Vol. 12 No. 1, pISSN: 2303-0577 eISSN: 2830-7062

## DESAIN PANEL SUB DISTRIBUSI PANEL UNIVERSITAS SUTOMO MENGGUNAKAN SOFTWARE AUTOCAD 2017
Barru Arrosyid 1 , Ahmad Ricky Arosyid 2
1,2 Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Pamulang
3 Jl. Raya Puspitek, Buaran, Pamulang, Tanggerang Selatan, Banten 15310 INDONESIA
Riwayat artikel:
Received: 8 Desember 2022 Accepted: 29 Desember  2023 Published: 1 Januari  2024

## Keywords:
Sub Distribusi Panel (SDP), Ditribusi listrik, Desain panel, AUTO CAD 2017.
Corespondent Email: ahmadricky40@gmail.com
Abstrak. Sub Distribusi Panel ( SDP ) merupakan suatu peralatan listrik yang sangat penting untuk sebuah penyaluran distribusi energi listrik pada gedung. Pada  desain  panel  SDP  terdapat  permasalahan  bagaimana  mendistribusikan daya  dengan  ketidak  akuratan  dalam  desain,  baik  kuantitatif  maupun kualitatif,  menyulitkan  manusia  dalam  mengoprasikannya,  baik  saat  ini maupun  masa  depan.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mendapatkan  hasil  desain panel  SDP  sebagai  acuan  pemasangan  panel  untuk  mendapatkan  kualitas panel distribusi yang tepat pada standartnya dan pembagian konsumsi energi listrik  di  butuhkan  merata  pada  beban  yang  terpasang  di  gedung  dengan menggunakan  rumusan  perhitungan  yang  sesuai  standart  kelistrikan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatf untuk menganalisa data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data-data yang sudah terkumpul sebelumnya  tanpa  merubah  sumber  datanya.  Hasil  dari  penelitian  ini, berdasarkan  hasil  penelitian  pada  gedung  Universitas  Sutomo  lantai  2 mendapatkan total beban sebesar 162.801 watt, ratting arus pengaman utama menggunakan  MCCB  400  A,  dengan  ukuran  penghantar  busbar  30X5mm. Gambar  desain  dibuat  menggunakan  software  AUTOCAD  2017  dengan dimensi tampak depan, samping kiri dan kanan. Sehingga mendapatkan hasil desain panel, tata letak komponen, wiring panel dan single line diagram. Hasil desain  dan  analisa  perhitungan  pada  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai acuan perancangan panel SDP gedung Univeristas Sutomo.
Abstract.Sub Distribution Panel (SDP) is an electrical equipment that is very important for the needs of distributing electrical energy in buildings. In SDP panel  design  there  are  problems  with  how  to  distribute  power  with inaccuracies  in  the  design,  both  quantitative  and  qualitative,  making  it difficult for humans to operate them, both now and in the future. The aim of this research is to obtain the results of the SDP panel design as a reference for panel installation to obtain distribution panel quality that is appropriate to  the  standard  and  distribute  the  required  electrical  energy  consumption equally to  the load  installed in  the building  using calculation formulas that comply with electrical standards. This research uses quantitative methods to analyze  data  by  describing  or  describing  previously  collected  data  without changing the data source. Results of this research. Based on the results of this research, the Sutomo University building on the 2nd floor received a total load of 162,801 watts, the main safety current rating used a 400 A MCCB, and a busbar  conductor  size  of  30x5mm.  The  design  drawing  was  created  using AUTOCAD 2017 software with front, left and right side dimensions. So you can get panel design results, component layout, panel wiring and single line diagrams. The results of the design and calculation analysis in this research can be used as a reference for designing SDP panels for Sutomo University buildings.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## 1. PENDAHULUAN
Pada masa sekarang listrik dianggap sebagai kebutuhan yang paling penting, dan ketersediaannya  bahkan  menjadi  tolak  ukur seberapa baik perkembangan suatu daerah. Saat ini, kita dapat mengoperasikan berbagai macam alat elektronik dan mesin modern berkat adanya energi listrik. Berbagai jenis proyek pembangunan, perkantoran, industri, dan sektor lainnya semuanya menggunakan energi listrik[1].Sistem  distribusi  elektrikal  adalah kerangka kerja yang direncanakan dan bekerja untuk  memasok  daya  listrik  untuk  kumpulan beban,  dan  ini  adalah  kerangka  kerja  yang benar-benar rumit, mulai dari pendirian sumber atau source hingga  pendirian  bebab  atau load . [2].
Sistem  yang  dibangun  untuk  menyediakan daya  listrik  bagi  sekelompok  bangunan. Masalah  yang  harus  dipecahkan  oleh  sistem distribusi  daya  listrik  adalah  bagaimana mendistribusikan  daya  dengan  baik-dalam  hal kuantitas dan kualitas-baik sekarang maupun di masa depan[3]. ketidak tepatan dalam perancangan  dan  perakitan  komponen  panel, sehingga  pemilihan  ukuran  dan  tata  letak komponen menyulitkan manusia akan mengoprasikan, perawatan, ataupun troubel shooting [2].
Perancangan  merupakan  cara  yang  paling umum  untuk  membuat  jawaban  berbasis komputer yang pasti untuk suatu masalah atau isu  setelah  dipilih  dalam  tahap  pemeriksaan (examination). Dalam tahap design (perancangan), meliputi beberapa tahap, seperti menyusun  spesifikasi  produk,  menentukan perbandingan
(skala) instrumen,
menyempurnakan pokok-pokok instruksi, mendesain bentuk asli produk, dan mengembangkan produk instrumen berdasarkan hasil desain produk
sebelumnya[4].Perencanaan tata letak
komponen  pada  panel  bagian  dalam  perlu dilakukan  secara  kompak  dan  aman,  sehingga masing-masing komponen tidak saling berhimpitan. Perencanaan tata letak komponen akan menentukan panjang pendeknya kabel dan bentuk komponen - komponen yang diperlukan[5].
Oleh  karena  itu,  tujuan  dari  melakukan desain perancangan adalah untuk mendapatkan kualitas  panel  distribusi  yang  tepat  pada standarnya  dan  pembagian  konsumsi  energy
listrik  di  butuhkan  merata  pada  beban  yang terpasang  di  gedung  Universitas  Sutomo, sehingga dapat di manfaatkan dengan baik oleh Universitas Sutomo.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Sistem Distribusi Tenaga Listrik
System  distribusi  ini  sangat  berguna  untuk mengalirkan  listrik  dari  sumber  tenaga  listrik dari sumber daya besar ( bulk power source ) ke konsumen,  tujuan  utama  dari  sistem  distribusi adalah untuk mengalirkan dan mendistribusikan listrik dari gardu distribusi ke pelanggan[6].

