547 678 707 644.00 2009 389 548 473 470.00 2010 519 381 572 490.67 2011 614 231 258 367.67 2012 561 315 280 385.33 2013 678 662 626 655.33 2014 855 916 919 896.67 ∑ 5505.67 Sumber: Perhitungan
Tabel 4. Nilai Curah Hujan Rencana (Xtr) dengan Distribusi Frekuensi
No  Periode Ulang (T) Normal (mm) Log  Normal (mm) Log  Pearson (mm) Gumbel (mm) 1 2 550.57 522.57 508.23 524.38 2 5 713.26 692.48 685.10 755.58 3 10 798.47 802.52 814.17 908.68 4 25 881.76 926.92 991.19 1102.09 5 50 947.61 1038.80 1133.38 1245.57
Sumber: Perhitungan
Dari hasil perhitungan curah hujan maksimum tahunan dengan metode rata-rata aljabar di  atas  perlu  ditentukan  kemungkinan  terulangnya  curah  hujan  maksimum  harian  guna menentukan  debit  banjir  rencana.  Untuk  penentuan  curah  hujan  yang  akan  dipakai  dalam menghitung besarnya debit banjir rencana berdasarkan analisa distribusi curah hujan, awalnya dengan pengukuran dispersi dilanjutkan pengukuran dispersi dengan logaritma untuk menentukan
jenis  distribusi  yang  digunakan  dan  kemudian  pengujian  kecocokan  sebaran  dengan menggunakan uji chi-kuadrat.

## Tabel 5. Hasil Uji Distribusi
JENIS DISTRIBUSI  SYARAT PERHITUNGAN   KETERANGAN Normal Cs = 0 0,813 Tidak Memenuhi Ck = 3 3,299 Gumbel Cs ≈ 1,14 0,813 Tidak Memenuhi Ck ≈ 5,4 3,299 Log Normal Cs = Cv3+3Cv =0,162 0,498 Tidak Memenuhi Cs  =  Cv8  +  6Cv6  + 15Cv4 + 16Cv2 + 3 = 3,047 2,767 Log Pearson III Cs ≠ 0 0,498 Memenuhi Ck ≠ 0 2,767 Sumber: Perhitungan
Berdasarkan parameter diatas dan perhitungan dispersi dengan varian data curah hujan yang ada maka metode Log Pearson Type III yang paling mendekati parameter yang disyaratkan. Untuk selanjutnya metode Log Pearson Type III akan diuji dengan menggunakan uji kecocokan distribusi untuk mengetahui apakah memenuhi syarat perencanaan.

## Tabel 6. Uji Chi-kuadrat
Nilai Batas Tiap Kelas Oi Ei (Oi-Ei) 2 (Oi-Ei)2/Ei 2,494<Xi<2.625 4 2.5 2.25 0.9 2.625<Xi<2.756 2 2.5 0.25 0.1 2.756<Xi<2.887 2 2.5 0.25 0.1 2,887<Xi<3,018 2 2.5 0.25 0.1 Jumlah 10 10 3 1.2 Sumber: Perhitungan
Dengan menggunakan signifikasi DK= 1 dan (α) = 0.05 diperoleh nilai Chi Kudrat kritis X 2 = 3.841. Dari hasil perhitungan diatas diperoleh X 2 hitung = 3.6 < X 2 tabel = 3.841, maka distribusi memenuhi syarat.
Perhitungan curah hujan rencana dengan periode ulang 20, 50, 100, 200, 500 dan 1000 tahun  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  distribusi  terpilih  yaitu  metode  distribusi  Log Pearson Type III.
Tabel 7. Perencanaan Bak Penampung
Tipe  Vsaluran (m/det) Debit Rencana 5 tahun Qr (m 3 /det) I (mm/jam) Kapasitas Tampung saluran Qs (m 3 /det) Volume yang harus ditampung (m 3 ) Dimensi (meter) I 1,0167 0,1856 154,15 0,2748 512,64 26 x 5 x 4 II 1,0167 0,1856 154,15 0,2748 1.232,6 35 x 7 x 5 Tabel 8.  Perencanaan Pompa Tipe  Qp (m 3 /det) Kapasitas (ltr/det) Jumlah (unit) Kecepatan Spesifik (rpm) Daya Poros Pompa (kW) NPSH sedia NPSH perlu I 0,0706 150 1 250 7,03 5,847 0,48 II 0,074 100 1 250 6,09 4,847 0,60
Selanjutnya debit banjir rencana dihitung dengan menggunakan prinsip superposisi dan rekapitulasi hasil perhitungan debit banjir puncak pada Situ Gintung untuk periode ulang 20, 50, 100, 200, 500 dan 1000 tahunan dapat dilihat dibawah ini.

## Pembahasan Penelitian
Dari hasil perhitungan, curah hujan rata-rata daerah dari tiga stasiun dalam jangka waktu 10 tahun, didapatkan dari nilai distribusi Log Pearson III sebesar 685,07 mm. Kemudian, Intensitas yang didapatkan yaitu 154,15 mm/jam. Dengan hasil akhir debit banjir rencana (Qr) yaitu 0,1856 m3/det. Setelah  menganalisis  kapasitas  tampungan  dari  saluran  eksisting  didapatkan  kapasitas tampungan (Qs) sebesar 0,2748 m3/detik. Ini menunjukkan debit kapasitas tampung saluran lebih besar  dari  debit  rencana,  sehingga  dimensi  saluran  tidak  bermasalah.  Hanya  saja,  kondisi topografi jalan yang rendah menyebabkan air berkumpul menggenang di satu titik jalan sehingga sulit mengalir ke saluran berikutnya.
Selanjutnya, untuk hasil berikutnya dipilih hasil perhitungan saluran dengan ukuran bak penampung yang direncanakan sesuai perhitungan yaitu dengan ukuran 26 x 5 x 4 meter. Bak
penampung ini difungsikan untuk menampung aliran sementara sehingga perlu secara berkala mengoperasikan  pompa,  mengingat  biaya  operasional  yang  terbilang  cukup  mahal.  Untuk perencanaan pompa yang didapatkan berdasarkan tinggi tekan dan debit air, jenis pompa yang diapakai adalah pompa turbo dengan tipe pompa sentrifugal. Pompa tersebut yang digunakan adalah  pompa  dengan  kapasitas  sebesar  150  liter/detik.  Kecepatan  spesifik  yang  didapatkan menyesuaikan dengan jenis pompa yaitu kecepatan spesifik sebesar 250 rpm dan sesuai untuk spesifikasi pompa sentrifugal.

