Abstrak —PDAM  Kota  Malang  telah  menerapkan  sistem distribusi  air  siap  minum,  sistem  distribusi  tersebut  dinamakan Zona  Air  Minum  Prima  (ZAMP).  Pada  daerah    ZAMP, kuantitas,  kontinuitas  dan  kualitas  air  yang  didistribusikan dijamin    memenuhi  standar  air  siap  minum.  ZAMP  merupakan program  CATNIP  (Certification  and  Training  for  Network Improvement  Project)  hasil  kerjasama  antara  Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) dengan US-AID yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas air minum melalui  program  sertifikat  dan  pelatihan  untuk  perbaikan jaringan perpipaan PDAM. Saat ini ZAMP PDAM Kota Malang sudah  melayani  82%  wilayah    Kota  Malang.  Wilayah  yang belum  terlayani  nantinya  akan  dikembangankan  dan  salah  satu wilayahnya adalah Kecamatan Blimbing. Pengembangan ZAMP ini  menggunakan  bantuan  program  EPANET  2.0.  Program EPANET  2.0  ini  digunakan  untuk  merencanakan  sistem distribusi air siap  minum dan  analisa  kualitas sisa  klor pada  air PDAM  Kota  Malang.    Analisa  kualitas  sisa  klor,  data  awal konsentrasi sisa klor didapatkan dari hasil sampling langsung ke pelanggan  PDAM.  Pengembangan  Zona  Air  Minum  Prima (ZAMP) PDAM Kota Malang di Kecamatan Blimbing ini dengan direncanakan District Meter Area atau DMA II.2 dan DMA II.10 dengan  jumlah  layanan  mencapai  500  SR  tiap  DMA.  Analisis perencanaan  ZAMP  PDAM  di  Kecamatan  Blimbing  Kota Malang  ini  menggunakan  program  EPANET  2.0  untuk mempermudah  dalam  pengerjaannya.  Selain  itu  dilakukan analisis  mengenai  kualitas,  kuantitas  dan  kontinuitas  air  minum yang akan didistribusikan. Kualitas air di DMA dipantau secara eksternal  dan  internal  yang  dilakukan  secara  berkala.  Kualitas yang  dipentingkan  pada  perencanaan  ini  adalah  sisa  klor  yang dijaga  minimal 0,2  mg/L  agar  memenuhi  parameter  kualitas  air minum.
Kata  Kunci —Kecamatan  Blimbing,  PDAM  Kota  Malang, Sistem  distribusi  air  siap  minum,  Zona  Air  Minum  Prima (ZAMP).

## I. PENDAHULUAN
ona  Air Minum Prima (ZAMP) adalah zona khusus  yang ditetapkan  oleh  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM) untuk  layanan  air  siap  minum.  Air  yang  disalurkan  ke kawasan tersebut sudah sehat dan aman untuk diminum secara langsung  dari  kran  meter  pertama  [1].  ZAMP  merupakan program  CATNIP  ( Certification  and  Training  for  Network Improvement  Project )  hasil  kerjasama  antara  Persatuan Perusahaan  Air  Minum  Seluruh  Indonesia  (PERPAMSI) dengan  US-AID  [1].  Program  tersebut  bertujuan  untuk
meningkatkan  kualitas  air  minum  melalui  program  sertifikat dan  pelatihan  untuk  perbaikan  jaringan  perpipaan  PDAM. Program  kerjasama  ini  pada  tahap  awal  dipilih  tiga  PDAM, yaitu PDAM Kota Malang, Medan dan Bogor. Ketiga wilayah tersebut  merupakan  PDAM  percontohan  untuk  mewujudkan pelayanan air yang langsung dapat diminum di salah satu zona yang  ditentukan  [1].  Program  ZAMP  ini  mengembalikan  lagi fungsi PDAM sebagai perusahaan penyedia air minum karena PDAM hanya bisa menyediakan air bersih.
