## PERANCANGAN PENINGKATAN KEANDALAN SISTEM TENAGA LISTRIK PADA GARDU HUBUNG POKA KOTA AMBON
Jacob J. Rikumahu 1) , Denny R. Pattiapon 2) , Marselin Jamlaay 3)
1,2,3) Teknik Elektro, Politeknik Negeri Ambon
1) jj.rikumahu@gmail.com, 2) redgiecilia@gmail.com, 3) marselin90@gmail.com

## ABSTRACT
The distribution process at the Poka Power Plant starts from the Poka Substation where there are 4 busbars of 20 KV are  the  20  KV  Ansaldo  busbar,  the  20  KV  Siemens  busbar,  the  20  KV  CAT  busbar  and  the  20  KV  ABC  busbar, where the 4 busbars distribute electricity based on the output of each generator in the condition that the generator is operating  temporarily.  If  there  is  a  disruption  in  the  4  busbars  that  exist:  self-use  such  as  saparator,  electromotor, radiator, pumps connected to the 20 KV busbar cannot be used, self-use for the central lighting of the  Poka PLTD will be extinguished, the engine- the machine cannot be operated. If there is a disruption in the CAT 20 KV busbar, we can harvest it at the Poka connecting substation by entering Coupling (2) so that the self-use and CAT generator connected to the 20 KV CAT busbar can use another busbar are the 20 KV GMT busbar and the 20 KV ABC busbar. Thus self-use and units 4 and 5 of the CAT busbr can be used.

## ABSTRAK
Proses pendistribusian di Pusat Listrik Poka di kota Ambon dimulai dari Gardu Hubung (GH) Poka dimana terdapat 4 busbar (rel daya) 20 KV yaitu busbar 20 KV Ansaldo, busbar 20 KV Siemens, busbar 20 KV CAT dan busbar 20 KV  ABC,  dimana  ke  4  busbar  tersebut  menyalurkan  listrik  berdasarkan  output  dari  setiap  generator  yang  dalam kondisi  generator  sementara  beroperasi.  Jika  terjadi  gangguan  pada  4  busbar  yang  ada  maka  :  pemakaian  sendiri (P.S)  seperti  saparator,  elektromotor,  radiator,  pompa-pompa  yang  terhubung  pada  busbar  20  KV  tidak  dapat difungsikan . Untuk mengatasi dan mengantisipasi bila gangguan-gangguan yang disebutkan diatas dengan membuat rancangan sistem GH Poka yang lebih handal. Bila terjadi gangguan di GMT 20 KV busbar kita dapat memanufer di GH  Poka  dengan  memasukan  Coupling  (1)  agar  pemakaian  sendiri  (P.S)  dan  generator  GMT  yang  terhubung  ke GMT  20  KV  busbar  dapat  menggunakan  busbar  lain  yaitu  CAT  20  KV  busbar  dan  ABC  20  KV  busbar.  Dengan begitu pemakaian sendiri dan GMT unit 1, 2 dan 3 dapat difungsikan,  bila terjadi gangguan di CAT 20 KV busbar kita dapat memanufer di GH Poka dengan memasukan Coupling (2) agar pemakaian sendiri (P.S) dan generator CAT yang terhubung ke CAT 20 KV busbar dapat menggunakan busbar lain yaitu GMT 20 KV busbar dan ABC 20 KV busbar, dengan begitu pemakaian sendiri dan CAT unit 4 dan 5 dapat difungsikan, bila terjadi gangguan di ABC 20 KV  busbar  kita  dapat  memanufer  di  gardu  hubung  Poka  dengan  memasukan  Coupling  (3)  agar  pemakaian  sendiri (P.S) dan generator ABC yang terhubung ke ABC 20 KV burbar dapat menggunakan busbar lain yaitu CAT 20 KV busbar dan GMT 20 KV busbar. Dengan begitu pemakaian sendiri dan ABC unit 6 dan 7 dapat difungsikan.
Kata Kunci : Gardu hubung ( GH ) ; Busbar

