## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI: 10.30865/mib.v7i4.6809

## Prototipe Sistem Monitoring dan Kendali Suhu Box Kubikel 20 kV Berbasis Long Range (LoRa)
Muhamad Ariandi * , Yoza Risti Oktaria
Sains Teknologi, Teknik Elektro, Universitas Bina Darma, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia Email: 1,* muhamad_ariandi@binadarma.ac.id, 2 yozaristi@gmail.com Email Penulis Korespondensi: muhamad_ariandi@binadarma.ac.id
Abstrak− Penyaluran  listrik  seringkali  menghadapi  masalah,  salah  satunya  adalah  gangguan  pada  box  kubikel  20  kV  yang disebabkan  oleh  korona  akibat  perubahan  suhu  dan  kondensasi.  Korona  adalah  fenomena  pelepasan  cahaya  samara  tau kelepasan yang terlihat yang terjadi di sekitar penghantar yang diberi daya. Gangguan ini dapat menyebabkan busur api antara isolator  dan  bagian  bertegangan.  Salah  satu  solusi  yang  harus  dilakukan  yaitu  menggunakan  heater  dan  exhaust  fan  untuk menjaga suhu dan kelembaban. Penelitian ini mengusulkan prototipe untuk memantau suhu dan mengendalikan  heater serta exhaust fan secara otomatis. Sensor yang terintegrasi membantu memonitor suhu dalam box kubikel. Dengan menggunakan sensor suhu (DHT 22) menunjukkan akurasi tinggi, dan sensor arus (SCT 013) sesuai untuk exhaust fan dan heater. Pada saat sensor ready, maka sensor DHT 22 akan membaca suhu yang ada di ruangan. Jika suhu yang terbaca melebihi 40°C, maka exhaust fan akan menyala untuk membuang udara panas dalam box kubikel, sedangkan jika suhu dibawah 40°C heater akan menyala. Apabila suhu yang terdeteksi melebihi 43°C, dan exhaust fan tidak menyala akan timbul notifikasi pada Blynk unutk segera melakukan pemeriksaan pada exhaust fan karena error. Sedangkan apabila suhu mendeteksi box kubikel dibawah suhu 37°C,  maka  akan  muncul  notifikasi  heater  error.  Sensor  arus  SCT  013  akan  mendeteksi  besarnya  arus  yang  mengalir  pada exhaust  fan  dan  heater  dengan  bantuan  Esp32  sebagai  mikrokontroler.  Prototipe  ini  memanfaatkan  teknologi  LoRa  untuk komunikasi  jarak  jauh  dan  mengirim  notifikasi  melalui  aplikasi  Blynk.  Sehingga  alat  ini  nanti  dapat  membantu  operator memonitor dan mengendalikan suhu box kubikel secara efektif.
Kata Kunci: Box Kubikel; ESP32; Sensor DHT 22; Sensor SCT013; LoRa
Abstract− Electricity  distribution  often  faces  problems,  one  of  which  is  interference  with  the  20  kV  cubicle  box  caused  by corona due to changes in temperature and condensation. This disturbance can cause arcing between the insulator and live parts. One  solution  is  to  use  a  heater  and  exhaust  fan  to  maintain  temperature  and  humidity.  This  study  proposes  a  prototype  to combine temperature and control heaters and exhaust fans automatically. Integrated sensors help monitor the temperature in the cubicle. Using a temperature sensor (DHT 22) shows high accuracy, and a current sensor (SCT 013) is suitable for exhaust fans and heaters. When the sensor is ready, the DHT 22 sensor will read the temperature in the room. If the reading temperature exceeds 40°C, then the exhaust fan will turn on to remove hot air in the cubicle box, whereas if the temperature is below 40°C the heater will turn on. If the detected temperature exceeds 43°C, and the exhaust fan does not turn on, a notification will appear on Blynk to immediately check the exhaust fan for errors. Meanwhile, if the temperature detects the cubicle box below the temperature  of  37°C,  a  heater  error  notification  will  appear.  The  SCT  013  current  sensor  will  detect  the  amount  of  current flowing in the exhaust fan and heater with the help of Esp32 as a microcontroller. This prototype utilizes LoRa technology for remote communication and sends notifications via the Blynk application. Tests show that this tool can help operators effectively monitor and control cubicle box temperature.
Keywords : Cubicle Box; ESP32; DHT 22 Sensor; SCT013 Sensor; LoRa