## 2.2 Panel Distribusi Elektrikal
Panel  distribusi  elektrikal  adalah  kerangka kerja  yang  direncanakan  dan  bekerja  untuk memasok  kapasitas  listrik  ke  sekumpulan beban,  dan  ini  adalah  kerangka  kerja  yang benar-benar  rumit,  mulai  dari  pembentukan source atau  sumber  hingga  pembentukan load atau beban[2].
2.3 SDP (Sub Distribution Panel)
Panel  yang  menerima  suplai  listrik  dari panel  MDP  disebut  panel  Sub  Distribution Panel  (SDP).  Panel  sub-distribusi  yang terhubung dengan pemutus utama dan pemutus beban lainnya di dalam panel ini membagi arus daya  listrik  ke  beban-beban  yang  dibutuhkan. Menurut  beban  yang  dipasoknya,  panel  SDP biasanya tidak terlalu besar[2].

## 2.4 Box Panel Listrik
Tujuan  dari  box  panel  listrik  adalah  untuk menjaga keamanan jika terjadi gangguan aliran listrik.  Selain  itu box panel  berguna  untuk mencegah  kerusakan  yang  disengaja  maupun tidak disengaja pada panel listrik[7].

## 2.5 MCCB
Singkatan dari Molded Case Circuit Breaker (MCCB),  yaitu  bagian  aktif  yang  dapat mengontrol  besarnya  arus  yang  melewatinya dan berfungsi sebagai pemutus arus. Kapasitas tetap dan kapasitas variabel MCCB adalah dua kapasitas yang digunakan dalam panel. [8].