Sistem jaringan induk distribusi dalam sistem penyediaan air  minum  ini  terdapat  sistem Loop (melingkar),  cabang  dan kombinasi .  Loop (melingkar),  Jaringan  pipa  induk  distribusi saling  berhubungan  satu  dengan  yang  lain  membentuk lingkaran-lingkaran,  sehingga  pada  pipa  induk  tidak  ada  pipa mati  ( dead  end )  dan  air  akan  mengalir  ke  suatu  titik  yang dapat melalui beberapa arah [2].  Sistem ini biasanya diterapkan  pada  daerah  dengan  jaringan  jalan  yang berhubungan,  daerah  yang  perkembangan  kotanya  cenderung ke  segala  arah  dan  keadaan  topografi  yang  relatif  datar. Branch (cabang),  air  hanya  mengalir  dari  satu  arah  dan  pada setiap  ujung  pipa  akhir  daerah  pelayanan  terhadap  titik  akhir ( dead end ). Sistem ini biasanya digunakan pada daerah dengan sifat-sifat  perkembangan  kota  kearah  memanjang,  sarana jaringan  jalan  tidak  saling  berhubungan,  keadaan  topografi dengan kemiringan medan yang menuju satu arah.
Kualitas  air  minum  didasarkan  pada  Peraturan  Menteri Kesehatan RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 pada pasal 3  nomor  1  menyebutkan  bahwa  air  minum  yang  aman  bagi kesehatan  harus  memenuhi  persyaratan  fisik,  mikrobiologis, kimiawi  dan  radio  aktif  yang  dimuat  dalam  parameter  wajib dan  parameter  tambahan.  Dalam  program  air  siap  minum dikatakan terjamin kualitasnya karena :
a.  Sumber  air  berasal  dari  air  yang  terlindungi  dari pencemaran.
b. Telah  melalui  proses  pengolahan  desinfeksi  untuk menghilangkan  bakteri  dan  kuman  penyakit  sesuai dengan standar kualitas air  minum. Dan diperiksa secara teratur oleh pihak  laboratorium.
c. Jaringan  pipa  distribusi  menggunakan  jaringan  pipa  air bersih yang sudah ada dan relatif masih baru. Terdiri dari pipa berkualitas yang tidak mudah bocor dan berkarat.
d. Jaringan  distribusi    dipisahkan  dari  distribusi  air  bersih lainnya,  sehingga  mudah  diawasi  dan  terhindar  dari

## Sistem Distribusi Air Siap Minum PDAM Kota Malang : Studi Kasus Kecamatan Blimbing
Bariqul Haq dan Ali Masduqi
Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia e-mail : masduqi@its.ac.id
Z
pencemaran.
e. Jaringan pipa distribusi dibersihkan secara rutin. f.  Tekanan air terjaga kestabilannya [3].

## II. METODE

## A. Wilayah Studi
Wilayah  Studi  yang  diambil  adalah  wilayah  pelayanan PDAM Kota Malang  pada Kecamatan Blimbing Kota Malang yang  terletak  112,63 o sampai  112,65 o Bujur  Timur,  7,92 o sampai 7,98 o Lintang Selatan dan berada pada ketinggian 400- 525 m di atas permukaan air laut [4].

## B. Pengumpulan Data
Data-data yang digunakan pada perencanaan ini adalah data primer  yang  diperoleh  dari  survei  langsung  ke  daerah perencanaan,  sampling  sisa  klor  dan  data  sekunder  yang diperoleh  dari  instansi-instansi  terkait.  Survei  daerah perencanaan,  survei  ini  dilakukan  di  Kecamatan  Blimbing Kota  Malang  untuk  melihat  kondisi  sebenarnya  pada  daerah perencanaan  dengan  mengambil  dan  mengumpulkan  data menggunakan  kamera  dan Global  Positioning  System (GPS). Sampling ini dilakukan di Zona Air Minum Prima yang sudah ada,  pengujian  pertama  dilakukan  di  laboratorium  PDAM Kota Malang dengan menggunakan metode iodometri dengan fariasi  waktu  yang  berbeda.  Pengambilan  air  sampel  bisa dilakukan langsung di kran pelanggan-pelanggan yang berada pada  ZAMP  yang  ada.  Uji  konsentrasi  sisa  klor  dilakukan dengan menggunakan alat yang bernama komparator.