## 1.  PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Energi  listrik  pada  saat  ini  sudah  tidak  bisa  lagi dilepaskan  dari  kehidupan  manusia  bahkan  kebutuhan akan listrik telah menjadi kebutuhan primer, baik sebagai penerangan  ataupun  sebagai  penunjang  perekonomian masyarakat.  Pentingnya  energi  listrik  ini  harus  diikuti dengan  penyediaan  listrik  yang  cukup  bebas  dari masalah. Tuntutan tersebut juga harus dipenuhi oleh PT. PLN (Persero) khususnya sistem pembangkitan.
Pusat  Listrik  Poka  yang  ada  di  kota  Ambon, merupakan  salah  satu  Unit  Pembangkit  dari  PT.  PLN (Persero)  Wilayah  Maluku  dan  Maluku  Utara  yang merupakan  penyedia  tenaga  listrik  harus  bisa  menjadi penyedia  listrik  yang  bebas  dari  masalah.  Mulai  dari proses pembangkitan hingga pada proses distribusinya.
Untuk proses pendistribusian  di Pusat  Listrik Poka
dimulai dari Gardu Hubung (GH) Poka dimana terdapat 4 busbar (rel daya) 20 KV yaitu busbar 20 KV Ansaldo, busbar 20 KV Siemens, busbar 20 KV CAT dan busbar 20  KV  ABC,  dimana  ke  4  busbar  tersebut  menyalurkan listrik  berdasarkan  output  dari  setiap  generator  yang dalam  kondisi  generator  sementara  beroperasi.  Jika terjadi  gangguan  pada  4  busbar  yang  ada  maka  : pemakaian  sendiri  (P.S)  seperti  saparator,  elektromotor, radiator,  pompa-pompa  yang  terhubung  pada  busbar  20 KV  tidak  dapat  difungsikan,  pemakaian  sendiri  (P.S) untuk  penerangan  sentral  PLTD  Poka  akan  padam, mesin-mesin yang ada tidak dapat dioperasikan. Dengan sistem yang ada penulis merasa bahwa keandalan masih perlu  ditingkatkan.  Oleh  karena  itu  penulis  mencoba membuat  rancangan  konfigurasi  Gardu  Hubung  (GH) Poka yang baru untuk meningkatkan keandalan pasokan
listrik.
Untuk  meningkatkan  keadalan  sistem  yang  ada pada  Gardu  Hubung    Pusat  Listrik  maka  dalam  karya tulis  ini  penulis  mengangkat  judul:  PERANCANGAN PENINGKATAN  KEANDALAN  SISTEM  PADA GARDU  HUBUNG  (GH)  POKA.  Dimana  dalam rancangan  tersebut  penulis  menambah  beberapa  jalur alternatif yang akan berfungsi bila terjadi gangguan pada salah satu busbar 20 KV.

## 1.2. Rumusan Masalah
Dari  uraian  singkat  mengenai  latar  belakang pembuatan  penulisan  ini  seperti  yang  dikemukakan  di atas, masalah yang akan penulis bahas dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana  memaksimalkan  daya  mampu  yang ada pada Pusat Listrik Poka bila terjadi gangguan pada salah satu busbar 20 KV.
2. Bagaimana membuat Sistem yang pada GH Poka menjadi  lebih  handal  bila  terjadi  gangguan  pada salah satu busba r 20 KV .