## 1. PENDAHULUAN
Distribusi listrik memainkan peran sentral dalam menyediakan pasokan listrik yang stabil dan andal bagi rumah tangga, bisnis, dan industri[1]. Jaringan distribusi listrik yang kompleks melibatkan berbagai komponen penting, termasuk  switchgear  dan  kotak  kubikel.  Kubikel  adalah  seperangkat  peralatan  listrik  yang  berfungsi  sebagai penghubung, pemutus, pembagi, pengontrol tenaga listrik pada tegangan menengah  yang terpasang pada gardu induk dan gardu distribusi / gardu hubung. Kubikel memiliki peran yang krusial dalam menyalurkan aliran listrik dari gardu induk ke rumah konsumen melalui jaringan distribusi tegangan menengah. Namun, operasi yang tidak optimal dari kubikel dapat menyebabkan gangguan dalam pasokan listrik dan berdampak negatif pada efisiensi dan  keandalan  pada  sistem.  Salah  satu  tantangan  utama  dalam  pengoperasian  kubikel  adalah  timbulnya  efek korona yang dapat terjadi dalam kondisi tertentu. Korona adalah fenomena pelepasan cahaya samar atau kelepasan yang terlihat  yang terjadi di sekitar penghantar  yang diberi daya[2]. Fenomena ini terutama terjadi pada sistem tegangan tinggi dan dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan, hilangnya efisiensi, dan bahkan pemadaman listrik. Perubahan suhu yang terjadi dapat menimbulkan kondensasi pada kubikel yang dapat memicu efek korona. Peningkatan suhu di dalam kotak kubikel dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk lingkungan sekitar dan pelepasan panas dari peralatan listrik. Efek korona tersebut dapat menyebabkan pelepasan muatan elektron listrik yang tidak diinginkan, yang dikenal sebagai flashover, antara komponen yang berafiliasi, menyebabkan kerusakan dan pemadaman listrik yang merugikan. Pemanasan lokal juga menjadi masalah lain yang dapat terjadi di dalam kompartemen bawah kubikel. Suatu kasus yang umum adalah terbentuknya busur api (arc) akibat korsleting atau kerusakan peralatan, yang dapat menyebabkan kerusakan serius dan bahkan cedera pada personel[3]. Oleh karena itu, untuk menjaga suhu di dalam kubikel agar tetap stabil dan mencegah kondisi berbahaya dalam memastikan operasi yang aman dan andal pada jaringan distribusi listrik. Untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan berbeda telah  diusulkan.  Salah  satunya  adalah  pemasangan  pemanas  (heater)  di  dalam  box  kubikel  untuk  mencegah

