## PEMETAAN ANALISIS KEBUTUHAN PENYEDIAAN AIR MINUM INSTALASI PENGELOLAAN AIR BEDOG TIRTAMARTA KOTA YOGYAKARTA
Evy Kusumaningrum 1 , Rizky Andika 2 dan Lily Handayani 3
1 Jurusan Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Yogyakarta, Jalan Janti KM 4 Yogyakarta Email: evy@ity.ac.id
2 Perumda PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta , Jl. R.W Monginsidi No 3, Yogyakarta Email: drizky491@gmail.com
3 Jurusan Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Yogyakarta, Jalan Janti KM 4 Yogyakarta Email: lilysujarwo@gmail.com

## ABSTRAK
Instalasi  Pengelolaan  Air  Bedog  termasuk  sub  Sistem  pelayanan  Perusahaan  Daerah  Air  Minum Tirtamarta. Air sumber di instalasi Pengeloaan Air Bedog berasal dari air tanah dengan  membuat sumur dala  .  Saat  ini  permasalahan  yang  timbul  adalah  semakin  bertambahnya  pelanggan  dan  meningkatnya permintaan sedangkan debit air setiap tahunnya menurun. Dengan melihat permasalahan yang ada tujuan penelitian  ini  adalah  mengaplikasikan    teknologi  SIG  untuk  memetakan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum (SPAM)  guna memberikan informasi batasan pelayanan pelanggan yang terlayani pada daerah pelayanan IPA  Bedog.  Pemetaan  kondisi  SPAM  IPA  Bedog  menggunakan  program  QGIS  3.10  berdasarkan  hasil pengumpulan  data  dengan  cara  observasi,  wawancara,  studi  literatur,  dan  praktik  lapangan.  Yang kemudian  dilakukan  pengolahan  data  analisis  kebutuhan  air  dan  analisis  ketersediaan  air  baku menggunakan  metode  proyeksi  Least  Square  (Regresi  Linier).  Dari  hasil  analisis  kebutuhan  air  dan ketersediaan  air  baku  di  dapatkan  bahwa  dari  hasil  proyeksi  ketersediaan  air  SPAM  IPA  Bedog mengalami penurunan debit di tiap tahunnya. Ketersediaan air baku SPAM IPA Bedog pada tahun 2035 sebesar  48,05  liter/detik,  sedangkan  kebutuhan  air  di  tahun  2035  sebesar  286,07  liter/detik.  Sesuai  hasil analisis  yaitu  menurunnya  debit  setiap  tahunnya  maka  perlu  ada  solusi  lain  misalnya  dengan memanfaatkan  air  baku  yang  diambil  dari  air  permukaan  misalnya  sungai.Kata  kunci:  Debit  air, Persediaan Air, Air bersih, Pemetaan, GIS

## ABSTRACT
The Bedog Water Management Installation includes the sub-system of the Tirtamarta Regional Drinking Water  Company  service.  The  source  water  in  the  Bedog  Water  Management  installation  comes  from groundwater  by  making  deep  wells.  Currently,  the  problem  that  arises  is  the  increasing  number  of customers  and  increasing  demand  while  the  water  discharge  decreases  every  year.  By  looking  at  the existing  problems,  the  purpose  of  this  research  is  to  apply  GIS  technology  to  map  the  Drinking  Water Supply System (SPAM) to provide information on the limits of customer service served in the Bedog IPA service  area.  Mapping  the  condition  of  SPAM  IPA  Bedog  using  the  QGIS  3.10  program  based  on  the results of data collection by means of observations, interviews, literature studies, and field practice. Then, the data processing of water demand and raw water availability analysis were carried out using the Least Square (Linear Regression) projection method. From the results of the analysis of water demand and the availability  of  raw  water,  it  is  found  that  from  the  results  of  the  projection  of  the  water  availability  of SPAM  IPA  Bedog,  the  discharge  decreases  every  year.  The  availability  of  raw  water  for  SPAM  IPA Bedog in 2035 is 48.05 liters/second, while the water demand in 2035 is 286.07 liters/second. According to  the  results  of  the  analysis,  namely  the  decrease  in  discharge  every  year,  there  need  to  be  other solutions, for example utilizing raw water taken from surface water such as rivers.
Keywords: Water discharge, Water Supply, Clean Water, Mapping, GIS

