## PENGARUH TURUNNYA FLOW BRINE RECIRCULATION PUMP TERHADAP KINERJA DESAL C UNIT 5-7 PLTU SURALAYA

## Muhammad Nafi’uddin Amin
1 Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana Jakarta
E-mail : nafiuddin11@gmail.com
Abstrak-- Desal merupakan alat penukar kalor yang berperan penting untuk mengkondensasikan air laut  yang  menguap  dari  bagian  evaporator  dari  Desal  dan  didinginkan  oleh  air  pendingin  di  tube bagian  atas  dari  evaporator.  Sedangkan  air  laut  panas  yang  menguap  di  Desal  dipanaskan  melalui alat  yang  bernama brine  heater dengan  memanfaatkan  pemanas  uap  bantu  dari  unit  5-7.  Kemudian hasil  kondensasi  dari  air  laut tersebut ditampung  di destilate  box dari  Desal.  Akhirnya product Desal tersebut yang di kenal dengan fresh water akan diubah menjadi air demin yang digunakan sebagai air penambah di kondensor. Proses yang terjadi di Desal adalah proses perpindahan panas antara air laut sebagai  fluida  pendingin  yang  dilewatkan  dalam  pipa  dengan  air  laut  yang  menguap  dari  bagian evaporator  Desal.  Oleh  karena  itu,  saat  pengoperasian  Desal  secara  terus  menerus  akan  terjadi penurunan flow brine recirculation pump dan juga terjadi heat loss . Untuk memperkecil heat loss pada Desal, dilakukan pemetaan perhitungan heat loss tiap pembebanan Desal berdasarkan desain Desal terhadap penurunan nilai flow brine recirculation pump saat pengoperasian Desal dilakukan . Dari hasil pemetaan tersebut didapatkan kerugian paling rendah serta untuk mengamankan peralatan yang ada di Desal agar bekerja secara maksimal yang mampu memperkecil heat loss yang terjadi dalam bentuk cost (nilai  rupiah)  yang  hilang  dan  dapat  menaikkan  efisiensi thermal .  Sebagaimana  berdasarkan analisa  perhitungan  yang  dilakukan  didapatkan  hasil  pada  pengoperasian  Desal  dengan  nilai  rupiah yang hilang terendah terjadi ketika beban 80% saat flow  brine recirculation  pump turun 1437 – 1283 t/h sebesar 216,97 rupiah. Pada beban 60% nilai rupiah yang hilang terendah terjadi ketika penurunan nilai flow  brine  recirculation  pump 1217 –  1209  t/h  sebesar  2980,45  rupiah.  Pada  beban  50%  nilai rupiah yang hilang terendah terjadi ketika penurunan nilai flow brine recirculation pump 1080 – 901 t/h 3048,56  rupiah.  Berdasarkan  data  penelitian  diketahui  bahwa  penurunan flow  brine  recirculation pump , mengakibatkan turunya kinerja Desal. Kata Kunci: Desal, Pembebanan, Cost, Kinerja, Turun.
Abstract-- Desal  is  a  heat  exchanger  (heat  exchanger)  that  was  instrumental  to  condense  of  sea water evaporates from the evaporator of the desal and cooled by cooling water in the upper part of the evaporator. While the heat sea water evaporated in Desal heated through a tool called brine heater by utilizing  the  auxilary  steam  heater  from  unit  5-7.  Than  the  result  of  sea  water  from  condensation accomodated  in  destilate  box  of  Desal.  Finally  the  desal  product  known  as  fresh  water  will  be converted into demin water used as water enhancer in condenser. The processes that occur in Desal is process of heat transfer  between the sea water as  a cooling  fluid which  is passed in  pipeline/tube with sea water evaporates from the part of Desal evaporator. Therefore, when the operation of Desal continuosly will decline flow brine recirculation pump and heat loss also happen. To minimize heat loss on  Desal,  did  the  mapping  calculation  heat  loss  every  imposition  Desal  based  on  Desal  design  to decline in the value of the flow brine recirculation pump when Desal operation is done. From the result of  mapping  obtained  minimal  losses  and  for  securing  existing  equipment  at  Desal  that  working  in maximum to minimize heat loss that occur in the cost format (value of the rupiah) is missing and can increase  the  thermal  efficiency.  As  based  on  the  analysis  of  the  calculation  obtained  result  on  the operation  of  Desal  with  the  value  of  Rupiah  was  missing  low  occurs  when  the  load  80%  when  flow brine  recirculation  pump  down  1437 –  1283  t/h  of  216,97  rupiah.  On  the  load  of  60%  the  value  of rupiah was missing low happening when decline value flow brine recirculation pump 1217 – 1209 t/h of 2980,45  rupiah.  On  the  load  of  50%  the  value  of  rupiah  was  missing  low  happening  when  decline value flow brine recirculation pump 1080 – 901 t/h of 3048,56 rupiah. Based on data research known that decline flow brine recirculation pump, conduce Desal performance down.