## 2.6 Bus-bar
Bus-bar  adalah  peralatan  yang  digunakan untuk  mendistribusikan  dan  membagi  energi listrik dari sumber ke beban melalui feeder yang
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
tersedia.  Distribusi  daya  listrik  setiap  feeder dapat dengan mudah diatur dengan bus-bar ini berkat  sebuah  mesin  yang  menyerupai  rel  dan terbuat  dari  tembaga  atau  aluminium.  yang perannya  dalam  panel  distribusi  suatu  sistem distribusi tenaga listrik sangat menentukan[9].

## 2.7 Kabel
Kabel  listrik  adalah  konduktor  yang berperan  sebagain  media  penghantar  arus listrik.  Bahan  dari  kabel  ini  bervariasi,  tetapi biasanya  terbuat  dari  tembaga  dan  umumnya dilapisi dengan pelindung isolator [10].

## 2.8 ArusNominal
arus hubung singkat Kapasitas hantaran arus pemutus  daya,  yaitu  2,5  kali  arus  nominal berdasarkan  arus  yang  melewati  konduktor, digunakan  untuk  memilih  kapasitas  MCB  dan MCCB [11]
2.8.1.
Menentukan arus 1 phasa
I n = P 𝑉 𝐿−𝑁 x cos φ (A) (1)
2.8.2. Menentukan arus 3 phasa I n = P √3 x 𝑉 𝐿−𝐿 x  cos φ (A) (2)

## 2.9 Ratting Arus Pengaman
Secara  umum,  arus  pengaman: I  pengaman ≥ I nominal. Pada ratting pengaman arus yang akan  di  gunakan    harus  sesuai  dengan  beban yang  terpasang  pada  suatu  rangkaian  sistem listrik [12].
I n ratt = 115% x In (A) (3)

## 2.10 Kuat Hantar Arus
Ukuran  konduktor  kabel  dipilih  sehingga daya hantar arus minimum adalah 1,25 kali arus pengenal. KHA (kemampuan hantar arus) adalah  arus  maksimum  yang  dapat mengalir  terus  menerus  oleh  suatu  penghantar pada  kondisi  tertentu  tanpa  mengalami kenaikan  suhu  di  atas  nilai  yang  ditentukan [12].
KHA = 1,25X In (4) 2.11 Perangkat Simulasi
AutoCAD adalah program CAD ( Computer Aided Design )  yang  dapat  digunakan  untuk menggambar atau mendesain suatu objek baik 2 maupun 3 dimensi dengan menggunakan sistem CAD ( Computer Aided Design ). Karena unggul dalam menciptakan produk berkualitas,
AutoCAD adalah perangkat lunak desain yang paling banyak digunakan di dunia [13].

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1 Tahapan Penelitian
Gambar 3. 1 Flow Chart
menunjukan  alur  kerja  atau  proses  yang terlibat dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk  membuat  penelitian  lebih  terarah. Dengan menggambarkan langkah-langkah yang harus  di  lakukan  dalam  mencapai  tujuan penelitian.

## 3.2 Perancangan Penelitian
Strutur  kerangka  kerja  diperlukan  untuk melaksanakan  penelitian  ini  sehingga  dapat berjalan sesui rencana sehingga hasil penelitian yang  di  inginkan  tercapai.  Metode  penelitian kuantitatif  digunakan  dalam  penelitian  ini. Banyak angka yang dibutuhkan untuk pendekatan penelitian kuantitatif, yang meliputi pengumpulan  data,  interpretasi  data,  serta penampilan hasil.

## 3.3 Obsevasi Lapangan
Penelitian  dan  pengumpulan  data  di lakukan  di  gedung  Universitas  Sutomo  yang berlokasi  di  Jl.  Raya  Jakarta  Km  5  No.6, Kalodran, Kec. Walantaka, Kota Serang Banten 42183.  Untuk  mengumpulkan  data  dan informasi  yang  dinperlukan  oleh  peneliti, penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan metode wawancara dan observasi.
3.4 Teknik Analisis
Analisis data adalah bagian dalam penelitian,  terutama  jika  di  gunakan  untuk membuat kesimpulan atau generalisasi tentang masalah  yang  diteliti.  Teknik  analisis  yang  di
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
gunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisa data.Penggunaan
statistik deskriptif merupakansalah  satu  yang  biasa  digunakan peneliti dan praktisi data sebagai teknik analisis data.  Teknik  ini  biasanya  digunakan  untuk menganalisa data dengan cara menggambarkan atau  mendeskripsikan  data-data  yang  sudah terkumpul
sebelumnya tanpa merubah sumber datanya.