## 1. PENDAHULUAN
Kekayaan  alam  yang  sangat  berharga  bagi  seluruh  aktivitas  kehidupan  makhluk  hidup  di  muka  bumi  ini  adalah  air (Hasanah & Said, 2020). Air adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup dan air juga merupakan kebutuhan utama yang  harus  dipenuhi  bagi  kehidupan  makhluk  hidup  (Susana,  2003).  Kebutuhan  air  bersih  selalu  sejajar  dengan pertumbuhan penduduk yang ada. Pertumbuhan penduduk akan selalu meningkat seakan berjalannya waktu, maka dari
itu kebutuhan akan air bersih juga akan meningkat (Silitonga & Rizal, 2021). Dengan bertambahnya jumlah penduduk yang cukup tinggi mengakibatkan tidak semua komponen masyarakat dapat menikmati air bersih  (Alihar, 2018). Salah satu  sumber  air  untuk  memenuhi  kebutuhan  air  bersih  yaitu  air  tanah.  Kebutuhan  air  yang  berasal  dari  air  tanah diperkirakan 70% kebutuhan air bersih penduduk dan 90% kebutuhan air industri (Zamaruddin, 2018).
PDAM  (Perusahaan  Daerah  Air  Minum)  Tirtamarta  merupakan  pensuplai  utama  sistem  penyediaan  air  minum  untuk Kota  Yogyakarta  melalui  7  (tujuh)  Sub  Sistem  pelayanan,  berdasarkan  IPA  (Instalasi  Pengolahan  Air)  dan  daerah pelayanan  meliputi  IPA  Bedog,  IPA  Gemawang,  IPA  Karanggayam,  IPA  Bener,  IPA  Pengok,  IPA  Kotagede,  IPA Padasan.  Pada  Sub  Pelayanan  IPA  Bedog  memiliki  sumber  air  baku  yang  sebagian  besar  berasal  dari  sumur  dalam sebanyak  15  sumur  dengan  kapasitas  terpasang  sebesar  120,97  liter/detik  sedangkan  kapasitas  produksi  total  sebesar 101,83 liter/detik dan melayani sebanyak 24 kelurahan di Kota Yogyakarta (Tirtamarta, 2020).
Penelitian  sebelumnya  dilakukan  oleh  Silitonga  dan  Rizal  dari  Universitas  Karimun,  indonesia  membahas  tentang pengaruh  kebutuhan  air  bersih  terhadap  jumlah  penduduk  Pulau  Karimun  Besar.  Permasalahan  yang  dibahas  adalah kebutuhan air bersih setiap tahunnya mengalami peningkatan sedangkan ketersediaan air bersih semakin terbatas karena semakin sempitnya daerah serapan dan eksploitasi  sumber air baku  (Silitonga &  Rizal, 2021). Ketersediaan air bersih terbatas akibat perlakuan manusia dalam menjaga sumber air yang mengakibatkan ketersediaan air menurun, sehingga diperlukan  perencanaan  dan  perancangan  yang  baik  (Mokoginta  &  Mangangka,  2015).Peneliti  dari  Prodi  Teknik Informatika,  Fakultas  Ilmu  Komputer  Universitas  Ubudiyah  Indonesia  meneliti  tentang  Sistem  informasi  geografis (SIG)  Distribusi  Air  Bersih  PDAM  Tirta  Daroy  Banda  Aceh.  Penerapan  SIG  di  PDAM  Tirta  Daroy  untuk meningkatkan  pelayanan  pelanggan  dengan  mengevaluasi  sistem  pendistribusian  (supply)  dan  jumlah  pengguna (demand)  air  bersih  (Oktafianto  &  Wibawa,  2018).  Dengan  adanya  aplikasi  Sistem  Informasi  Geografis  diharapkan dapat mempermudah dalam pendataan batasan daerah sub pelayanan IPA Bedog. Maka dari itu perlu adanya penerapan teknologi yang dapat memetakan batasan daerah pelayanan tersebut agar dapat membantu dalam proses pengumpulan dan  pengolahan  data  yaitu  dengan  teknologi  Sistem  Informasi  Geografis  (Silitonga  &  Rizal,  2021).  Perbedaan  dari penelitian  sebelumnya  dengan  penelitian  ini  adalah  penelitian  sebelumnya  menjelaskan  tentang  penerapan  SIG  untuk mengevaluasi  sistem  pendistribusian  air  bersih  PDAM  Tita  daroy  sedangkan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk memetakan batasan wilayah daerah pelayanan dan untuk menaganilisis kebutuhan air minum. Pada artikel ini diusulkan pengembangan aplikasi SIG sebagai dengan tujuan upaya pengembangan sistem informasi yang berbasis komputerisasi sehingga  dapat  digunakan  oleh  Tim  IPA  Bedog.  Dengan  menggunakan  Teknologi  Sistem  Informasi  Geografis  (SIG) untuk  pemetaan  SPAM  (Sistem  Penyediaan  Air  Minum)  akan  memberikan  informasi  batasan  daerah  pelayanan pelanggan yang terlayani pada daerah pelayanan yang di IPA Bedog. Selain memetakan batasan daerah pelayanan IPA bedog  juga  akan  menganalisis  kebutuhan  air  minum  sampai  tahun  2035.  Hal  ini  selaras  dengan  Peraturan  Menteri Negara  Lingkungan  Hidup  Nomor  01  (Peraturan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup,  2007)  tentang  Pedoman Pengkajian Teknis untuk Menetapkan Kelas Air sesuai dengan Perencanaan kebutuhan air yang akan datang dilakukan minimal adalah 10 tahun.