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI: 10.30865/mib.v7i4.6809
terbentuknya kondensasi akibat fluktuasi suhu. Penggunaan exhaust fan juga umum untuk menjaga kondisi internal tetap  optimal  dan  mencegah  peningkatan  suhu  yang  berlebihan.  Namun,  penggunaan  heater  dan  exhaust  fan memerlukan  pemantauan  suhu  yang  kontinu  dan  pengendalian  yang  tepat  waktu.  Dalam  banyak  kasus, pemantauan  suhu  di  dalam  kotak  kubikel  hanya  dilakukan  selama  pemeliharaan  rutin,  yang  dilakukan  secara berkala,  biasanya  setiap  dua  tahun[4].  Selama  kegiatan  pemeliharaan,  kondisi  pemanas  dan  komponen  lainnya diperiksa,  kemudian  tindakan  perbaikan  atau  penggantian  dilakukan  jika  diperlukan.  Namun,  pendekatan  ini memiliki  keterbatasan,  disebabkan  tidak  memberikan  informasi  real  time  tentang  fluktuasi  suhu  dan  tidak memungkinkan respons yang cepat terhadap perubahan kondisi.
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  atas  nama  Muhammad  Yogi  Pratama  pada  tahun  2020  penelitian dirancang  untuk  sistem  monitoring  kubikel  berbasis  Arduino  dengan  mengirimkan  sms  apabila  terdapat anomaly[5].  Selanjutnya  penelitian  dari  Moch.  Gembong  Abi  Rahman  dan  Suwasti  Broto  pada  tahun  2020, penelitian  ini  dirancang  untuk  sistem  kontrol  suhu  dan  kelembaban  udara  pada  kubikel  berbasis  IoT.  Selain penelitian  Moch.  Gembong  Abi  Rahman  dan  Suwasti  Broto[6],  ada  juga  penelitian  dari  Zuansah  Rahmat Munggaran tentang rancang bangun kontrol suhu dan kelembaban pada kubikel dengan menggunakan Arduino dan  sensor  DHT  11.  Penelitian  ini  mampu  menurunkan  rata-rata  tingkat  kelembaban  dalam  kubikel  dari  80  % menjadi 40 %. Kelemahan dari penelitian ini adalah prototipe tidak bisa diterapkan pada Gardu Induk Tegangan Ekstra  Tinggi  (GITET)  yang  memiliki  ruangan  kubikel  terpisah  jauh.  Penelitian  Arief  Rahmadani  Rancang Bangun Sistem Monitoring Suhu dan Kelembaban serta Kendali Dua Heater Pada Kubikel 20 kV Berbasis Sistem Informasi  Geografis  dengan  menggunakan  sensor  DHT  22  untuk  mendeteksi  suhu  dan  kelembaban  dan menggunakan mikrokontroller STM32F103C8T6. Penelitian ini mendeteksi suhu dan pada set point suhu 35°C dan kelembaban pada 90%. Hasil sensor yang dideteksi akan ditampilkan menggunakan sistem informasi geografis berbasis website dengan Maps API Service melalui serial komunikasi Wemos D1 Mini kepada PLN agar dapat memonitoring kondisi kubikel dan melakukan perbaikan[7].
Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan permasalahan yang terjadi dengan mengusulkan alat prototipe  yang  dapat  memantau  suhu  dan  arus  di  dalam  kotak  kubikel  secara  real  time.  Pada  alat  prototipe  ini menggunakan teknologi sensor canggih dan metode komunikasi yang dapat memberikan informasi secara akurat dan cepat kepada operator. Dalam pengembangan alat ini, sensor DHT22 digunakan untuk mendeteksi suhu yang akurat dan stabil di dalam kotak kubikel[8]. Data suhu ini akan menjadi informasi penting dalam pengendalian sistem pemanas dan exhaust fan. Sensor arus SCT013, di sisi lain, memungkinkan pengukuran akurat arus yang mengalir ke perangkat pemanas dan kipas exhaust[9]. Dengan mengintegrasikan kedua sensor ini dalam satu alat, operator  dapat  memantau  kondisi  suhu  dan  arus  secara  bersamaan,  memungkinkan  tindakan  cepat  saat  ada fluktuasi  yang  mencurigakan.  Untuk  mencapai  tujuan,  alat  prototipe  ini  menggunakan  mikrokontroler  ESP32 sebagai otak cerdas, alat prototipe ini juga dilengkapi dengan teknologi komunikasi Long Range (LoRa) dan data yang diterima oleh ESP32 akan di tampilkan di LCD serta Aplikasi Blynk sehingga operator dapat memantau dari jarak jauh. Alat prototipe ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan keandalan operasi kubikel. Dengan  memantau  suhu  dan  arus  secara  real-time,  operator  dapat  merespons  perubahan  kondisi  dengan  cepat, mengaktifkan pemanas atau exhaust fan sesuai kebutuhan, dan menghindari kemungkinan efek korona atau busur api yang berbahaya. Selain itu, teknologi LoRa memungkinkan pengawasan jarak jauh[10], mengurangi kebutuhan untuk inspeksi fisik yang sering dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan demikian, alat prototipe ini memiliki potensi untuk memudahkan pengontrolan suhu untuk mencegah terjadinya korona dan meminimalisir terjadinya gangguan akibat kenaikan suhu pada box kubikel.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1 Tahapan Penelitian
Penelitian ini dimulai dengan teknik analisis data sebelum dilanjutkan ke tahapan-tahapan studi literatur, analisis kebutuhan,  perancangan  perangkat  dan  pengujian  perangkat  dengan  metode  penelitian  deskriptif[11].  Tahapan penelitian yang dilakukan tersebut pada prototipe sistem monitoring dan kendali box kubikel berbasis Long Range (LoRa) dapat dilihat pada gambar 1.

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI: 10.30865/mib.v7i4.6809

## 2.2 Studi Literatur
Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman dari kajian-kajian ilmiah tentang protipe sistem monitoring dan  kendali  pada  box  kubikel  20  kV  menggunakan  Long  Range  (LoRa)  berbasis  IoT[12].  Beberapa  penelitian yang  sudah  dilakukan  banyak  menggunakan  jenis  sensor  dan  pengontrolan  yang  berbeda,  sehingga  dengan menggunakan  studi  literatur  ini  akan  ditentukan  jenis  sensor,  perangkat  keras,  perancangan  perangkat  dan pengujian perangkat yang sesuai dengan kebutuhan pada penelitan ini.