## C. Penjagaan Kualitas Air Minum
Kualitas  air  minum  dijaga  dengan  cara  dilakukan  analisa dengan program EPANET 2.0 untuk analisa jaringan distribusi dan  kualitas  air  minumnya  terutama  penurunan  sisa  klor. Dilakukan  pula  pengawasan  dan  pemantauan  yang  mengacu pada  PERMENKES  NOMER  736/MENKES/PER/VI/2010, pengawasan  dan  pemantauan  dilakuakan  secara  eksternal  dan secara internal.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Analisis Kondisi Eksisting Sistem Distribusi
Analisis  kondisi  eksisting  sistem  distribusi  PDAM  Kota Malang  ini  dilakukan  pada  sistem  Wendit  1  karena  sistem tersebut  yang  melayani  Kecamatan  Blimbing  Kota  Malang. Analisis  ini  dilakukan  pada  sistem  jaringan  pipa  distribusi, Analisis  jaringan  pipa  sistem  Wendit  1  yang  sudah  terpasang ini menggunakan program EPANET  2.0, analisis ini nantinya menjadi  acuan  untuk  pembuatan  jaringan  baru  di  Kecamatan Blimbing  Kota  Malang  yang  belum  terlayani  oleh  ZAMP. Data  –  data  yang  digunakan  untuk  analisis  jaringan  eksisting adalah data – data primer hasil survei lapangan dan data – data skunder yang didapat dari PDAM Kota Malang.
Pada  jaringan  pipa  ini  sumber  air  baku  berasal  dari tandon  Wendit  1  dan  sistem  pengalirannya  menggunakan sistem  gravitasi.  Jaringan  pipa  transmisi  yang  terpasng menggunakan pipa Ductile Iron , PVC dan PE dengan diameter 700-300  mm,  sedangkan  untuk  pipa  distribusi  menggunakan
pipa  PVC  dan  PE  dengan  diameter  150-50  mm.  Ketinggian elevasi pada sistem ini untuk yang terendah 433 m dan untuk yang  tertinggi  485  m  dari  permukaan  air  laut.  Sistem  pada jaringan  pipa  yang  terpasang  ini  tidak  menggunakan  sistem loop tetepi  menggunakan  sistem  bercabang.  Data  yang dimasukkan  untuk  pemodelan  jaringan  eksisting  sistem Wendit  1  yang  menggunakan  program  EPANET  2.0  adalah data  untuk  node  dan  pipa,  untuk  node  data  yang  diperlukan adalah  koordinat,  elevasi  dan  kebutuhan  air  ( basedemand ), sedangkan  untuk  pipa  data  yang  diperlukan  adalah  panjang pipa,  diameter  dan  jenis  pipa  (kekasaran  pipa).  Pemodelan jaringan  pipa  eksisting  berhasil  running,  running  berhasil  ini dimaksudkan  adalah  tekanan  yang  ada  pada  setiap  node  pada sistem jaringan eksisting ini di atas batas minimum 10 m dan kecepatan  aliran  pada  pipa  di  atas  batas  minimum  yaitu  0,3 m/detik.  Data  kondisi  eksisting  untuk  jaringan  pipa  seperti kebutuhan  basedemand  node,  elevasi,  tekanan,  kecepatan aliran, panjang pipa, dll.

## B. Pembentukan Zona Air Minum Prima (ZAMP)
Pemodelan  analisa  jaringan  ini  dapat  dipermudah  dengan pembentukan  zona.  Pembentukan  zona  juga  memiliki  tujuan untuk  dapat  mengontrol  dan  mengetahui  keluar  masuknya  air dalam  suatu  sistem,  sehingga  apabila  terjadi  kehilangan  air dapat  dengan  mudah  dilakukan  pelacakan  dan  segera dilakukan  penanganan.  Penanganan  kehilangan  air  atau kebocoran  dengan  baik  maka  akan  mengurangi  tingkat kehilangan  air.  Minimisasi  kehilanganan  air  merupakan  salah satu  upaya  untuk  menjaga  kualitas  air.  Menjaga  kualitas  air merupakan salah satu syarat dari zona air minum prima.  Zona air  minum  prima  pada  PDAM  Kota  Malang  memiliki  tiga parameter yang harus dipenuhi yaitu kuantitas, kontinuitas dan kualitas.  Kuantitas  dari  sumber  air  baku  untuk  memenuhi kebutuhan air wilayah studi, untuk kontinuitas ini lebih kepada aliran penyediaan air minum ZAMP PDAM Kota Malang, saat ini sudah bisa menyediakan air minum selama 24 jam, sistem tersebut  disebut  sistem  berkelanjutan  [2].  Parameter  kualitas untuk  ZAMP  PDAM  Kota  Malang  ini  didasarkan  pada PERMENKES RI NOMOR 492/MENKES/PER/IV/2010.