## 2. METODOLOGI

## Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Penyediaan  Air  Minum  (SPAM)  merupakan  satu  kesatuan  sarana  dan  prasarana  penyediaan  air  minum  (Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia,  2015).  Penyelenggaraan  SPAM  adalah  serangkaian  kegiatan  dalam  melaksanakan pengembangan  dan  pengelolaan  sarana  dan  prasarana  yang  mengikuti  proses  dasar  manajemen  untuk  penyediaan  air minum  kepada  masyarakat  (PUPR  Cipta  Karya,  2017). Pengembangan  SPAM  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas dan kontinuitas air minum yang  meliputi  pembangunan  baru,  peningkatan  dan  perluasan.  Jenis  SPAM  meliputi  SPAM  jaringan  perpipaan  dan SPAM  bukan  jaringan  perpipaan.  SPAM  jaringan  perpipaan  sebagaimana  meliputi  unit  air  baku,  unit  produksi,  unit distribusi  dan  unit  pelayanan  (Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia,  2015).  Sebagai  dasar  dalam  perhitungan penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan air saat ini dan masa yang akan datang dapat menggunakan hasil dan analisa perkembangan pengguna air (Hasibuan, 2013).

## Sistem Informasi Geografis (SIG)
Sistem  Informasi  Geografis  (SIG)  merupakan  salah  satu  model  sistem  informasi  yang  banyak  digunakan  untuk membuat  berbagai  keputusan  perencanaan  dan  analisis.  Kegunaan  SIG  antara  lain  adalah  untuk  menyajikan  data geografis dalam bentuk digital yang kemudian data tersebut dapat disajikan sebagai data penting dalam informasi. SIG sebagai  suatu  sistem  berbasis  komputer  yang  memberikan  4  (empat)  kemampuan  untuk  menangani  data  bereferensi geografis,  yaitu  pemasukan,  managemen  data  (penyimpanan  dan  pengaktifan  kembali),  manipulasi  dan  analisis,  serta keluaran (Budiyanto, 2010) .