## 2.3 Analisis Kebutuhan
Analisis  kebutuhan  dapat  dilakukan  setelah  melakukan  studi  literatur.  Analisis  dilakukan  untuk  menentukan komponen-komponen  yang  akan  dipakai  pada  sistem,  dapat  berupa  hardware  ataupun  software.  Analisis  ini meliputi kebutuhan perangkat input, perangkat proses dan perangkat output. Perangkat input yang dibutuhkan pada transmitter yaitu sensor DHT 22 yang digunakan untuk mendeteksi suhu pada box kubikel[13], sensor SCT 013 untuk mendeteksi arus pada exhaust fan dan heater dan catu daya [14]. Sedangkan perangkat pada receiver yang dibutuhkan  adalah  data  sensor  pada  transmitter  dan  catu  daya,  Perangkat  proses  transmitter  dan  receiver  yang dibutuhkan  terdiri  mikrokontroller  ESP  32  untuk  komunikasi  antara  transmitter  dan  receiver.  Perangkat  output terdiri dari exhaust fan untuk mendorong keluar udara panas dan heater untuk menjaga agar box tetap kering dan suhunya stabil dan LCD untuk menampilkan hasil suhu dan kelembaban, sementara pada receiver output berupa LCD yang menampilkan suhu dan kelembaban, dan data pada Blynk[15].

## 2.4 Perancangan Perangkat

## 2.4.1 Perancangan Hardware
Perancangan  hardware  adalah  alat  yang  akan  dibuat  diawali  dengan  membuat  blok  diagram  rancangan  secara keseluruhan.  Perencanaan  ini  mencakup  pada  pemilihan  komponen  yang  akan  dipakai,  pembuatan  rangkaian skematik  dan  layout  komponen  yang  digunakan  dalam  perancangan  ini  yaitu  sensor-sensor,  mikrokontroller ESP32, exhaust fan dan heater[16].

## 2.4.2 Perancangan Alat
Pada tahap perancangan alat ini memiliki tujuan agar pada saat proses pembuatan alat bisa berjalan dnegan baik sesuai denga napa yang diharapkan sampai akhir hingga alat bisa digunakan secara sempurna sesuai keinginan. Hal yang dilakukan saat ini adalah membuat desain alat yang bertujuan untuk menentukan tata letak komponen, agar komponen dapat dipasang secara benar dan teratur. Selanjutnya, untuk membuat suatu rancang bangun alat ini,  amak  dibutuhkan  diagram  alir  (flowchart)[17].  Flowchart  ini  bertujuan  untuk  merancang  proses  Langkah- langkah dari alat ini agar dapat berjalan lancer.
Flowchart  pada  gambar  2 merupakan rangkaian  cara kerja alat monitoring dan kendali suhu pada box kubikel berbasis Long Range (LoRa) mulai dari cara kerja sensor yang terpasang seperti pembacaan data sensor suhu DHT 22 dan sensor arus SCT 013 pada transmitter kemudian akan mengirim data menggunakan long range

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI: 10.30865/mib.v7i4.6809
(LoRa) ke receiver. Data akan ditampilkan lewat Blynk dan LCD transmitter dan receiver. Jika suhu dalam box kubikel diatas 40°C, maka exhaust fan akan menyala untuk membuang udara panas, sedangkan jika suhu dalam box kubikel dibawah 40°C maka  heater  akan menyala. Apabila suhu dibawah 37°C dan  heater  tidak membaca adanya arus maka akan dikirim notifikasi melalui blynk bahwa heater error. Sedangkan apabila suhu diatas 43°C dan  exhaust  fan  tidak  terdeteksi  arus,  maka  akan  muncul    notifikasi  bahwasannya  exhaust  fan  error  dan  perlu dilakukan pengecekan.