Pembentukan  ZAMP  PDAM  Kota  Malang  memiliki beberapa tahapan yaitu:
1. Pemilihan Lokasi ZAMP
Pemilihan  lokasi  ZAMP  ini  memiliki  beberapa  criteria yaitu:
•  Sosial
-  Masyarakat pelanggan mendukung
-  Tingkat pendapatan menunjang
-  Keluhan pelanggan relative rendah
•  Teknis
-  Jaringan pipa relatif  baru
-  Terdapat AS Built Drawing
-  Aliran 24 Jam
-  Tekanan cukup
-  Dapat diisolasi
-  Terdapat alternatif penyediaan air
-  Kehilangan air relatif  rendah(dapat ditekan)
-  Kualitas air siap minum
•  Manajemen
-  Didukung oleh manajemen -  Tersedia  prosedur  dan  system  O&M  yang  relatif memadai
-  Tersedia SDM yang memadai
2. Membentuk Jaringan Distribusi yang Bisa Diisolasi
Proses  perencanaan  ZAMP  selanjutnya  yaitu  direncanakan jaringan  sistem  distribusinya  yang  kemudian  akan  dibagi menjadi  zona-zona,  menjadi  sub  zona-sub  zona  dan  distrik meter  area  (DMA)  yang  melayani    2500-5000  pelanggan, contoh  dari  pembentukan  jaringan  distribusi  ZAMP  bisa dilihat  pada  Gambar  3.2.  Setiap  zona,  sub  zona  dan  DMA dilengkapi  dengan  meter  air  untuk  mengetahui  keluar  dan masuknya  air  dan  valve  untuk  menciptakan  sistem  jaringan distribusi  yang  dapat  diisolasi,  sehingga  penanganan kehilangan air lebih mudah.
3. Suplay  Air  dan  Penyediaan  Reservoir  untuk  Memenuhi Kebutuhan Total Pelanggan dengan Aliran 24 Jam 4. Menyiapkan Fasilitas Untuk Kemudahan Operasi Upaya  menjaga  kualitas  air  minum  ZAMP  PDAM  Kota Malang  diperlukan  beberapa  fasilitas  pendukung  untuk kemudahan  operasi  sistem  distribusi  ZAMP,  fasilitas pendukung tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.3 dan macam – macamnya yaitu sebagai berikut:
•  Hydrant ( 1 hydrant/750 SR),
•  Blow off ( 1 BO/2.000 SR),
•  Brant kran ( 1 BR/200 SR),
•  Recidual chlorine monitoring ( 1 RCM/2.500 SR)
5. Menyiapkan  Fasilitas  Untuk  Pengendalian  Kualitas  Air Minum,  fasilitas  yang  digunakan  untuk  pengendalian  kualitas pada ZAMP PDAM Kota Malang adalah:
•  Desinfeksi dengan instalasi Chlorinator di unit produksi •  Pos rechlorinasi
•  Reservoir
•  Distribusi
Pada  zona  yang  ada  dibentuk  lagi District  Meter  Area (DMA) dari  zona  yang  dibagi  menjadi  wilayah  yang  lebih kecil lagi. Pembentukan Zona Air Minum Prima (ZAMP) dan District  Meter  Area  (DMA) di  Kecamatan  Blimbing  dapat dilihat  pada  Gambar  1.  dan  Gambar  2.  Kriteria  pembentukan DMA sebagai berikut:
•  Bentuk  DMA  (misalnya  jumlah  sambungan,  umumnya antara 1.000 dan 2.500 sambungan)
•  Jumlah  katup  yang  harus  ditutup  untuk  mengisolasi
DMA
•  Jumlah  meter  air  untuk  mengukur  air  masuk  dan  air keluar  (semakin  sedikit  meter  yang  diperlukan,semakin  kecil biaya pembentukannya)
•  Variasi  permukaan tanah dan dengan demikian tekanan- tekanan  di  dalam  DMA  (semakin  datar  kawasannya,  semakin stabil tekanan yang ada dan semakin mudah untuk membentuk kendali tekanan)
•  Ciri-ciri  topografis  yang  mudah  terlihat  yang  bisa menjadi  batas-batas  untuk  DMA,  seperti  sungai,saluran pembuangan air, jalan kereta api, jalan raya, dsb [5].