## Kebutuhan Air
Kebutuhan  air  adalah  banyaknya  jumlah  air  yang  dibutuhkan  untuk  kebutuhan  domistik  maupun  kebutuhan  non domestik.  Kebutuhan  air  domestik  adalah  kebutuhan  air  yang  digunakan  untuk  keperluan  rumah  tangga.  misaknya untuk keperluan memasak, minum, mandi, mencuci dan keperluan lainnya. Sedangkan kebutuhan non domistik adalah kebutuhan untuk industri, kantor, tempat ibadah atau yang lainnya selain keperluan rumah tangga(Asta, 2018).
Standar  penyediaan  air  domestik  ditentukan  oleh  jumlah  konsumen  domestik  yang  dapat  diketahui  dari  data  jumlah penduduk  yang  ada.  Penyelenggaraan  Pengembangan  Sistem  Penyediaan  Air  Minum,  kebutuhan  air  untuk  rumah tangga  dengan  sistem  sambungan  langsung  sebesar  100  -  130  liter/orang/hari  dan  kebutuhan  air  untuk  rumah  tangga dengan  sistem  kran/hidran  umum  sebesar  30  liter/orang/hari  (Permen  PU,  2012).  Standar  penyediaan  kebutuhan  air domestik meliputi kebutuhan air untuk minum, mandi, memasak dan lain-lain Kecenderungan meningkatnya kebutuhan dasar air ditentukan oleh kebiasaan pola hidup masyarakat setempat dan didukung oleh kondisi sosial ekonomi. Standar penyediaan  air  non  domestik  ditentukan  oleh  banyakannya  konsumen  non  domestik  yang  meliputi  fasilitas  seperti perkantoran, kesehatan, industri, komersial, umum. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, kebutuhan air non domestik  sebesar  15  %  dari  kebutuhan  air  domestik  (Permen  PU,  2016).  Informasi  Geografis  (SIG)  merupakan  salah satu  model  sistem  informasi  yang  banyak  digunakan  untuk  membuat  berbagai  keputusan  perencanaan  dan  analisis. Kegunaan  SIG  antara  lain  adalah  untuk  menyajikan  data  geografis  dalam  bentuk  digital  yang  kemudian  data  tersebut dapat disajikan sebagai data penting dalam informasi. SIG sebagai suatu sistem berbasis komputer yang memberikan 4 (empat) kemampuan untuk menangani data bereferensi geografis, yaitu pemasukan, managemen data (penyimpanan dan pengaktifan kembali), manipulasi dan analisis, serta keluaran (Budiyanto, 2010).

## Pertumbuhan Penduduk
Proyeksi  jumlah  penduduk  di  masa  yang  akan  datang  dapat  diprediksikan  berdasarkan  laju  tumbuhan  penduduk  yang direncanakan  relatif  naik  setiap  tahunnya  (Anjayani  &  Haryanti,  2009).  Ada  beberapa  metode  yang  dapat  digunakan dalam memproyeksi jumlah penduduk yaitu:

## 1. Metode Geometrik
(1)
2. Metode Aritmatik
(2)

## 3. Metode Eksponensial
(3) 4. Metode Least Square
(4) (5)
(6)
dengan  Pn = jumlah penduduk pada tahun n perencanaan (jiwa), Po = jumlah penduduk pada awal tahun perencanaan (jiwa), i =  ratio  angka  pertumbuhan  tiap  tahun  (%), n =  periode  tahun  perencanaan, e =  bilangan  logaritma  natural besarnya  sama    dengan  2,7182818, X =  jumlah  pelanggan, Y =  kebutuhan  air, n =  jumlah  data, x =  variabel bebas/prediktor.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Unit Air Baku
Unit  air  baku  adalah  sarana  dan  prasaran  penyedia  air  baku  yang  meliputi  bangunan  penampung  air,  bangunan penyadap, alat pengukuran, sistem pemompaan , peralatan pemantauan dan bangunan sarana pembawa (PUPR, 2016). Air  baku  yang  digunakan  pada  SPAM  IPA  Bedog  yaitu  berupa  sumur  dalam  yang  berjumlah  sebanyak  15  buah,  dan dapat dilihat pada Tabel  1 .  Pada Tabel  1 dijelaskan bahwa  kapasitas debit 15 sumur IPA Bedog total untu kapasitas terpasang sebesar 120,97 liter/detik dan untuk Kapasitas produksi sebesar 103,38 liter/detik. Skema Aliran IPA Bedog dapat dilihat pada Gambar  1.
Tabel 1 Kapasitas Debit Sumur IPA Bedog
Sumur Dalam Tahun 2020 Kapasitas Terpasang (liter/detik) Kapasitas Produksi (liter/detik) 1. Sumur B1 6,41 4,20 2. Sumur B2 4,69 4.25 3, Sumur B3 5,56 2,93 4. Sumur B4 10,42 10,48 5. Sumur B5 3,02 2,97 6. Sumur B6 13,80 10,39 7. Sumur B7 3,64 2,98 8. Sumur B8 6,88 6,89 9. Sumur B9 5,46 5,18 10. Sumur B10 14,56 15,18 11. Sumur B11 6,24 2,94 12. Sumur BL 1,96 1,77 13. Sumur B13 6,03 3,57 14. Sumur BR1 17,13 15,76 15. Sumur BR2 15,17 13,89 Total 120,97 103,38