## 3.5 Pengumpukan Data
Data yang dibutuhkan merupakan data yang di  ambil  dari  Universitas  Sutomo  seperti gambar denah, kondisi gedung dan data beban yang  akan  terpasang  sehingga  dapat  diketahui jumlah  dan  kebutuhan  daya  yang  akan dibutuhkan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Kebutuhan Seluruh Beban Panel

## Gambar 4.1 Denah Lantai 2 Zona BC
Universitas Sutomo
Observasi  yang  telah  dilakukan  untuk ngumpulkan  data  sebagai  analisa  dengan  yang didapat pada beban di lantai 2 area gedung CB terdi dari ruang 40 kelas, 2 toilet, ruang hima, corridor 1, corridor 2, corridor 3, dan corridor 4.
Tabel 4. 1 Data Beban
7 Fungsi Ruangan Beban Qyt Jumlah ruangan Daya beban Total daya
1 Ruang kuliah Lampu 4
40 18 watt 2880 watt Stop kontak 3 300 watt 3600 watt
AC 2 1500 watt 120000 watt
2 Ruang hima lampu 2 1 18 watt 36 watt Stop kontak 2 300 watt 600 watt
AC 1 750 watt 750 watt 3 Ruang panel lampu 1 2 18 watt 36 watt 5 Ruang alat Lampu 1 1 18 watt 18 watt 6 Toilet Lampu 20 2 7,5 watt 300 watt 7 Corridor 1 Lampu 21 - 21 watt 441 watt lampu 4 - 18 watt 72 watt Stop kontak 2 - 300 watt 600 watt 8 Corridor 2 Lampu 18 - 21 watt 378 watt lampu 6 18 watt 108 watt 9 Corridor 3 lampu 11 - 21 watt 231 watt 10 Corridor 4 lampu 15 - 21 watt 315 watt lampu 2 18 watt 36 watt

## 4.2 Perhitungan Beban Total
Berdasarkan  hasilpenelitian  pengumpulan data  pada  jenis  beban  yang  terpasang  pada lantai dua dapat di perhitungkan meliputi beban total  yang  terdiri  dari  tiga  jenis  beban  yaitu lampu,  stop  kontak,  dan  air  condition  yang menghasilkan  total  daya  pada  masing-masing beban:
Tabel 4. 2 Total Beban No. Beban Jumlah Daya Total daya 1 Lampu 65 21 watt 1365 watt 177 18 watt 3186 watt 40 7,5 watt 300 watt Total daya lampu 4851 watt 2 Stop kontak 124 300 watt 37200 watt 3 Air condition 80 1500 watt 120000 watt 1 750 watt 750 watt Jumlah total daya 162801 watt 4.3 Perhitungan Arus Nominal Dan Ratting 4.3.1 Beban  Total / Utama
Berdasarkan  hasil  analisa  beban  utama mendapatkan jumlah total daya sebesar 162.801 wattsehingga  dapat  di  perhitungkan  arus
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
nominal  dengan  menggunakan  persamaan sebagai berikut:
I n utama   = P √3 x 𝑉 𝐿−𝐿 x  cos φ (A) (2) = 162801 √3 x 380 x 0,85 = 291 A
Setelah  mendapatkan  hasil  arus  nominal utama  sebesar  291  amper  sehingga  dapat ditentukan  ratting  pengaman  utama  dengan persamaan:
I n ratt  = 115% x In (A) (3)
Ratt utama  = 115 % x 291 = 334,65 A Dari hasil perhitungan di atas sebesar 334,65 amper  maka  didapatkan  proteksi  pengaman pada panel utama SDP menggunakan MCCB 3 katup 400 amper.