Key Words: Desal, Load, Cost, Performance, Decline.

## PENDAHULUAN
Energi  listrik  merupakan  sumber  energi yang sangat penting peranannya bagi kehidupan  manusia  baik  untuk  kegiatan industri, kegiatan niaga, maupun untuk aktifitas sehari-hari. Kebutuhan energi listrik di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan pesatnya pembangunanan  dibidang  teknologi,  industri dan  informasi.  Dengan  tingginya  permintaan akan  energi  listrik  pemerintah  melakukan berbagai upaya agar kebutuhan listrik masyarakat  terpenuhi,  salah  satunya  dengan melaksanakan
program
percepatan
pembangunan pembangkit listrik. PT Indonesia
Power  merupakan  salah  satu  perusahaan pembangkitan  tenaga  listrik  terbesar  dan tersebar  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia, salah  satu  unit  pembangkitnya  adalah  PLTU Suralaya.
PLTU Suralaya merupakan suatu pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan  batubara  sebagai  bahan  bakar utamanya.  Uap  kering  yang  dihasilkan  dari pembakaran di boiler kemudian akan digunakan  untuk  memutar  turbin.  Sementara itu,  uap  bekas  keluaran  dari  LP  ( Low Pressure ) turbin akan dikembalikan menjadi air di  kondensor.  Sedangkan  air  penambah kondensor sendiri, diambil dari air Demin yang telah  melalui  proses  pengolahan  air  salah satunya  di  dalam  proses  Desal.  Dalam memenuhi  sumber  energi  listrik,  pengelolah perusahaan pembangkit harus mampu mengoptimalkan  efisiensi  pembangkit  yang akan  berdampak  terhadap  menurunnya  biaya produksi  yang  dikeluarkan  dalam  segi  bahan bakar  maupun  perawatan  dan  produksi  listrik dapat mencapai kapasitas maksimum.
Salah satu komponen PLTU yang berperan  penting  untuk  menyuplai  air  yang akan diubah menjadi uap  adalah Desal. Desal merupakan alat penukar kalor ( heat exchanger )  yang  berperan  penting  untuk mengkondensasikan  air  laut  yang  menguap dari  bagian  evaporator  dari  Desal  dan didinginkan  oleh  air  pendingin  di  tube  bagian atas  dari  evaporator.  Sedangkan  air  laut  yang panas  yang  menguap  di  Desal  dipanaskan melalui  alat  yang  namanya brine  heater dengan  memanfaatkan  pemanas  uap  bantu dari  unit  5-7.  Dan  kemudian  hasil  kondensasi dari air laut tersebut ditampung di destilate box dari  Desal.  Dan  akhirnya  product  Desal tersebut  yang  di  kenal  dengan fresh  water akan  di  rubah  menjadi  air  demin  yang digunakan sebagai air penambah di kondensor.  Proses  yang  terjadi  di    Desal adalah  proses  perpindahan  panas  antara  air laut  sebagai fluida pendingin  yang  dilewatkan dalam  pipa  ( tube )  dengan  air  laut  yang menguap dari bagian evaporator Desal.