## 2.4.3 Cara Kerja Alat
Pada “Protipe Sistem Monitoring dan Kendali Suhu Box Kubikel Berbasis Long Range (LoRa)” ini menggunakan sensor  DHT  22  dan  sensor  SCT  013.  Untuk  sumber  utamanya  yaitu  menggunakan  catu  daya.  Cara  kerja  alat sebagai berikut :
1. Pada saat alat transmitter dan receiver dinyalakan listrik dari PLN, kemudian akan masuk ke catu daya alat tersebut, dan menunggu beberapa detik untuk sensor membaca data yang dideteksi dan menunggu sensor siap bekerja[18].
2. Pada saat sensor ready, maka sensor DHT 22 akan membaca suhu yang ada di ruangan. Jika suhu yang terbaca melebihi 40°C, maka exhaust fan akan menyala untuk membuang udara panas dalam box kubikel sedangkan jika suhu dibawah 40°C heater akan menyala. Apabila suhu yang terdeteksi melebihi 43°C, dan exhaust fan tidak menyala maka akan timbul notifikasi pada Blynk untuk segera melakukan pemeriksaan pada exhaust fan karena  error.  Sedangkan  apabila  suhu  mendeteksi  box  kubikel  dibawah  suhu  37°C,  maka  akan  muncul notifikasi heater error[19].
3. Sensor  arus  SCT  013  akan  mendeteksi  besarnya  arus  yang  mengalir  pada  exhaust  fan  dan  heater.  Apabila sensor tidak mendeteksi adanya arus pada heater atau exhaust fan, maka heater atau exhaust fan mengalami kerusakan[14].

## 2.4 Blok Diagram
Pada gambar 3 berikut ini adalah gambar rangkaian blok diagram alat yang dirancang.
Gambar 3. Blok Diagram Transmitter
Blok diagram pada gambar 3 merupakan blok diagram rangkaian transmitter. Pada transmitter input yang digunakan adalah catu daya 220 V yang diubah menjadi 5 V. Untuk komponen input terdapat sensor SCT 22 yang berfungsi untuk mendeteksi suhu di dalam kotak kubikel dan sensor SCT 013, berfungsi untuk mendeteksi arus pada heater dan exhaust fan. Data yang dideteksi oleh sensor akan diproses melalui mikrokontroller ESP 32 dan modul LoRa untuk dikirmkan ke receiver dan ke Blynk, kemudian data akan ditampilkan pada aplikasi Blynk pada android. Sebagai output, terdapat exhaust fan tegangan AC dan heater tegangan AC. Data yang diterima juga akan ditampilkan pada LCD transmitter.

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI: 10.30865/mib.v7i4.6809
Blok diagram rangkaian 4 catu daya mengalir dari PLN ke catu daya adaptor 5 V. Dari catu daya akan menjadi sumber untuk receiver. Data pindaian sensor DHT 22 dan sensor SCT 013 digunakan sebagai inputan data yang  akan  diproses  oleh  mikrokontroler  ESP32  dan  modul  LoRa  yang  akan  mengirimkan  transfer  data  ke penyimpanan  memori.  Sebagai  output  terdapat  monitoring  indicator.  Untuk  monitoring  indicator  di  Blynk memiliki pengaturan, dimana saat suhu 37°C tetapi heater tidak menyala, maka akan muncul notifikasi, sementara itu saat suhu melebih 43°C, tetapi exhaut fan tidak berfungsi, akan muncul notifikasi pada Blynk untuk memeriksa koneksi exhaust fan. Data yang terukur pada transmitter akan ditampilkan pada LCD di receiver.

## 2.5 Pengujian Perangkat
Dilakukan untuk memastikan apakah perangkat yang dibuat sesuai dengan fungsi masing-masing sensor pada alat prototipe sistem monitoring dan kendali box kubikel berdasarkan hasil yang diinginkan dan mengetahui berfungsi atau tidaknya perangkat secara fungsional. Hasil pengujian yang dilakukan terhadap sensor pada protipe sistem monitoring dan kendali kubikel berbasis LoRa dengan nilai toleransi dibawah 5%[18]. Pengujian yang dilakukan diantaranya  adalah;  pengujian  sensor  DHT  22,  sensor  SCT  013  dan  pengujian  aplikasi.  Alat  prototipe  sistem monitoring dan kendali box kubikel ini dapat membantu operator dan petugas pemeliharaan yang ada di unit PLN untuk melakukan monitoring dan kendali otomatis untuk meminimalisir terjadinya gangguan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil perancangan perangkat protipe sistem monitoring box kubikel berbasis LoRa digunakan box panel sebagai miniature box kubikel pada kompartemen kabel power. Perangkat sensor SCT013, sensor DHT 22,  exhaust fan dan heater dapat dilihat seperti pada gambar 5.
.
Gambar 5. Prototipe Monitoring dan Kendali Suhu Box Kubikel Berbasis LoRa
Pada  gambar  5,  terdapat  heater  yang  digunakan  sebagai  pemanas  exhaust  fan  sebagai  pendingin  dan mengatur kestabilan suhu dalam kubikel. Kubikel dibagi menjadi 2, yaitu kompartemen atas dan kompartemen bawah.  Di  belakang  box  kubikel,  terpasang  exhaust  fan  dan  transmitter  yang  terpasang  pada  box  kubikel. Sementara itu, receiver dipasang terpisah dari kotak kubikel.