Analisa  jaringan  distribusi  air  siap  minum  pada  wilayah studi ini pada zona II, DMA II.2 dan DMA II.10.  DMA II. 2 dan DMA II. 10 melayani 500 sambungan rumah (SR).
Gambar. 1. Pembentukan Zona dan DMA pada Kecamatan Blimbing
Pada  zona  II  ini  melayani  beberapa  Kelurahan  di  Kecamatan Blimbing,  Kelurahan  –  Kelurahan  tersebut  dapat  dilihat  dari Tabel 1.
Untuk  DMA  II  ini  melayani  500  SR  dari  wilayah  Kelurahan Pandanwangi dan Bunulrejo, sedangkan DMA II.10 melayani 500 SR dari Kelurahan Bunulrejo.

## C. Analisa Jaringan Sistem Distribusi Air Siap Minum
Jaringan  distribusi  air  siap  minum  untuk  DMA  II.2  dan DMA  II.10  menggunakan  sistem  pengaliran  distribusinya dengan  sistem  gravitasi  dari  Tandon  Wendit  1.  Pada  kedua DMA tersebut  untuk sistem jaringan induknya  memanfaatkan sistem campuran antara sistem loop (melingkar) dengan sistem branch (cabang).  Analisa  jaringan  sistem  distribusi  air  siap minum  untuk  DMA  II.2  dan  DMA  II.10  ini  menggunakan program EPANET 2.0,  Analisa  dilakukan  pada  kecepatan aliran  air,  tekanan,  dimensi  pipa,  kualitas  sisa  klor  dan  lain sebagainya.
Gambar. 2. DMA II.2 dan DMA II.10
Aliran air pada jaringan sistem distribusi air siap minum, nilai kecepatan  yang  diizinkan  adalah  0,3-2  m/detik  pada  kondisi jam  puncak  [1],  pada  DMA  II.2  dan  DMA  II.10  kecepatan
Tabel 2.
Hasil Sampling Konsentrasi Sisa Klo pada Pelanggan
No Tempat Jarak Sisa klor m mg/L 1 Tandon Wendit 0 0,5 2 Jl. Wendit Baru 3A 825 0,4 3 Jl. LAKSDA Adi Sucipto No 38 808 0,35 4 Jl. LA Sucipto 330 840 0,2
Sumber: Sampling Lapangan
aliran  air  berkisar  antara  0,3-0,5  m/detik.  Sedangkan  untuk analisa tekanan pada jaringan sistem distribusi air siap minum, tekanan  minimum  yang  diperbolehkan  adalah  10  m,  pada DMA  II.2  dan  DMA  II.10  tekanan  yang  dihasilkan  mencapai 25-35 m.
Tabel 1. Pembentukan Zona II pada Kecamatan Blimbing Zona Kelurahan Persentase Terlayani (%) Jumlah Penduduk Terlayani 2018 2 Kesatrian 20 2.342 Polehan 15 2.834 Bunulrejo 100 27.843 Purwantoro 30 9.548 Pandanwangi 20 5.836

## Sumber: Hasil Perhitungan
Analisa  dimensi  pipa,  pada  DMA  II.2  dan  DMA  II.10  pipa yang  digunakan  adalah  pipa  PE  dengan  SDR  17  dan  PN  10. Pipa  PE  memiliki  kelebihan,  seperti  tahan  terhadap  korosi, fleksibel,  ringan,  memiliki  beberapa  cara  pemasangan  dan dapat dilas apabila terjadi kebocoran [6]. Ukuran dimensi yang tersedia di pasaran antara 20-630 mm dan pada DMA II.2 dan DMA II.10 menggunakan ukuran 50-200 mm.