## Unit Produksi
Unit produksi adalah sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran  dan  peralatan  pemantauan,  serta  bangunan  penampungan  air  minum  (PUPR,  2016).  Untuk  mencapai
54 BLOW OFF 53 B 1 55 B 8 63 72 B 7 ND 20 0 72 B 2 ND 200 71 ND 400 68 69 67 66 ND 4 0 0 AIR VALVE SKEMA ALIRAN IPA BEDOG 41 47 B 9 48 49 P ND 300 ND 2 0 0 AIR VALVE 51 ND 200 52 62 64 ND 300 M T 50 61 P T 60 B 11 42 40 UPPER BEDOG AERATION STATION T A N K 56 57 T G P 59 58 65 BEDOG RIVER SUDAH TIDAK DIOPERASIKAN U B 6 LOWER BEDOG AERATION STATION 86 AI R VAL VE G S 76 T A N K 75 73 T 74 80 81 82 B 3 83 84 85 ND 200 B 4 79 77 78 87 89 BE DO G RE SE RV OIR 91 88 90 92 93 B 5 98 94 95 96 BLA MB AN GA N B 1 3 100 99 101 102 Pelanggan B 1 0 Gambar  1 Skema Daerah Pelayanan IPA Bedog
kualitas air minum yang diinginkan dan disyaratkan, maka diperlukan suatu unit pengolahan yang disesuaikan dengan karakteristik air baku yang ada. Pada khususnya SPAM IPA Bedog yang memiliki sumber air baku sumur dalam, untuk jenis air baku ini diolah dengan menggunakan proses aerasi untuk menghilangkan kandungan besi (Fe2+) di dalamnya. Pada  kondisi  saat  ini  penggunaan  Elevated  Aeration  sudah  tidak  digunakan  lagi,  dan  digantikan  dengan  aerasi  spray. Bangunan pengolahan air IPA Bedog terdiri unit aerator yang dapat dilihat pada Gambar    2 ,bak detensi terlihat pada Gambar  3 , dan bak filtrasi pada Gambar  4 .
Gambar  2 Unit Aerator
Gambar  3 Bak Detensi
Gambar  4 Bak Filtrasi

## Unit Distribusi
Sistem  pengaliran  yang  ada  pada  SPAM  IPA  Bedog  adalah  secara  gravitasi,  dan  jaringan  distribusi  dibagi  menjadi  3 yaitu:
ISSN: 2579-7999 Vol. 6 No. 1, September 2022
1. Jaringan  Distribusi  Utama (JDU) :  memiliki range diameter pipa dari 600 mm  – 150  mm dengan jenis  pipa  ACP, PVC, CI dan HDPE untuk pipa baru
2. Jaringan  Distribusi  Pembagi  (JDB)  :  memiliki  range  diameter  pipa  dari  200  mm  –  3  inch  dengan  jenis  pipa  ACP, PVC, CI, dan GI.
3. Jaringan  Distribusi  Pelayanan  (JDP)  :  memiliki  range  diameter  pipa  dari  2  inch  –  1/2  inch,  dikecualikan  dengan pelanggan  yang  memiliki  kebutuhan  air  yang  cukup  banyak  seperti  pelanggan  non  domestic  yang  biasanya menggunakan  pipa  dengan  ukuran  4  inch  -  3  inch.  Untuk  jenis  pipa  PVC  dan  GI.  produksi  adalah  sarana  dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui
Berikut ini merupakan peta jaringan perpipaan pada daerah aliran Bedog yang diambil dari hasil pemetaan QGIS dapat dilihat pada Gambar  5.