Apabila perpindahan panas pada sistem di Desal  terganggu  maka  akan  mengakibatkan meningkatnya losses karena  air  laut  yang menguap tidak terkondensasi dengan sempurna,  salah  satu  indikasi  unjuk  kerja Desal dilihat dari turunnya flow brine recirculation  pump pada    Desal.    Semakin tinggi flow dari brine  recirculation  pump dengan  di  imbangi  parameter  lainnya,  seperti load  setter Desal,  temperatur brine  heater outlet  temperature, dan  air  penambah  menuju last  stage. Maka  proses  kondensasi  dari  air laut  yang  menguap  menjadi fresh  water akan semakin  besar,  dan  semakin  rendah flow dari brine recirculation pump proses  kondensasi
yang  dihasilkan  akan  semakin  kecil.  Untuk  itu performansi  dari  Desal  perlu  dijaga  agar kinerja  dari  PLTU  Suralaya  tidak  menurun sehingga listrik yang dibutuhkan dapat ditanggulangi.
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis  bermaksud  untuk  membua t “Pengaruh Perubahan  Turunnya Flow  Brine  Recirculation Pump Terhadap  Kinerja  Desal  C  Unit  5-7  Pltu Suralaya”,  karena  pada  unit  5-7  PLTU Suralaya  belum  pernah  dilakukan  analisis khusus  terkait  pengaruh  dari  turunnya flow brine  recirculation  pump terhadap  kinerja Desal. Diharapkan dengan melakukan analisis tersebut  dapat  meningkatkan  kinerja  Desal  di dalam  proses  PLTU  Suralaya  sehingga  dapat menghasilkan listrik yang optimal.
Dalam  penelitian  ini  merumuskan  masalah antara lain:
1. Nilai rupiah yang hilang akibat penurunan flow Brine Recirculation Pump
2. Kinerja  dari  Desal  menurun  karena adanya  gangguan  pada  sistem  transfer panas
Dalam penelitian ini juga mempunyai tujuan:
1.  Menganalisis  hubungan  nilai  rupiah  yang hilang  akibat  dari  turunnya flow  brine recirculation pump terhadap kinerja Desal
2.  Meningkatkan kinerja Desal dengan mengetahui  penyebab  dari  turunnya flow brine recirculation pump dan juga memberikan rekomendasi perbaikan

## METODOLOGI
Pada  bab  ini  akan  menjelaskan  tentang metodologi  dan  proses  penyelesaian  dari tugas  akhir  yang  terdiri  dari  proses  studi literatur,  pengumpulan  data  teknis  dan pengolahan  data  untuk  kemudian  dilakukan analisis.  Diagram  alir  dari  tugas  akhir  ini dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Diagram Alir Tugas Akhir
1.  Studi Litelatur Tahap  awal  dalam  melakukan  analisis pengaruh  turunnya flow  brine  recirculation pump terhadap  kinerja  Desal  unit  5-7  PLTU Suralaya  yaitu  dengan  mengumpulkan  data dan  teori penunjang. Studi literatur didapatkan dari  buku  atau  jurnal,  selain  itu  untuk mendapatkan  informasi  tambahan  dilakukan juga  konsultasi  langsung  baik  itu  dengan dosen  pembimbing  atau  dengan  praktisi  ahli yang ada di lapangan.
2.  Pengumpulan Dan Pengambilan Data
Pada  tahapan  ini  meliputi  pengumpulan data  spesifikasi  dari  Desal  dan  peralatan- peralatan  penunjang  yang  akan  digunakan dalam analisa.