Analisa kualitas sisa klor,  Analisis kualitas pada DMA II.2 dan  DMA  II.10  ini  difokuskan  kepada  sisa  klor  yang terkandung dalam air hasil produksi PDAM Kota Malang saja, ini  dikarenakan  hasil  uji  kualitas  air  minum  untuk  air  baku PDAM  Kota  Malang  selama  ini  selalu  memenuhi  kualitas standar baku mitu air minum. Sisa klor pada hasil produksi PDAM Kota Malang ini dijaga agar tetap pada batas minimum yaitu 0,2  mg/L, pada sisa  klor  minimum 0,2  mg/L ini  bakteri patogen  dan  mikroorganisme  lainnya  sudah  tidak  ada  dan aman  untuk dikonsumsi secara lansung, tetapi dengan catatan parameter kualias air minum lainnya terpenuhi dan selama ini parameter  kualitas  air  minum  lainnya  selalu  memenuhi. Analisis  sisa  klor  yang  ada  pada  air  hasil  produksi  PDAM Kota Malang ini dilakukan dengan cara sampling langsung di lapangan  (tandon  dan  pelanggan),  sampling  ini  dilakukan untuk  menentukan  koefisien  penurunan  sisa  klor  yang  ada, pada jarak  berapa  sisa  klor  mengalami  penurunan  dan  berapa besar  penurunan  tersebut.  Hasil  sampling  pengukuran konsentrasi  sisa  klor  pada  pelanggan  dapat  di  lihat  pada Tabel.2.
Hasil  dari  sampling  tersebut  digunakan  untuk  menghitung koefisien penurunan sisa klor, konsentrasi sisa klor di Tandon Wendit  (injeksi  klor)  mencapai  0,5  mg/L  dan  mengalami penurunan  konsentrasinya  seiring  semakin  jauhnya  sisa  klor yang  mengalir  pada  jaringan  pipa  distribusi  dari  titik  injeksi klor.  Hal  tersebut  diakibatkan  karena  selama  sisa  klor  yang terkandung  dalam  air  mengalami  kontak  (berreaksi)  dengan mikroorganikme yang ada pada air dan kontak dengan dinding pipa.
Data hasil  analisis  penurunan  sisa  klor  pada  PDAM  Kota Malang akan menghasilkan koefisien penurunan sisa klor, data
tersebut  digunakan  untuk  pemodelan  analisis  sisa  klor menggunakan program EPANET 2.0.
Perhitungan  koefisien  penurunan  sisa  klor  menggunakan rumus berikut:
𝑙𝑛 𝑐 𝑒 = 𝑙𝑛 𝑐 0 − 𝑘 𝑣 𝐿 (1)
dimana:
Ce  = Konsentrasi sisa klor pada jarak tertentu C0  = Konsentrasi sisa klor pada t = 0 K   = Konstanta penurunan L = Jarak aliran ln 0,4 = ln 0,5 − 𝑘 0,5 825 𝑘1 = 0,000135
ln 0,35 = ln 0,4 − 𝑘 0,5 808 𝑘2 = 0,000083
ln 0,2 = ln 0,35 − 𝑘 0,5 840
𝑘3 = 0,00033
Rata – rata koeff. Penurunan Sisa klo r (k) (k)    = ((k1+k2+k3))/3 =  (0,000135+0,00008+0,00033)/3 =  0,000184
Hasil  pemodelan  analisa  sisa  klor  menggunakan EPANET 2.0  dapat  dilihat  pada  Gambar  3.  Pada  Gambar  3.  tersebut menunjukkan  bahwa  koeffisien  penurunan  konsentrasi  sisa klor pada DMA II.2 dan DMA II.10 sebesar 0,000184, dengan konsentrasi  sisa  klor  yang  terkandung  pada  air  siap  minum mencapai  0,47-0,48  mg/L.  Data  konsentrasi  tersebut memenuhi standart baku mutu air siap minum yang minimum konsentrasi sisa klo harus 0,2 mg/L [3].

## D. Pemantauan dan Pemeliharaan Kualitas Air Siap Minum
Air  siap  minum  hasil  olahan  PDAM  Kota  Malang  dijaga kualitasnya agar memenuhi standar baku air siap minum, oleh kerena  itu  dilakukan  pemantauan  dan  pemeliharaan. Pemantauan  dan  pemeliharaan  pada  DMA  ini  akan  dibahas tentang  kualitas  air  yaitu  sisa  klor  dan  juga  jaringan  pipa distribusi dan aksesoris pendukung. Pemantauan ini difokuskan  pada  kualitas  air  PDAM  Kota  Malang  yaitu dengan parameter sisa klor dan pemeliharaan difokuskan pada jaringan pipa distribusi dan aksesoris pendukung.