## 3.1 Pengujian Sensor DHT 22
Pengujian sensor pada penelitian ini yaitu sensor DHT 22 akan mendeteksi suhu di dalam box kubikel[18], jika sensor mendeteksi suhu  lebih dari 40°  exhaust fan akan menyala, jika dibawah 40°  heater  yang akan menyala.

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI: 10.30865/mib.v7i4.6809
Namun  apabila  suhu  sudah  mendeteksi  anomaly,  dimana  suhu  lebih  dari  43°  C,  maka  a[likasi  Blynk  akan mengirimkan notifikasi ke hp bawa  exhaust fan error. Sedangakan jika suhu kurang dari 37° maka heater tidak menyala dan akan muncul notifikasi pada Blynk untuk segera dilakukan pemeriksaan pada heater[20], maka dapat dilihat pada gambar 6.
Gambar 6. Pengujian Sensor DHT 22
Pengujian  sensor  DHT  22  dengan  thermometer  untuk  mengetahui  seberapa  akurat  sensor  DHT  22 mendeteksi sensor suhu yang dideteksi di dalam box kubikel, dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Pengujian Sensor DHT 22 dengan Thermometer Waktu Sensor DHT22 (°C) Alat Ukur (°C) Selisih 14:00 38 38,2 0,20 14:15 39 39,5 0,50 14:30 38 38,5 0,50 14:45 40 40,5 0,50 15:00 40 39,8 0,20 15:15 39 38,5 0,50 15:30 40 39,6 0,40
Dari proses pengukuran suhu yang dilakukan setiap 15 menit sekali pada saat proses berjalan, mengalami perubahan suhu yang tidak signifikan dan stabil.
Tabel 2. Perbandingan Suhu Setelah Exhaust Fan Waktu Suhu (°C) Kondisi Heater Kondisi Exhaust Fan Waktu Suhu (°C) Kondisi Heater Kondisi Exhaust Fan 14:25 40 OFF ON 14:26 39 ON OFF 14:40 41 OFF ON 14:40 39 ON OFF 14:45 41 OFF ON 14:46 39 ON OFF 14:54 40 OFF ON 14:54 39 ON OFF 15:11 40 OFF ON 15:12 39 ON OFF 15:31 41 OFF ON 15:31 39 ON OFF
Hasil  pengujian  sensor  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  rata-rata  waktu  yang  diperlukan  untuk  menurukan suhu ± 1 menit dan setelah suhu turun exhaust fan akan otomatis mati.

## 3.2 Pengujian Sensor SCT 013
Pengujian  sensor  SCT  013  dengan  cara  menampilkan  dan  membandingkan  arus  yang  terukur  pada  display transmitter dan tang ampere.
Tabel 3. Hasil Perbandingan Sensor Arus SCT 013 Heater dan Tang Ampere Waktu  Sensor SCT013 TX (A)  Alat Ukur (A)  Selisih 14:26 0,65 0,8 0,25

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI: 10.30865/mib.v7i4.6809
Waktu  Sensor SCT013 TX (A)  Alat Ukur (A)  Selisih 14:40 0,58 0,8 0,22 14:46 0,61 0,8 0,19 14:54 0,59 0,8 0,21 15:12 0,58 0,8 0,22
Hasil dari pengujian pada display TX pada tabel 3 untuk sensor SCT013 terbaca  pada rentang 0,58 – 0,65 A sedangkan pada alat ukur terukur 0,80 A. Jadi untuk pembacaan pada Blynk yang terbaca 1 A. Untuk pembacaan nilai arus yang lebih spesifik, harus digunakan Blynk berbahas untuk pembacaan yang lebih
Tabel 4. Hasil Perbandingan Sensor Arus SCT 013 Exhaust Fan dan Tang Ampere
Waktu Sensor SCT013 (A) Alat Ukur (A) Selisih 14:25 0,41 0,21 0,20 14:40 0,44 0,23 0,21 14:45 0,44 0,23 0,21 14:55 0,47 0,24 0,23 15:11 0,47 0,25 0,22
Sedangkan hasil pengukuran pada tabel 4, sensor yang terbaca pada display TX untuk pengukuran exhaust fan terukur 0,41 – 0,47 A, arus yang terukur melalui tang ampere sebesar 0,21-0,25 A. [21].
Gambar 7. Notifikasi Jika Exhaust Fan dan Heater Error
Terdapat notifikasi yang timbul apabila exhaust fan tidak menyala jika suhu melebihi 43°C untuk segera periksa exhaust fan, dan notifikasi jika heater tidak terdeteksi arus apabila suhu dibawah 37°C.