2.1 Metode Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan  dalam  Tugas  Akhir  ini,  penulis menggunakan beberapa metode yang digunakan untuk mempermudah proses pengumpulan data dalam melaksanakan penelitian  ini,  adapun  metode  yang  digunakan yaitu:
a.  Observasi dengan cara pengamatan langsung pada obyek yang diteliti. b.  Wawancara tanya jawab secara langsung antara penulis dan
narasumber. Adapun narasumber disini adalah pihak-pihak terkait seperti praktisi  ahli  dilapangan  serta  dosen pembimbing Universitas Mercu Buana.
c. Studi  Dokumen  dengan  cara  meneliti berbagai macam dokumen yang berguna  untuk  bahan  analisis,  catatan khusus dan manual book. 2.2 Waktu Pengumpulan Data Proses  Pengambilan  data  dilakukan  di Central  Control  Room (CCR)  Desal  5-7  PLTU Suralaya  saat  beban  Desal  50%,  60%,  80%, data diambil dengan interval 2 jam selama 1
hari.
2.3 Proses Pengambilan Data
Teknik pengambilan data pada tugas akhir ini yaitu dengan pengambilan data di lapangan saat  Desal  5-7  berbeban  50%,  60%,  80%. Parameter  yang  di  ambil  sebagai  data  analisa adalah sebagai berikut :
a.  Flow make up
Gambar 2. Flow make up
(Sumber: Control Room Desal Unit 5-7 Operasi Suralaya, 2019) b.  Beban Desal
Gambar 3. Beban Desal
(Sumber: Control Room Desal Unit 5-7 Operasi Suralaya, 2019)
c.  Temperatur Brine heater outlet dan flow brine recirculation pump
Gambar 4. Temperatur Brine heater outlet dan flow brine recirculation pump
(Sumber: Control Room Desal Unit 5-7
Operasi Suralaya, 2019)
d. Product Desal
Gambar 5. Product Desal
(Sumber: Control Room Desal Unit 5-7
Operasi Suralaya, 2019)
2.4 Data desain Desal
Berikut ini data spesifikasi Desal berdasarkan  pabrik  pembuat,  dapat  dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Data Spesifikasi Desal Unit 5-7 (Sumber: Desalination Plant Suralaya, 2016) 3.  Parameter Evaluasi Kinerja Desal
Parameter  yang  diperhitungkan  dalam analisis pengaruh perubahan vakum terhadap kinerja kondensor adalah:

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  pengukuran  dan  eksperimen  akan ditampilkan  pada  bagian  ini.  Hasil  pengukuran akan  dianalisis  untuk  mengetahui  keadaan saat  penurunan flow  brine  recirculation  pump pada Desal beroperasi. Analisis dan kesimpulan  setiap  data  juga  akan  ditulis sehingga memperjelas hipotesa.
1. Pengaruh Flow Brine Recirculation Pump Turun Terhadap Beban Desal
Pada saat turunnya flow brine recirculation pump sangat  berpengaruh  pada  kinerja  dari Desal.
Setiap
penurunan flow brine recirculation  pump akan  mengurangi  luasan ” Heat Loss in Desalination ” yang berarti air laut yang  menguap  menjadi fresh  water pada setiap stage Desal  mengurangi  pengurangan, dan  mengakibatkan flow dari destilate  pump berkurang juga.
- Seawater supply 3.5 kg/cm 2 .G - Make-up water 400 m 3 /h Ejector - Ejector steam 8 kg/cm 2 Desuperheater - Heating steam after Desuperheater 100 0 C - Auxiliary steam 245 0 C

## Evaporator
- Recovery inlet temperature 39,5 ⁰C - Last stage temperature 39,5 ⁰C - Cooling seawater at heat rejection inlet 33 ⁰C - Cooling seawater at heat rejection outlet 39,5 ⁰C

## Brine Heater
- Auxiliary steam 10 Kg/cm 2 .G - B/H steam condensate 100 ⁰C - B/H shell steam 110 ⁰C Destillate Pump - Distillate water 37,8 ⁰C - Flow Distillate water 131,25 m 3 /h - Conductivity 20 μS/cm Condensate Pump - Flow brine heater condensate 16,14 m 3 /h

## Brine Recirculation Pump
- Flow Recirculation brine 1570 m3/h - Recirculation brine at B/H outlet 90 oC - Recirculation brine at B/H inlet 84 oC - Recirculation brine at heat 39.5 oC

## Sea Water Supply Pump
- Seawater supply 1587 m 3 /h
Tabel 2. Beban Desalination Plant (Sumber : Operation Manual Book Desalination Plant, 1996)
Dari  tabel  2  digunakan  dalam  melakukan perhitungan  perubahan heat  rate Desal sehingga  dapat  mengetahui heat  loss yang terjadi pada masing- masing kondisi perubahan flow  brine  recirculation  pump dan beban,  seperti  halnya  pada  persamaan sebagai berikut :
2. Analisa  Perhitungan Heat  Loss Yang Terjadi Saat Turunnya Flow Brine Recirculation Pump
Penurunan flow yang  terjadi  ketika  Desal beroperasi  secara  terus  menerus  setelah Overhoul. Dari  hal  itu  diperoleh  parameter- parameter  yang  berubah  juga  saat  turunnya flow  brine  recirculation  pump agar  Desal  tetap beroperasi dengan baik . Oleh karena itu, guna mengetahui seberapa besar pengaruh turunnya flow brine recirculation pump terhadap cost yang  hilang  saat  proses produksi  pembebanan  yang  bervariasi  pada beban 50%, 60%, dan 80%.