## Gambar  5 Peta Jaringan Pipa Distribusi SPAM IPA Bedog

## Unit Pelayanan
Berdasarkan hasil pemetaan menggunakan QGIS 3.10 dapat diketahui kondisi pada Unit Pelayanan SPAM IPA Bedog, Pada  SPAM  IPA  Bedog  melayani  10  kecamatan  di  Kota  Yogyakarta  seperti  Kecamatan  Gondomanan,  Kotagede, Kraton, Matrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Umbulharjo, dan Wirobrajan. Sedangkan pelayanan SPAM IPA Bedog yang berada di luar Kota Yogyakarta seperti Kecamatan Banguntapan, Kasihan, dan Sewon.Pelayanan IPA Bedog terdapat beberapa daerah atau kelurahan yang  mendapatkan suplai / pelayanan lebih dari 1 (satu) sumber, seperti Kelurahan  Tamanan,  Ngupasan,  Ngestiharjo,  Gunung  ketur,  Bangunharjo,  Panggungharjo,  dan  Muja  muju.  Hasil pemetaan  dilakukan  pendekatan  dengan  mengetahui  luasan  lahan  perkelurahan  dan  lalu  di  bandingkan  dengan  luasan daerah yang terlayani oleh SPAM IPA Bedog.

## Proyeksi Penduduk
Proyeksi  penduduk  dilakukan  dengan  metode  Geometrik,  Aritmatik,  Eksponensial,  dan  Least  Square  yang  kemudian akan  dilakukan  uji  korelasi  sederhana  untuk  menentukan  metode  mana  yang  akan  digunakan.  Rekapitulasi  hasil perhitungan dari ke 4 metode dapat dilihat pada Tabel 2 .
Tabel 2 Rekapitulasi Perhitungan Proyeksi
Tahun Jumlah penduduk (jiwa) Metode Geometrik Aritmatik Eksponential Least Square
ISSN: 2579-7999 Vol. 6 No. 1, September 2022
2014 11738 11738,00 11738,00 11738,00 11516,14 2015 11856 12024,55 12024,55 12025,75 11691,39 2016 12083 12428,99 12426,55 12431,48 11866,64 2017 12078 12600,46 12593,10 12604,25 12041,89 2018 12387 13106,54 13091,38 13111,79 12217,14 2019 12605 13526,81 13500,97 13533,58 12392,39 2020 12773 13901,95 13862,49 13910,30 12567,64 Korelasi ( r ) 1,00 1,00 1,00 0,99 Standar Deviasi 788,73 774,36 791,73 378,58
Hasil dari perhitungan pada Tabel  2 dibuat grafik perbadingan yang dapat dilihat pada Gambar    6 . Pada Gambar    6 dapat dilihat bahwa nilai korelasi dan standar deviasi dari metode Least Square (regresi) lebih baik dibanding  metode lainnya  dan  lebih  mendekati  dengan  jumlah  kenyataan  dibandingkan  dengan  metode  lainnya.  Oleh  karena  itu  metode proyeksi yang dipakai yaitu metode Least Square (regresi linier).

## Analisis Kebutuhan Air
Pada  penelitian  ini  dilakukan  3  kali  perhitungan  proyeksi  kebutuhan  air  yaitu  berdasarkan  jumlah  penduduk, berdasarkan realisasi pemakaian air per golongan tarif, dan  berdasarkan pemakaian teoritis pergolongan tarif. Proyeksi Kebutuhan Air dari tahun 2021-2935 dapat dilihat pada Tabel 3 .
Tabel 3 Proyeksi Kebutuhan Air Tahun 2021-2035
Tahun Kebutuhan Air (liter/detik) Perhitungan 1 Perhitungan 2 Perhitungan 3 2021 68,63 56,88 135,80 2022 83,31 56,99 135,84
Gambar  6 Grafik Perbandingan Antar Metode Proyeksi
Tahun Kebutuhan Air (liter/detik) Perhitungan 1 Perhitungan 2 Perhitungan 3 2023 98,12 57,09 135,87 2024 113,06 57,20 135,90 2025 128,14 57,30 135,93 2026 143,34 57,41 135,97 2027 158,67 57,51 136,00 2028 174,14 57,62 136,03 2029 189,74 57,72 136,07 2030 205,46 57,83 136,10 2031 221,32 57,93 136,13 2032 237,31 58,03 136,17 2033 253,43 58,14 136,20 2034 269,68 58,24 136,23 2035 286,07 58,35 136,27
Berdasarkan  hasil  perhitungan  yang  terdapat  pada Tabel  3 dapat  kita  lihat  bahwa  Hasil  proyeksi  kebutuhan  air  pada tahun  2035  adalah  perhitungan  1  diperoleh  286,07  liter/detik,  perhitungan  2  diperoleh  58,35  dan  perhitungan  3 diperoleh  136,27.  kebutuhan  air  bersih  yang  akan  datang  untuk  wilayah  pelayanan  IPA  Bedog  Perumda  PDAM Tirtamarta dapat diprediksi dengan menggunakan analisis regresi linier (Sudjana, 2002).