## KESIMPULAN
Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur, merupakan lokasi yang tergolong dalam daerah dengan derajat curah Hujan  yang sangat deras yaitu Intensitas curah hujan (I) sebesar 154,15 mm/jam. Debit banjir rencana periode ulang 5 tahun yang didapatkan untuk perencanaan bak penampung dan pompa sebesar 0,1856 m3/detik. Dari hasil perhitungan, debit kapasitas saluran berbentuk persegi  pada  saluran  drainase  pada  Jalan  Nusa  Indah  Raya,  kelurahan  Malaka  Jaya  adalah sebesar 0,2748 m3/detik. Namun, genangan masih terjadi dikarenakan kondisi topografi  lokasi yang cenderung menurun dibandingkan lokasi lainnya sehingga air sulit mengalir menuju saluran sekunder. Untuk itu, direncanakan bak penampung yang selanjutnya perlu dipompa. Perencanaan yang didapatkan dari hasil perhitungan untuk Bak penampung adalah volume bak penampung sebesar  kapasitas  tampungan  sebesar  512,64  m3.  Maka,  dimensi  bak  penampung  yang didapatkan yaitu  26 x  5  x 4  meter.  Bak  penampung dibuat  dengan  rencana  inlet  berasal  dari saluran drainase eksisting yang melimpah dari genangan. Air buangan dari outlet bak penampung dialirkan dengan pompa menuju Saluran Sekunder kali Nusa Indah untuk dialirkan kembali ke Kali Buaran sebagai saluran primer di sana. Pompa rencana yang didapatkan adalah pompa dengan jenis sentrifugal sebanyak satu unit dengan kapasitas 150 liter/detik dengan tinggi tekan sebesar 4 meter. Perencanaan bak penampung dan pompa tersebut merupakan salah satu alternatif dalam mengatasi genangan yang terjadi di Jalan Nusa Indah Raya.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Standardisasi  Nasional.  1994.  SNI  03-3424-1994:  Tata  Cara  Perencanaan  Drainase Permukaan Jalan.
Badan Standardisasi Nasional. 1991. SNI 03-2406-1991: Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan.
Badan Standardisasi Nasional. 1989. SK SNI M-18-1989-F. Metode Perhitungan Debit Banjir.
Chow, Ven Te. Terjemahan oleh Rosalina, E.V.N. 1997. Hidrolika Saluran Terbuka. Terjemahan oleh Jakarta: Penerbit Erlangga.
Direktorat Jendral Pengairan, Direktorat Sungai, dan Departemen Pekerjaan Umum. 1992. Cara Menghitung Design Flood. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum.  2006.  Pd.  T-02-2006-B:  Perencanaan  Sistem  Drainase  Jalan.
Jakarta: Pedoman Konstruksi Bangunan.
Hartanto,  B.T.  2007.  Perencanaan  Bak  Penampungan  Sistem  Pompa  Pada  Saluran  Drainase Jalan Raya Untuk Mengatasi Masalah Genangan Air Hujan (Studi kasus pada Saluran Drainase  Jalan  Raya  Tanjung  Barat)  [skripsi].  Jakarta:  Fakultas  Teknik,  Universitas Negeri Jakarta.
Kodoatie, Robert J. 2013. Rekayasa dan Manajemen Banjir Kota. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset Loebis,  Joesron.  Banjir  Rencana  untuk  Bangunan  Air.  1984.  Direktorat  Jendral  pengairan Departemen Pekerjaan Umum.
Oglesby, Clarckson & Hicks, Gery. 1999. Teknik Jalan Raya. Terjemahan oleh Setianta, Purwo. Jakarta: Penerbit Erlangga
Prahantono, Ardhian & Sugiyanto. 2010.  Perencanaan  Drainase Kawasan Pri Anjasmoro Kota Semarang. [Skripsi]. Semarang: Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro.
Sailendra,  Agus  Bari.  2011.  Perencanaan  Drainase  dan  Bahu  Jalan  Yang  Berwawasan Lingkungan. Bandung: Puslitbang Jalan dan Jembatan.
Sukarto, Haryono. 1999. Drainase Perkotaan. Jakarta: Penerbit Mediatama Saptakarya.
Sularso, Haruo Tahara. 2000. Pompa dan Kompresor. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
Suripin. 2004. Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan. Yogyakarta: Andi Offset.
Technoart  Staff.  2010.  Macam-macam  Pompa.  [Terhubung  Berkala].  http://artikel- teknologi.com/pompa-2-macam-macam-pompa/ [28 Februari 2015].
Triatmodjo, Bambang. 2006. Hidrologi Terapan. Yogyakarta: Penerbit Beta Offset.
Wahanani,  Artantin  Firly.  2007.  Studi  Perencanaan  Sistem  Drainase  Bandar  Udara  Juanda Surabaya. [Skripsi]. Malang: Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Malang.