2.1  Perhitungan Cost Yang  Hilang  Pada Pembebanan 80%
Berikut  adalah  contoh  tabel  yang  diambil dari log  sheet Desal  beban  80%,  tanggal  28 Agustus 2018 :
Tabel 3. Parameter Desal pada beban 80%
(Sumber : Log Sheet Desal tanggal 28 Agustus
2018)
Keterangan:
 Harga fresh water : Rp 31.678,00 (Sumber : Bagian Labor PLTU
Suralaya)
Dari data tabel 3, kita dapat cari untuk nilai kerugian  dalam  rupiah  akibat  dari  penurunan flow  brine  recirculation  pump sesuai  dengan rumus sebagai berikut :
Untuk lebih lengkap data hasil perhitungan Cost  pada  tanggal  28  Agustus  2018  bisa dilihat pada tabel 4 dibawah ini :
Tabel 4. Hasil Perhitungan Cost pada tanggal 28 Agustus 2018
Dari  tabel  4,  kita  dapat  mengaplikasikan cost  yang  hilang  terhadap  penurunan flow brine  recirculation  pump pada  beban  80% seperti terlihat pada gambar 6 berikut ini :
Gambar 6. Grafik antara cost yang hilang terhadap penurunan flow brine recirculation pump beban 80 %
Pada  gambar  6  dapat  diketahui  bahwa pada  beban  80  %,  cost  yang  hilang  terhadap penurunan flow  brine  recirculation  pump terendahnya  216,97  rupiah  dan  tertingginya 620,71  rupiah.  Jadi  Desal  pada  beban  80  %
product yang  dihasilkan  tidak  mengalami kerugian yang signifikan, karena jika dikalkulasikan  menjadi  sehari  untuk  nilai tertingginya  hanya  rugi  14.897,04  rupiah.  Ini berarti Desal pada beban 80 % habis over houl masih dalam kinerja baik.
2.2  Perhitungan Cost Yang  Hilang  Pada Pembebanan 60%
Berikut  adalah  contoh  tabel  yang  diambil dari log  sheet Desal  beban  60%,  tanggal  18 November 2018 :
Tabel 5. Parameter Desal pada beban 60%
(Sumber : Log Sheet Desal tanggal 18 November 2018)
Dari data tabel 5, kita dapat cari untuk nilai kerugian  dalam  rupiah  akibat  dari  penurunan flow  brine  recirculation  pump sesuai  dengan rumus  dan  untuk  lebih  lengkap  data  hasil perhitungan  Cost  pada  tanggal  18  November 2018 bisa dilihat pada tabel 6 dibawah ini :
Tabel 6. Hasil Perhitungan Cost pada tanggal 18 November 2018
Dari  tabel  6,  kita  dapat  mengaplikasikan  cost yang  hilang  terhadap  penurunan flow  brine recirculation  pump pada  beban  60%  seperti terlihat pada gambar 7 berikut ini :
Gambar 7. Grafik antara cost yang hilang terhadap penurunan flow brine recirculation pump beban 60 %
Pada  gambar  7  dapat  diketahui  bahwa pada  beban  60  %,  cost  yang  hilang  terhadap penurunan flow  brine  recirculation  pump terendahnya  2980,45  rupiah  dan  tertingginya 6008,76  rupiah.  Jadi  Desal  pada  beban  60  % product yang  dihasilkan  mulai  mengalami kerugian,  karena  jika  dikalkulasikan  menjadi sehari  untuk  nilai  tertingginya  mengalami kerugian 144.210,24 rupiah. Ini berarti Desal
pada beban 60 % sudah mengalami kinerja yang menurun.