## Analisis Ketersediaan Air
Dari  data  kapasitas  produksi  tahun  2018,  2019,  2020  diatas,  maka  dapat  diproyeksikan  jumlah  debit  sumur  sampai tahun 2035 menggunakan perhitungan rumus regresi linier (Least Square)  dapat dilihat pada Tabel 4 .
Tabel 4 Hasil Proyeksi Ketersediaan air Tahun 2021-2035
No Tahun Debit Sumur (liter/detik) 1 2021 110,46 2 2022 106,01 3 2023 101,55 4 2024 97,09 5 2025 92,63 6 2026 88,17 7 2027 83,72 8 2028 79,26 9 2029 74,80 10 2030 70,34 11 2031 65,88 12 2032 61,42 13 2033 56,97 14 2034 52,51 15 2035 48,05
Pada  perhitungan  proyeksi  Ketersediaan  Air  yang  terdapat  pada  Tabel  4  dari  tahun  2021  sampai  2035  mengalami penurunan.  Pada  tahun  2021  debit  sumurnya  adalah  110,46  liter/detik  sedangkan  pada  tahun  2035  debit  sumurnya adalah  48,05  liter/detik.  Penurunan  debit  sumur  dari  tahun  ke  tahun  diakibatkan  karena  adanya  pemompaan  air  tanah yang  terus  menerus.Akibat  penggunaan  air  tanah  secara  terus  menerus  juga  dapat  mengakibatkan  berkuurangnya cadangan air tanah, penurunan daya dukung tanah, sumur  penduduk sekitar  mengalami  kekeringan  (Hutabarat, 2017). Untuk mengetahui kapasitas terpasang maka setiap tahun dilakukan pumping test.

## Upaya Pemenuhan Kebutuhan Air
Pada Dari hasil analisis kebutuhan air dan analisis ketersediaan air sumur IPA Bedog, maka untuk memenuhi kebutuhan air hingga tahun 2035 maka perlu dilakuakan beberapa upaya seperti :
1. Melakukan optimalisasi pompa sumur dengan cara sebagai berikut :
ISSN: 2579-7999 Vol. 6 No. 1, September 2022
- Melakukan perawatan pada pompa yang megalami penurunan debit, dengan membersihkan screen pada bagian pompa.
- Mengganti pompa yang sudah tidak bisa dilakukan perawatan dan yang di anggap sudah tidak efisien lagi.
- Melakukan Redeveloping sumur secara rutin.
2. Menekan tingkat kebocoran yang ada untuk meningkatkan debit distribusi pada pelanggan dengan cara seperti :
- Pembentukan Distrik Meter Area (DMA) agar proses dalam pengendalian kebocoran mudah di tangani.
- Penggantian pipa yang sudah berumur tua dan berjenis Asbes Cement Pipe (A.C.P).
- Mengganti meter pelanggan yang sudah  melewati usia terra (5 tahun) agar pemakaian pelanggan lebih akurat dan menekan kehilangan non fisik terjadi.
- Melakukan inpeksi mandiri dan tinjau langsung kelapanga untuk mengetahui adanya indikasi kebocoran fisik yang dapat dilihat langsung.
- Melakukan  koreksi  kepada  pelanggan  dengan  pemakaian  air  yang  tidak  wajar  yangmerupakan  indikasi pencurian air oleh pelanggan.
3. Mencari  alternatif  sumber  air  baru  yaitu  pemanfaatan  sumber  air  baku  baru  seperti  pemanfaatan  air  permukaan seperti  sungai  yang  ada,  dan  sebenarnya  pemanfaatan  tersebut  sudah  dilakukan  dengan  adanya  pendirian  SPAM Regional Kartamantul. Berdasarkan SNI No. 6738 ketersediaan air sungai sebagai kebutuhan air baku ditentukan sesuai  dengan  keandalan  90%  (BSN,  2016).  Sesuai  dengan  dokumen  Rencana  Induk  Sistem  Penyediaan  Air Minum  (RI-SPAM)  Kota  Yogyakarta,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tahun  2014  sampai  dengan  tahun  2030 penyediaan air minum Perumda PDAM Tirtamarta akan menggunakan alternatif sumber air baku yang bersumber dari Sungai Progo melalui 3 titik pengambilan.  (Yogyakarta, 2013).