## 4.3.2 Penerangan Dan Stop Kotak
Berdasarkan hasil analisa beban penerangan dan stop kontak mendapatkan jumlah total daya sebesar  42.051  watt  sehingga  dapat  di perhitungkan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:
I n = P √3 x 𝑉 𝐿−𝐿 x  cos φ (A) (2)
I n = 42051 √3 x 380 x 0,85 = 75,17 A Setelah  mendapatkan  hasil  arus  nominal utama  sebesar  75,17  amper  sehingga  dapat ditentukan  ratting  pengaman  utama  dengan persamaan:
I n ratt  = 115% x In (A) (3)
I n ratt  = 115% x 75,17 = 86,44 A Dari hasil perhitungan di atas sebesar 86,44 amper sehingga didapatkan proteksi pengaman pada  panel  penerangan  dan  stop  kontak menggunakan MCCB 3 katup 100 amper.
Dari  hasil  perhitungan  proteksi  pengaman pada panel penerangan dan stop kontak sebesar 100  amper  sehingga  dapat  di  tentukan  untuk menentukan kapasitas MCCB pada panel SDP menggunakan persamaan:
I n ratt  = 115% x In (A) (3)
I n ratt  = 115% x 100 = 115 A Dari  hasil  perhitungan  di  atas  sebesar  115 amper sehingga didapatkan proteksi pengaman penerangan  dan  stop  kontak  pada  panel  SDP menggunakan MCCB 3 katup 125 amper.

## 4.3.3 Air Condition
Berdasarkan  hasil  analisa  beban  utama mendapatkan  jumlah  total  daya  terhitung sebesar  120.750  watt,  dari  besar  beban  total yang  terhitung  maka  akan  di  bagitujuh  feeder untuk menyuplai panel ac sebagai berikut:

## Tabel 4. 3 Data Beban AC
No Panel Jumlah kelas Unit Daya/unit Total daya 1 Panel AC1 6 12 750 watt 18.000 watt 2 Panel AC2 6 12 750 watt 18.000 watt 3 Panel AC3 5 9 750 watt 12.750 watt 4 Panel AC4 6 12 750 watt 18.000 watt 5 Panel AC5 7 14 750 watt 21.000 watt 6 Panel AC6 6 12 750 watt 18.000 watt 7 Panel AC7 5 10 750 watt 15.000 watt Total daya 120.750 watt Sehingga dapat ditentukan utuk mendapatkan  arus  nominal  pada  setiap  feeder dengan  menghitung  beban  terbesar  pada  panel ac  nomer  5  dengan  total  daya  21.000  watt dengan persamaan:
I n = P √3 x 𝑉 𝐿−𝐿 x  cos φ (A) (2) I n = 21.000 √3 x 380 x 0,85 = 37,54 A
Setelah  mendapatkan  hasil  arus  nominal utama  37,54  amper  sehingga  dapat  ditentukan ratting pengaman utama dengan persamaan:
I n ratt  = 115% x In (A)
(3)
I n ratt  = 115% x 37,54
= 43,17 A
Dari hasil perhitungan di atas sebesar 43,17 amper sehingga didapatkan proteksi pengaman pada  setiap  panel  AC  menggunakan  MCCB  3 katup 50 amper.
Berdasrkan  hasil  perhitungan  proteksi pengaman  pada  panel  AC  sebesar  50  amper sehingga  dapat  di  tentukan  untuk  menentukan kapasitas MCCB pada panel SDP menggunakan persamaan:
I n ratt  = 115% x In (A) (3) I n ratt  = 115% x 50
= 57,5 A Dari  hasil  perhitungan  di  atas  sebesar  57,5 amper  sehingga  dapat  ditentukan  proteksi
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
pengaman  AC  pada  panel  SDP  menggunakan MCCB 3 katup 63 amper.
4.4 Menentukan Kuat Hantar Arus

## 4.4.1 Utama
Dari hasil perhitungan total arus pada panel utama sebesar 334,65 amper, sehingga dapat di tentukan  untuk  menentukan  kuat  hantar arusbeban utama dengan menggunakan
persamaan: KHA  = 1,25x In = 1,25 x 291 A =  363,75 A (4) Sehingga dapat di tentukan kuat hantar arus beban  panel  utama  dengan  acuan  puil  tahun 2011 untuk kapasitas 363,75 amper menggunakan penampang jenis tembaga berukuran 30 X 5 Mm.