## 4. KESIMPULAN
Perangkat  prototipe sistem  monitoring dan kendali suhu box kubikel  yang dibuat dapat  berfungsi dengan baik, sehingga dapat membantu operator dan petugas pemeliharaan untuk melakukan monitoring pada  suhu dan arus heater dan exhaust fan di dalam box kubikel dari jarak jauh. Selain itu prototype ini cocok untuk diterapkan pada Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) yang memiliki jarak antara ruang kubikel dan ruang operator cukup jauh. Penggunaan LoRa dapat mengirimkan jarak yang cukup jauh dengan memanfaatkan frekuensi sebagai media pengiriman data sehingga cocok untuk diterapkan pada gardu induk. Prototipe ini dapat memonitoring suhu box kubikel dengan toleransi kurang dari 5% dan monitoring suhu dan arus pada exhaust fan dan heater saat komponen tersebut menyala. Alat prototipe monitoring kendali suhu dan arus pada box kubikel menggunakan sensor DHT 22, sensor SCT 013, exhaust fan dan heater berfungsi dengan baik dengan memberikan notifikasi apabila terdapat anomaly, berupa heater dan exhaust fan tidak menyala kurang atau lebih dari set point nya atau tidak terdeteksi arus yang mengalir. Pendeteksi suhu di aplikasi hanya menampilkan suhu dalam box kubikel, sedangkan arus yang

## JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA
ISSN 2614-5278 (media cetak), ISSN 2548-8368 (media online) Available Online at https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib DOI: 10.30865/mib.v7i4.6809
ditampilkan arus adalah arus exhaust fan dan heater. Pada LCD transmitter dan receiver juga menampilkan suhu dalam kotak kubikel, arus exhaust fan dan heater.