2.3  Perhitungan Cost Yang  Hilang  Pada Pembebanan 50%
Berikut adalah contoh tabel yang diambil dari log sheet Desal beban 50%, tanggal 14 Maret 2019 :
Tabel 7. Parameter Desal pada beban 50%
(Sumber : Log Sheet Desal tanggal 14 Maret 2019)
Dari data tabel 7, kita dapat cari untuk nilai kerugian  dalam  rupiah  akibat  dari  penurunan flow  brine  recirculation  pump sesuai  dengan rumus  dan  untuk  lebih  lengkap  data  hasil perhitungan  Cost pada tanggal 14  Maret 2019 bisa dilihat pada tabel 8 dibawah ini :
Tabel 8. Hasil Perhitungan Cost pada tanggal
14 Maret 2019
Dari  tabel  8,  kita  dapat  mengaplikasikan cost  yang  hilang  terhadap  penurunan flow brine  recirculation  pump pada  beban  50% seperti terlihat pada gambar 8 berikut ini :
Gambar 8. Grafik antara cost yang hilang terhadap penurunan flow brine recirculation pump beban 50 %
Pada  gambar  8  dapat  diketahui  bahwa pada beban 50 %, cost yang hilang terhadap
penurunan flow  brine  recirculation  pump terendahnya  3048,56  rupiah  dan  tertingginya 4779,15  rupiah.  Jadi  Desal  pada  beban  50  % product yang  dihasilkan  mengalami  kerugian, karena jika dikalkulasikan menjadi sehari untuk nilai tertingginya mengalami kerugian 114.699,6 rupiah. Ini berarti Desal pada beban 50 % kinerjanya tidak jauh beda dengan beban 60%  bedanya flow dari brine  recirculation pump terus  menurun  dan  perlu  dijadwalkan untuk melakukan over houl.

## 3. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN
Dari  data  yang  diperoleh  dari  perhitungan cost  yang  hilang  akibat  penurunan flow  brine recirculation  pump ,  maka  dibawah  ini  adalah gabungan  cost  yang  hilang  pada  beban  80%, 60%, dan 50% seperti berikut ini :
Gambar 9. Grafik antara cost yang hilang terhadap beban Desal 80%, 60%, dan 50%
Pada  gambar  9  dapat  diketahui  bahwa kinerja  Desal  mengalami  penurunan,  ditandai dengan cost yang hilang semakin besar ketika beban  Desal  mulai  menurun  akibat  turunnya flow  brine  recirculation  pump. Hal  ini  akan mengakibatkan product Desal juga ikut menurun karena jumlah air yang terkondensasi dari air laut yang menguap menjadi fresh water berkurang.  Maka  dari  turunnya flow  brine recirculation  pump ini  akan  mengakibatkan kinerja  Desal  juga  ikut  menurun  karena product yang dihasilkannya tidak sesuai.