Tabel 3.
Frekuensi dan Jumlah Sampel Pengujian Kualitas Air
Parameter Frekuensi Pengujian Jumlah Sampel/ Parameter/ Jaringan Distribusi Jumlah Penduduk Yang Dilayani < 5.000 < 5.000- 100.000 > 100.000 Fisik Satu Bulan Sekali 1 1 per 5.000 Penduduk 1per 10.000 Penduduk Mikrobiolo gi Satu Bulan Sekali 1 1 per 5.000 Penduduk 1per 10.000 Penduduk Sisa Klor Satu Bulan Sekali 1 1 per 5.000 Penduduk 1per 10.000 Penduduk Kimia Wajib Enam Bulan Sekali 1 1 per 5.000 Penduduk 1per 10.000 Penduduk Kimia Tambahan Enam Bulan Sekali 1 1 per 5.000 Penduduk 1per 10.000 Penduduk Sumber: PERMENKES NOMER 736/MENKES/PER/VI/2010
a CR – Constant ratio .
•  Kualitas (sisa klor) Pemantauan (pengawasan) menurut
PERMENKES NOMER  736/MENKES/PER/VI/2010  dilakuakan  secara eksternal dan secara internal.
Gambar. 3. Analisa Pemodelan Sisa Klor dengan Program EPANET 2.0
Untuk  pengawasan  eksternal  ini  dilakukan  oleh  Dinas Kesehatan  Kota  terkait  dan  pengawasan  internal  dilakukan oleh  penyelenggara  air  minum  dalam  hal  ini  adalah  PDAM Kota Malang. Pemantauan untuk kualitas air yaitu sisa klor ini dilakukan  secara  eksternal  dan  internal,  secara  eksternal dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang dan Balai Besar Teknik  Kesehatan  Lingkungan  dan  Pengendalian  Penyakit (BBTKLPP)  Surabaya.  Pemantauan  dilakukan  dengan  cara melakukan  analisis  laboratorium  untuk  parameter  kualitas  air PDAM  kepada  kedua  instansi  tersebut  dan  ini  dilakukan selama  tiga  bulan  sekali.  Titik  samplingnya  berada  pada tandon  dan  langsung  pada  kran  pelanggan.  Sedangkan pemantauan secara internal dilakukan oleh pihak PDAM Kota Malang  sendiri,  titik  samplingnya  masih  sama  dengan pemantauan  secara  eksternal  dan  dilakukan  setiap  bulan sekali. Pemantauan internal ini dilakukan analisis laboratorium di  PDAM  Kota  Malang.  Dasar  penentuan  frekuensi  dan jumlah sampel pengujian kualitas air minum dapat dilihat pada Tabel 3.
Pemantauan  sisa  klor  pada  DMA  yang  dibentuk  salah satunya dilakukan dengan cara memanatau dengan menggunakan  alat recidual  chlorine    monitoring (RCM). Recidual  chlorine    monitoring (RCM)  ini  ditempatkan  pada sistem jaringan DMA yang dibentuk, contoh recidual chlorine monitoring (RCM)  dapat  dilihat  pada  Gambar  4.  yang menunjukkan contoh pemasangan recidual chlorine monitoring (RCM) pada satu sistem distribusi air minum atau DMA yang terbentuk.
Sampling  langsung  pada  jaringan  distribusi  yaitu  langsung pada  pelanggan  untuk  pemantauan  dilakukan  pada  waktu
malam  hari  atau  pada  saat minimum  night  flow ,  hal  ini dikarenakan  umur  tinggal  sisa  klor  pada  pipa  distribusi  lebih lama  dibandingkan  pada  saat  jam  puncak,  ini  akan merepersentasikan penurunan sisa klor pada jaringan pipa
distribusi dengan baik.  Lamanya  waktu tinggal  sisa  klor pada pipa  distribusi  diakibatkan  oleh  kecepatan  aliran  yang  cukup rendah,  sehingga  sisa  klor  dapat  bereaksi  lebih  lama  dengan air  PDAM  dan  yang  terkandung  di  dalamnya  dan mengakibatkan penurunan sisa klor lebih besar.