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pemetaan  Kawasan  sub  pelayanan  IPA  bedog  meliputi  Kecamatan  Gondomanan,  Kotagede,  Kraton,  Matrijeron, Mergangsan,  Ngampilan,  Pakualaman,  Umbulharjo,  dan  Wirobrajan.  Sedangkan  pelayanan  SPAM  IPA  Bedog yang berada di luar Kota Yogyakarta seperti Kecamatan Banguntapan, Kasihan, dan Sewon
2. Analisis  persediaan  air  IPA  Bedog  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  penurunan.  Pada  tahun  2021  debit  sumurnya adalah 110,46 liter/detik sedangkan pada tahun 2035 debit sumurnya adalah 48,05 liter/detik. Untuk  mengetahui kapasitas terpasang maka setiap tahun dilakukan pumping test.

## DAFTAR PUSTAKA (DAN PENULISAN PUSTAKA)
Alihar, F. (2018). Penduduk dan Akses Air Bersih di Kota Semarang. Jurnal Kependudukan Indonesia , 13 (Juni), 67– 76.
Asta. (2018). Analisis Kebutuhan Air Bersih Dan Distribusi Jaringan PDAM Persemaian Kota Tarakan (Studi Kasus Kecamatan Tarakan Barat). Borneo Engineering : Jurnal Teknik Sipil , 2 (1). https://doi.org/10.35334/be.v2i1.613 BSN. (2016). Laporan Kerja Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015 . Budiyanto. (2010). Sistem Informasi Geografis Menggunakan ArcView GIS. CV. Andi Offset. Hasanah, P., & Said, I. (2020). Analisis Kualitas Air Tanah di Petobo. Media Eksakta , 16 (1). Hasibuan. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia . Hutabarat. (2017). Studi Penurunan Muka Tanah ( Land Subsidence) Akibat Pengambilan Air tanah Berlebih di DKI Jakarta .
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengkajian Teknis untuk Menetapkan Kelas Air, (2007).
Mokoginta, & Mangangka. (2015). Peningkatan Sistem Penyediaan Air Bersih Di Kelurahan Pinaras. Jurnal Sipil Statik , 3 (5), 322–330.
Oktafianto, N., & Wibawa, M. B. (2018). SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) DISTRIBUSI AIR BERSIH PDAM TIRTA DAROY BANDA ACEH MENGGUNAKAN ArcGIS 10.3 SERTA EVALUASI SISTEM JARINGAN DISTRIBUSI MENGGUNAKAN EPANET 2.0. Journal of Informatics and Computer Science , 4 . https://doi.org/10.33143/jics.vol4.iss1.496 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah No.122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum . https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2015/pp122-2015bt.pdf Permen PU. (2012). Menteri Pekerjaan Umum, Republik Indonesia Nomor 18 /PRT/M/2012 Tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. In Menteri Pekerjaan Umm Indonesia (Vol. 4, Issue March). PermenPU. (2016). Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum .
Vol. 6 No. 1, September 2022
PUPR. (2016). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 tentangPenyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum . August . PUPR Cipta Karya, N. (2017). Gambaran Umum Sistem Penyediaan Air Minum ( SPAM ) . Silitonga, & Rizal. (2021). Pengaruh KebutuhanAir Bersih Terhadap Jumlah Penduduk di Pulau Karimun Besar. Pelita Kota , 2 (1). Sudjana. (2002). Metode statistika . Tarsito. Susana. (2003). Air Sebagai Sumber Kehidupan. Oseana , 28 (3), 17–25. www.oseanografi.lipi.go.id Tirtamarta. (2020). Laporan Bulanan Devisi Operasional Tirtamarta .
Zamaruddin, N. (2018). Monitoring dan Evaluasi Kualitas Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Area Aceh Besar Bulan April dan Juli. J of Aceh Phys. Soc. (JAcPS) , 7 (1), 39–42.