## 4.4.2 Penerangan dan Stop Kontak
Dari  hasil  perhitungan  total  arus  beban penerangan  dan  stopkontak  sebesar  75,17 amper,  sehingga  dapat  di  tentukan  untuk menentukan kuat hantar arus beban penerangan dan stopkontak dengan menggunakan persamaan: KHA  = 1,25x In = 1,25 x 75,17 A = 93,76 A (4)
Sehingga dapat di tentukan kuat hantar arus beban  penerangan  dan  stopkontak  dengan acuan  puil  tahun  2011  untuk  kapasitas  93,76 amper menggunakan penampang kabel tembaga berukuran 25 mm 2 .

## 4.4.3 Air Condition
Dari  hasil  perhitungan  total  arus  beban  AC sebesar  37,54  amper,  sehingga  dapat  di tentukan  untuk  menentukan  kuat  hantar  arus beban AC dengan menggunakan persamaan:
KHA = 1,25x In = 1,25 x 37,54 A =  46,92 A (4)
Sehingga dapat di tentukan kuat hantar arus beban AC dengan acuan puil tahun 2011 untuk kapasitas
46,92
amper menggunakan penampang kabel tembaga berukuran 10 mm 2 .

## 4.5 Daftar Komponen Panel
Dari  data  beban  yang  terhitung  dapat ditentukan komponen – komponen yang akan di gunakan untuk kebutuhan panel.
Tabel 4. 4 Komponen Panel SDP
KOMPONEN PANEL SDP NO KOMPONEN REF QTY SATUAN REMAKS INCOMING 1 MCCB 3P 400 AOUTGOING LV540306 1 BUAH Q0 2 MCCBEZC 3P 125 A EZC250H3125 1 BUAH Q1 3 MCCB EZC 3P 63 A EZC100N3063 9 BUAH Q2-Q10
MATERING
5 PILOT LAMP ( LED ) MERAH AD22-22DS 1 BUAH R KUNING AD22-22DS 1 BUAH S HIJAU AD22-22DS 1 BUAH T 6 PANEL METER PM 2120 METSETPM 2120 1 BUAH POWER METER 7 CT 400/5 A MSQ-40 3 BUAH CTI - CT3 8 BUSBAR 30 X 5 mm 11 METER 9 TERMINAL BLOK TBR60 27 BUAH TB Q1-10 10 RECOLID BUSBAR 30X30 3 BUAH
11 BUSBAR SUPPORT JEPIT EL410-W 4 BUAH RSTN
KOMPONEN BANTU 12 KABEL 25 mm NYY 4CX10MM2 13 KABEL 10 mm NYY
4CX10MM3
14 MUR BAUT M8X20mm 1 LOT 15 MUR BAUT M8X15mm 1 LOT 16 RING M8 1 LOT
17 SKUN RING
35-8
12 PCS 18 SKUN RING 10-8 108 PCS 19 HEAT STRING 3mm 11 METER

## 4.6 Desain Panel Dan Tata Letak Komponen
Desain  panel  dan  tata  letak  komponen sangan  penting  di  gunakan  untuk  mengenali bentuk  panel  dan  membantu  proses  perakitan dengan mengutamakan keselamatan, keandalan dan perawatan saat beroprasi.Tipe panel yang di desain  yaitu  free  standing  dimana  bentuk  dan posisi panel disesuaikan pada kondisi ruanagan dan  jumlah  komponen  pada  panel  dimana incoming dan outgoing akses kabel menggunakan jalur raised floor.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Gambar 4. 1 Desain Box Panel
Box  panel  yang  dirancangan  bangun memiliki  dimensi  berukuran  tinggi  1600  mm, panjang 800 mm, dan lebar 800 mm, box panel yang  telah  di  desain  ini  akan  dipasang  untuk komponen – komponen yang ada di dalam panel yang  sudah  di  rencanakan  seperti  MCCB, kontaktor,  busbar,  CT.  Hasil  desain  tata  letak komponen  yang  sudah  dirancang  berfungsi untuk memudahkan dalam perancangan, gambar desain panel mencangkup dari tampak sisi depan, sisi kiri, dan sisi kanan.
Gambar 4. 2 Desain Tata Letak Komponen