•  Jaringan Pipa Distribusi dan Aksesoris Pendukung Pemeliharaan  jaringan  pipa  distribusi  dan  aksesoris pendukung ini merujuk pada
PERMENPU/NO
18/PRT/M/2007  tentang  Penyelenggaraan  Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,
jaringan Distribusi Utama (JDU) atau distribusi primer:
-  Kran Wash  Out,  Air  Valve,  Valve pengatur  Zoning diperiksa kelancaran kerjanya.
- Pemeliharaan Gate Valve khusus untuk aliran searah.
Gambar. 4. Recidual chlorine  monitoring (RCM) pada Sistem
- Pengurasan pipa dapat dilakukan 3 bulan sekali.
- Katup-katup wash out dibuka sewaktu-waktu.
-  Amati  air  yang  keluar  kalau  kotor,  buka  terus  sampai kelihatan jernih.
Gate  Valve  Zoning  System :  Semua Gate  Valve ,  baik  untuk satu  arah  maupun  dua  arah  selalu  diperiksa  apakah  masih berfungsi dengan baik.

## IV. KESIMPULAN/RINGKASAN
Kasimpulan  pada  artikel  ini  adalah  pembentukan  ZAMP PDAM  Kota  Malang  didasarkan  pada  pemenuhan  parameter kuantitas,  kontinuitas  dan  kualitas.  Analisa  Kualitas  Air PDAM Kota Malang unutk sisa klor konsentrasi minimal yang harus  dijaga  adalah  sebesar  0,2  mg/L  sesuai  dengan PERMENKES  NO  492.  Sisa  Klor  pada  Tandon  Wendit  1 adalah 0,5 mg/L, sedangkan pada pelanggan dengan jarak 825 m dari tendon, konsntrasi sisa klornya mencapai 0,4 mg/L dan didapatkan penurunan sisa klor untuk kualitas air PDAM Kota Malang  hasil  analisanya  rata  –  rata  penurunannya  adalah 0,000184. Kualitas air hasil olahan PDAM Kota Malang untuk DMA  II.2  dan  DMA  II.10  pada  ZAMP  PDAM  Kota  Malang dijaga    agar  kualitas  air  minumnya  sesuai  dengan  standar  air minum  dengan  cara  dilakukan  pemantauan  secara  berkala tentang  kualitas  air  di  DMA  tersebut.  Pemantauan  dilakukan dengan  melakukan  analisis  laboratorium  kualitas  air  minum hasil  PDAM  Kota  Malang  secara  internal  dan  eksternal. Pemantauan  internal  dilakukan  PDAM  Kota  Malang  dan eksternal  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kota  Malang  dan Balai  Besar  Teknik  Kesehatan  Lingkungan  dan  Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Surabaya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Direktur  Utama Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Kota  Malang  HM Jemianto,  Bapak  Fauzan  dari  Bidang  Perencanaan  Teknik PDAM  Kota  Malang,  Ibu  Endang  dari  Bidang  Distibusi bagian  Kualias  PDAM  Kota  Malang,  Ibu  Frida  dari  Bidang NRW PDAM Kota Malang atas bantuannya dalam penyediaan data – data, fasilitas yang dibutuhkan selama masa pengerjaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Anonim.  2009.  Cerrtification  and  Training  for  Network  Improvment Project (CATNIP) USAID – PERPAMSI.
http://perpamsi.or.id/catnip_sector.php.  Diakses  Tanggal  27  Januari 2014, Pukul 15.30.
[2]  Anonim. 2010. Sistem Penyaluran Air Minum. Surabaya
[3]  Allen. M..S Edberg. and D. Reasoner. April 22-24. 2002. Heterotrophic Plate  Count  (HPC  Bacteria  –  What  is  Their  Significance  in  Drinking Water Geneva. Switzerland.
[4]  Anonim.2012. Kecamatan Blimbing Dalam Angka 2012. Malang: BPS
[5]  Farley,  M.  dkk.  2008.  The  Managers  Non-Revenue  Water  Hand  Book.
Sidney: Ranhill
[6]  Menteri  Kesehatan.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Jakarta: Kementrian Kesehatan