Dan  pada  ketika  beban  Desal  masih  80% tetapi flow  brine  recircultion  pump semakin menurun  sampai  batas  yang  diijinkan  dari operation  manual  book (dapat  dilihat  pada table  4.1),  tetapi  masih  tetap  dioperasikan pada  beban  Desal  80%  sedangkan flow  brine recirculation pump sudah pada batas operasinya  maka  akan  mengakibatkan brine heater outlet temperature melonjak naik diatas 85,3 o C  dan  berdampak  buruk  pada  peralatan brine  heater karena  kurangnya  air  pendingin yang melewatinya dan sekaligus mempercepat pengkerakan pada brine heater . Kalau sampai terjadi  pengkerakan  maka  perpindahan  panas yang terjadi pada brine heater tidak maksimal, dan  harus  dilakukan  perbaikan  pada brine heater . Hal  ini berlaku juga pada beban Desal 60% dan 50% jika flow dari brine recirculation
pump turun maka sebaiknya dilakukan penurunan  beban  Desal.  Untuk  beban  50% sendiri  ketika flow  brine  recirculation  pump semakin  menurun  adalah  sebaiknya  cepat- cepat dilakukan overhaul . Dan batas maksimal yang  dapat  dilihat  ketika  akan  dilakukan overhaul adalah terbukanya valve recirculation dari brine  recirculation  pump itu  sendiri,  yaitu berfungsi  sebagai  pengaman  pompa  ketika flownya sudah  turun  maka pressure akan otomatis naik dan mengakibatkan kerja pompa semakin berat maka dari itu valve recirculation ini membuka sebagai pengamannya.
Akibat dari turunnya flow brine recirculation pump ini  terjadi  karena  adanya  pengkerakan pada tube-tube pada setiap stage-stage Desal sehingga menghambat dari flow brine recirculation pump ini. Adapun untuk menghambat  pengkerakan  pada tube-tube setiap stage nya  harus  dipastikan  injeksi  anti- scale berfungsi  dengan  baik,  dengan  cara memastikan  pompa  dari  anti- scale tidak ngempos  ( pressure normal).  Dilain  sisi  yang perlu  dipastikan  adalah  tanki  dari  injeksi  anti- scale berada  pada  level  normal,  karena  dari dua  hal  tersebut  jika  mengalami  gangguan akan  mempercepat  pengkerakan  pada  setiap tube-tube stage Desal.
Dan rekomendasi perbaikan yang dilakukan  adalah  selalu  melakukan  rutin  test pada  pompa  anti- scale yang standby, agar pada  ketika  pompa  anti- scale yang  sedang beroperasi  ngempos,  maka  pada  saat  itu  juga bisa  mengganti  penggunaan  pompa  dari  anti- scale tersebut. Untuk rekomendasi selanjutnya yang  perlu  dilakukan  adalah  dijadwalkannya overhaul setiap  tahunnya,  karena  selama  ini pada  Desal  C  di  unit  5-7  UP  Suralaya  setelah habis overhaul Desal C hanya bisa beroperasi tidak  sampai  setahun  karena  kinerja  Desal sudah menurun akibat turunnya dari flow brine recirculation pump.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan diatas antara lain :
1. Berdasarkan  analisa  perhitungan  yang dilakukan didapatkan hasil pada pengoperasian  Desal  dengan  nilai  rupiah yang  hilang  terendah  terjadi  ketika  beban 80%  saat flow  brine  recirculation  pump turun  1437 –  1283  t/h  sebesar  216,97 rupiah.  Pada  beban  60%  nilai  rupiah  yang hilang  terendah  terjadi  ketika  penurunan nilai flow  brine  recirculation  pump 1217 –
1209  t/h  sebesar  2980,45  rupiah.  Pada beban  50%  nilai  rupiah  yang  hilang terendah  terjadi  ketika  penurunan  nilai flow brine recirculation pump 1080 – 901 t/h
3048,56  rupiah.  Dari  data  tersebut  ketika beban Desal mulai menurun akibat turunnya flow  brine  recirculation  pump, hal ini akan mengakibatkan product Desal juga ikut  menurun  karena  jumlah  air  yang terkondensasi  dari  air  laut  yang  menguap menjadi fresh  water berkurang.  Maka  dari turunnya flow  brine  recirculation  pump ini akan mengakibatkan kinerja Desal juga ikut menurun karena product yang
dihasilkannya tidak sesuai.