## REFERENCES
[1] A.  Anantama,  A.  Apriyantina,  S.  Samsugi,  and  F.  Rossi,  “Alat  Pantau  Jumlah  Pemakaian  Daya  Listrik  Pada  Alat Elektronik Berbasis Arduino Uno,” J. Teknol. dan Sist. Tertanam, vol. 1, no. 1, p. 29, 2020, doi: 10.33365/jtst.v1i1.712.
[2] L. Gitleman and J. Kleberger, “Pengembangan Rancangan Bangun Pendeteksi Gejala Korona Pada Kubikel Tegangan Menegah (TM) 20KV Berbasis Spektrum Suara,” Pap. Knowl. . Towar. a Media Hist. Doc., 2014.
[3] N. W. A. Sanjaya, D. R. Sawitri, and D. A. Asfani, “Pemodelan Busur Api Listrik Tegangan Rendah Berbasis Jaringan Syaraf Tiruan,” Eprints.Dinus.Ac.Id, 1999.
[4] S. E. Lina, “Pemeliharaan Sistem Jaringan Distribusi Pt. Pln Mustika Asahan Jaya Aek Loba,” 2022.
[5] M. Y. Pratama and N. Fithri, “Prototype Sensor Suhu pada Sistem Monitoring Kubikel Berbasis Arduino,” Bina Darma Conf. Eng. Sci., vol. 2, no. 2, pp. 176–185, 2020.
[6] M. Gembong, A. Rahman, and S. Broto, “Perancangan Sistem Kontrol Suhu Dan Kelembapan Udara Pada Kubikel 20Kv Berbasis Internet of Things ( Iot ),” vol. 3, no. 2, pp. 440–450, 2020.
[7] A. Rahmadani, N. A. Windarko, and L. P. S. Raharja, “Rancang Bangun Sistem Monitoring Suhu dan Kelembapan serta Kendali Dua Heater pada Kubikel 20 kV Berbasis Sistem Informasi Geografis,” Maj. Ilm. Teknol. Elektro, vol. 21, no. 2, p. 219, 2022, doi: 10.24843/mite.2022.v21i02.p09.
[8] K. V Berbasis, M. Di, and B. Udara, “RANCANG BANGUN MONITORING KORONA PADA KUBIKEL,” pp. 2–8, 2022.
[9] A. Denhas, B. D. Sulo, and O. Melfazen, “Rancangan Preventive Condition Based Maintenance Berbasis Arduino Mega 2560  Untuk  Pmcb  Di  Jaringan  Pln  Up3  Pasuruan,”  Sci.  Electro,  pp.  1–6,  2019,  [Online].  Available: http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jte/article/view/3487%0Ahttp://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jte/article/d ownload/3487/3178
[10]  D. P. Darmawan, E. Suryani, and H. Fabroyir, “Monitoring Tegangan Gardu Trafo Tiang Menggunakan IoT Berbasis Lorawan pada PLN Distribusi Jawa Timur,” vol. 8, no. 3, 2023.
[11]  F. Purwaningtias, M. Ariandi, and M. Ulfa, “Visualisasi Data Kriminal Wilayah Polres Musi Banyuasin,” vol. 10, no. 1, pp. 193–202, 2023, doi: 10.25126/jtiik.2023105658.
[12]  A.  R.  Madjid  and  B.  Suprianto,  “PROTOTYPE  MONITORING  ARUS  ,  DAN  SUHU  PADA  TRANSFORMATOR DISTRIBUSI BERBASIS INTERNET OF THINGS ( IoT ),” Jur. Tek. Elektro Fak. Tek. Univ. Negeri Surabaya, pp. 111–119, 2019.
[13]  C. O. S. Patricia, “Alat Kontrol Monitoring Suhu dan Kelembaban Pada Sistem Distribusi Tenaga Listrik Kubikel 20 kV Berbasis Website,” vol. 3, no. 2, p. 6, 2021.
[14]  S.  Sembiring,  H.  Kaban,  and  R.  Zulfahmi,  “Perancangan  Sistem  Efisiensi  Penggunaan  Energi  Listrik  Menggunakan Sensor Gerak dan Sensor Arus,” J. Media Inform. Budidarma, vol. 4, no. 3, p. 626, 2020, doi: 10.30865/mib.v4i3.2134.
[15]  Harifuzzumar, F. Arkan, and Ghiri Basuki Putra, “PERANCANGAN DAN IMPE LEMENTASI ALAT PEMBE RIAN PAKAN IKAN LELE OTOM ATIS PADA FASE PENDEDERAN BERBASIS ARDUINO DAN APLIKASI BLYNK,” vol. 02, 2018.
[16]  F. B. Awi, A. Rabi, and W. Dirgantara, “Pengimplementasian Metode Fuzzy Logic pada Kontrol Rumah Jamur Otomatis Berbasis  Node-RED,”  J.  Tek.  Elektro  Dan  Komput.  Triac,  vol.  9,  no.  3,  2022,  [Online].  Available: https://journal.trunojoyo.ac.id/triac
[17]  K. Fatmawati, E. Sabna, and Y. Irawan, “Rancang Bangun Tempat Sampah Pintar Menggunakan Sensor Jarak Berbasis Mikrokontroler Arduino,” Riau J. Comput. Sci., vol. 6, no. 2, pp. 124–134, 2020.
[18]  M. Ariandi and J. Alvinser, “Prototipe Sistem Monitoring Rumah Walet Berbasis IoT,” vol. 7, no. April, pp. 920–927, 2023, doi: 10.30865/mib.v7i2.5897.
[19]  A. Afdillah and A. I. Agung, “Rancang Bangun Alat Pendeteksi Suhu dan Kelembaban sebagai Pencegahan Kegagalan Isolasi pada Kubikel,” J. Tek. Elektro Unesa, vol. 8, pp. 703–709, 2020.
[20]  B. F. Alwaaritsi, T. Tohir, and D. Aming, “Rancang Bangun Sistem Kontrol dan Pemantauan Serikultur Menggunakan Mikrokontroler  Berbasis  Internet-of-Things,”  Pros.  Ind.  Res.  Work.  Natl.  Semin.,  vol.  12,  pp.  41–46,  2021,  doi: 10.35313/irwns.v12i0.2654.
[21]  A. F. H. Sitanggang and Y. A. Prabowo, “Perancangan Alat Monitoring Arus Bocor pada Kabel 20 kV Menggunakan Filter Kalman Berbasis Internet of Things,” Elektrika, vol. 14, no. 2, p. 41, 2022, doi: 10.26623/elektrika.v14i2.4849.