## 4.7 Desain Single Line dan Wiring Diagram
Hasil desain single line diagram panel SDP di  gunakan  sebagai  acuan  untuk  menjelaskan sistem  kelistrikan  pada  panel  SDP  secara sederhana sehingga mempermudah mengetahui kondisi  dan  fungsi  setiap  komponen  yang terpasang  pada  panel  membantu  memudahkan perakitan  panel.  Hasil  desain  wiring  diagram panel  SDP  digunakan  mempermudah  dalam prosespembuatan,
merawat
dan memperbaikai rangkaian sistem panel SDP
Gambar 4. 3 Desain Single line

## Gambar 4. 4 Desain Wiring

## 4.8 Data Power Panel
Berdasarkan  hasil  analisa  dan  perhitungan pada beban panel maka didapatkan data power panel sebagai berikut.
Tabel 4. 5 Data Power Panel
No . MCC B Ampe r Daya total Teganga n Keteranga (Watt) (Volt) 1 Q0 400 162.80 1 380 Utama 2 Q1 125 42.051 380 Peneranga n & Stop kontak 3 Q2 63 27.97 380 spare 4 Q3 63 27.97 380 spare 5 Q4 63 18 380 Panel AC 1 6 Q5 63 18 380 Panel AC 2 7 Q6 63 12.75 380 Panel AC 3 8 Q7 63 18 380 Panel AC 4 9 Q8 63 21
380
Panel AC 5 10 Q9 63 18 380 Panel AC 6 11 Q10
63 15 380 Panel AC 7
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## KESIMPUAN
Berdasarkan dari hasil penelitian dan hasil perhitungan  yang  penulis  lakukan  di  gedung Universitas  Sutomo,  maka  akan  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Perhitungan  pada  kapasitas  pengaman MCCB  yang  di  lakukan  dengan  cara mencari  ratting  pada  jenis  beban  yang  di gunakan,  maka  akan  menghasilkan  arus ratting pada sisi utama sebesar 400 A, sisi penerangan dan stop kontak 125 A, sisi AC 63 A.
b. Perhitungan  pada  kuat  hantar  arus  yang dilakukan  dengan  cara  menghitung  KHA pada  arus  nominal  di  setiap  penghantar sehingga  didapatkan  ukuran  penghantar pada  sisi  utama  sebesar  30x5mm,  sisi penerangan dan stop kontak 25mm, sisi AC 10mm.
c. Gambar  desain  panel  yang  dilakukan dengan  menggunakan  software  autocad 2017  dengan  menampilkan  tampak  depan, tampak  kiri  dan  tampak  kanan.    Desain panel menentukan jumlah komponen yang akan terpasang di dalam panel dan kondisi ruangan  sehingga  dapat  di  tentukan  tipe panel free standing dan ukuran panel tinggi 1600mm  panjang  800mm  lebar  800mm, gambar desain tataletak komponen yang di lakukan  dengan  menentukan  dimensi komponen sehingga mendapatkan rancangan  dengan  baik.  Gambar  desain wiring  dan  single  line  yang  di  lakukan dengan  menentukan  jalur-jalur  penghantar pada  panel  sehingga  didapatkan  gambar rancangan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  kepada  semua  pihak  atas dorongan  dan  dukunganya  sehingga  dapat terselesaikannya  penelitian  ini.  Terimakasih kepada  pimpinan  Universitas  Sutomo  yang telah  mengizinkan  dilakukanya  penelitian  di Universitas  Sutomo.  Terimakasih  kepada  TIM JITET  Univeristas  Lampung  yang  telah meluangkan waktunya untuk membuat tamplate dan mempublikasikan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  R. C. Andriyan and W. Winarso, “Perancangan Kebutuhan  Daya  dan  Instalasi  Listrik  Pada Gedung  Askrindo  Bogor,” J.  Ris.  Rekayasa Elektro , vol. 3, no. 1, 2021, doi: 10.30595/jrre.v3i1.9671.