2. Akibat dari turunnya flow brine recirculation pump ini terjadi karena adanya pengkerakan  pada tube-tube pada  setiap stage-stage Desal  sehingga  menghambat dari flow  brine  recirculation  pump  ini. .  Dan rekomendasi  perbaikan  yang  dilakukan adalah  selalu  melakukan  rutin  test  pada pompa  anti- scale yang standby, agar  pada ketika  pompa  anti- scale yang  sedang beroperasi  ngempos,  maka  pada  saat  itu juga  bisa  mengganti  penggunaan  pompa dari anti- scale tersebut. Untuk rekomendasi selanjutnya  yang  perlu  dilakukan  adalah dijadwalkannya overhaul setiap  tahunnya, karena selama ini pada Desal C di unit 5-7 UP  Suralaya  setelah  habis overhaul Desal C  hanya  bisa  beroperasi  tidak  sampai setahun  karena  kinerja  Desal  sudah menurun  akibat  turunnya  dari flow  brine recirculation pump.
Untuk sarannya adalah sebagai berikut :
1.  Untuk  penelitian  selanjutnya  diharapkan dapat  melakukan  analisis  terhadap  jumlah air  laut  yang  menguap  dan  terkondensai menjadi fesh  water dan  juga  terjadinya pengurangan heat  loss dari  segi heat transfer dan cooling  water yang  nantinya dapat  menunjang  efisiensi  kinerja  dari Desal itu sendiri.
2.  Untuk  penelitian  lebih  lanjut  dapat  dikaji juga pengaruh lainnya yang dapat mengganggu  kinerja  dalam  pengoperasian Desal  secara  detail  agar  kinerjanya  lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Alimah,  S.,  Ariyanto,  S.,  &  Dewita,  E.  (2014). Pembersihan Kimiawi Fouling Membran  Desalinasi  RO. Seminar Nasional X SDM Teknologi Nuklir . Astawa,  K.,  Sucipta,  M.,  &  Negara,  I.  G. (2011).  Analisa  Performansi  Destilasi Air  laut  Tenaga  Surya  Menggunakan Penyerap Radiasi
Surya Tipe Bergelombang Berbahan Dasar Beton.
Jurnal teknik Mesin , Vol.5 No. 1.
Dewantara, I. Y., Suyitno, B. M., & Lesmana, I. E. (2018). Desalinasi Air Laut Berbasis
Energi Surya Sebagai Alternatif Penyediaan  Air  Bersih. Jurnal  Teknik
Mesin (JTM) , Vol. 07, No. 1.
Filkauni, F. F. (2015). Pengolahan Air. Cilegon: PT Indonesia Power UP Suralaya.
Indonesia  Power  UP  Suralaya,  Learning Center.  (2016). Desalination  Plant  UP Suralaya. Cilegon: Learning Guide.
Kurnia, A. (2013). Mata Pelajaran 3 Desalination Plant (Thermal Desalination). Cilegon:  PLN  Corporate University. Nufus, T. H., Fuadi, H., & Setiawan, H. (2011). Analisa Penurunan Performa Desalination  Plant Unit  B  Dan C  Pada PLTGU  Semarang. Jurnal  Teknik
Mesin , Politeknologi Vol. 10 No. 3.
PT.  Babcock  &  Wilcox  Company,  Marubeni Corporation.  (1995). Design  Manual Desalination  Plant  (C-60  DM-17). PT PLN (Persero).
PT.  Babcock  &  Wilcox  Company,  Marubeni Corporation. (1996). Operation Manual Desalination  Plant  (C-60  OM-17). PT PLN (Persero).
Sandhy,  T.  A.  (2018). Evaluasi  Performa  Unit Desalinasi  24  Tingkat  Kapasitas  90 Ton/Jam. Surabaya:  Jurusan  Teknik Mesin.  Institut  Teknologi  Sepuluh Nopember (ITS). Tesis.
Yulianto,  S.,  &  Gianto,  A.  (n.d.).  Analisa Performance  Desalination  Type  MSF- OT  (Multi  Stage  Flash-Once  Trough) Pada Load Set 80% Di PLTGU Muara Tawar.
Faculty of Engineering