[2]  E.  R.  J.  Aribowo  Didik,  Desmira,  “Analisa Sistem  Elektrikal  Pada  Gedung  Control Building  Sudirman  Central  Business  District Jakarta,” Ind. High. Educ. 3(1) 1689-1699 , vol. 2, no. 1, p. 6, 2021.
[3]  A.  Susanto,  Saminto,  and  E.  Priyono, “Rancangan  Panel  Distribusi  Daya  Listrik Untuk Siklotron 13 Mev Anang,” Pertem. DAN Present. Ilm. Penelit. DASAR ILMU Pengetah. DAN  Teknol.  Nukl.  Pus.  Sains  dan  Teknol. Akselerator , vol. 10, no. Juli, pp. 51–58, 2018.
[4]  S.  Supriyati,  “Rancang  Bangun  Pengontrol Panel Listrik,” Tenaga List. , vol. 14, no. 1, pp. 28–39, 2018.
[5]  R.  T.  Berpengaduk,  “Rancang  bangun  panel instrumen  pada  mini  pilot  reaktor  tangki berpengaduk,” pp. 139–146, 2018.
[6]  F. Funan and W. Sutama, “Evaluasi Keandalan Sistem  Distribusi  Tenaga  Listrik  Berdasarkan Indeks  Keandalan  SAIDI  dan  SAIFI  pada  PT PLN (PERSERO) Rayon Kefamenanu,” J. Ilm. Telsinas Elektro, Sipil dan Tek. Inf. , vol. 3, no. 2,  pp.  32–36,  2020,  [Online].  Available: http://journal.undiknas.ac.id/index.php/teknik/a rticle/view/2888
[7]  T.  Yuwono,  A.  Darwanto,  and  R.  D.  Rahayu, “Desain  dan  Aplikasi  Pembangkit  Listrik Tenaga Surya Sebagai Suplai Daya Penerangan dan Fotosintesis,” JES  (Jurnal  Elektro  Smart) , vol.  1,  no.  1,  pp.  26–33,  2021,  [Online]. Available: https://www.sttrcepu.ac.id/jurnal/index.php/jes/ article/view/171
[8]  M.  S.  Al  Amin,  “Studi  Kemampuan  Panel Lvmdp Terhadap Pembebanan,” J. Ampere , vol.
3, no. 1, p. 140, 2018, doi: 10.31851/ampere.v3i1.2115.
[9]  Y. Yusmartato, R. Nasution, and A. Armansyah, “Menentukan  Setting  Rele  Differensial  Pada Bus-Bar  Di  Gardu  Induk  Paya  Pasir  Medan,” JET (Journal Electr. Technol. , vol. 4, no. 1, pp. 47–52, 2019.
[10] L. A. Siregar, R. Bangun, A. Yanie, Y. Ananda, and  L.  Adriana  Siregar,  “Rancang  Bangun Peralatan  Deteksi  Panas  Kabel  Pada    Panel Listrik  Untuk  Mengatasi  Beban  Lebih,” JET
(Journal Electr. Technol. , vol. 6, no. 2, pp. 51– 57, 2021, [Online]. Available: https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jet/article/vie w/4387
[11] U.  A.  AlFaruq,  B.  Santoso,  and  C.  H.  B
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Barru  dkk
Apribowo,  “Perencanaan  Sistem  Elektrikal pada Apartemen Menara One Surakarta,” Mek. Maj.  Ilm.  Mek. ,  vol.  17,  no.  1,  2018,  doi:
10.20961/mekanika.v17i1.35045.
[12] T.  Sutrisno,  S.  Dinata,  and  W.  A.  Nurtiyanto, “Perancangan  Panel  Distribusi  Daya  Listrik  ( Sdp  )  Untuk  Gedung  Tri  Sutrisno  ,  Seflahir Dinata , Woro Agus Nurtiyanto,” vol. 5, no. 2,
2022, doi: 10.32493/epic.v5i2.27538.
[13] F. Eliza, H. Hastuti, D. E. Myori, and D. T. Putra Yanto, “Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Menengah Kejuruan Melalui Pelatihan Software  Engineering,” JTEV  (Jurnal  Tek.
Elektro dan Vokasional) , vol. 5, no. 1.1, p. 37,
2019, doi: 10.24036/jtev.v5i1.104840.