## 1.3. Batasan Masalah
Untuk  menghindari  meluasnya  permasalahan  yang ada,  maka  dalam  penulisan  ini  dibuat  batasan  masalah sebagai berikut:
1. Gangguan  terjadi  pada  salah  satu  busbar  20  KV pada GH Poka.
2. Analisa  tidak  menggunakan  analisa  setting  pada relay proteksi.
1.4. Tujuan penulisan ini adalah:
1. Membuat  rancangan  sistem  single  line  diagram baru pada GH Poka di Pusat Listrik Poka.
2. Meningkatkan  keadalan  sistem  pada    (GH)  Poka di Pusat Listrik Poka .
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Perlengkapan Hubung Bagi Perlengkapan Hubung Bagi (PHB) ialah perlengkapan untuk mengendalikan dan membagi tenaga listrik  dan  atau  untuk  mengendalikan  dan  melindungi sirkit  ke  pemakai  tenaga  listrik.  Ciri-ciri  lemari  hubung bagi yaitu:
a) Selengkup dan kerangka pada umumnya terbuat dari besi.
b) Dapat  berdiri  sendiri  pada  lantai,  pada dinding  atau dipasang dalam dinding.
c) Di  bagian  depan  terdapat  panel  atau  konstruksi panel-panel logam sebagai penutup dan perlindungan  komponen-komponen,  alat  pelayanan atau alat ukur yang terdapat di dalamnya.
Fungsi lemari hubung bagi yaitu:
a) Mengendalikan sirkit dilakukan oleh
saklar/pembatas.
b) Melindungi sirkit dilakukan oleh pelebur/pembatas.
c) Membagi sirkit dilakukan oleh pembagian kelompok.

## 2.2. Pemutus Tenaga (PMT)
Pemutus  Tenaga  (PMT)  ialah  saklar  yang  dapat digunakan  untuk  menghubungkan  atau  memutuskan arus/daya  listrik  dalam  keadaan  berbeban  sesuai  dengan kemampuan  pengenalnya.  PMT  terutama  dimaksudkan untuk  dapat  memutuskan  sirkit  dengan  aman  dalam keadaan terjadinya hubung sinkat yang paling buruk.
Berdasarkan media pemadam busur api, PMT dapat dibagi menjadi :
1. PMT dengan media minyak oli.
o PMT dengan menggunakan banyak minyak (Bulk oil circuit breaker).
PMT  dengan  menggunakan  banyak  minyak secara  umum  digunakan  pada  system  tenaga sampai  dengan  245  kV.  Pada  tipe  ini  minyak berfungsi sebagai :
- Peredam  loncatan  bunga  api  listrik  selama pemutusan kontak-kontak.
- Bahan  isolasi  antara  bagian-bagian  yang bertegangan dengan body.
o PMT  dengan  menggunakan  sedikit  minyak  (Low oil content circuit breaker).
Pada  PMT  dengan  menggunakan  sedikit  minyak ini  hanya  dignakan  sebagai  peredam  loncatan bunga  api  sedangkan  sebagai  bahan  isolasi  dari bagian-bagian  bertegangan  digunakan  poeselen atau material isolasi dari jenis organik.
2. PMT dengan media udara/ PMT udara hembus (Air Blast Circuit Breaker).
Pada PMT udara hembus (juga disebut compressed air  circuit  breaker),  udara  bertekanan  tinggi dihembuskan  ke  busur  api  melalui  nozzle  pada kontak  pemisah.  Udara  ini  juga  berfungsi mencegah  tegangan  pukul  (resriking  voltage)  ialah tegangan  yang  dapat  menimbulkan  ditariknya kembali busur api.
3. PMT  dengan  Media  Udara  Hampa/  PMT  udara hampa (Vacuum Circuit Breaker).
Kontak-kontak  pemutus  dari  PMT  ini  terdiri  atas kontak tetap dan kontak bergerak yang ditempatkan dalam  ruang  hampa  udara.  Ruang  hampa  udara  ini mempunyai  kekuatan  dielektrik  yang  tinggi  dan media peredam busur api yang baik.
4. PMT  dengan  Media  Gas/  Media  yang  digunakan pada  tipe  PMT  ini  adalah  gas  SF-6  (Sulfur hexafluoride)
Sifat-sifat  gas  SF-6  murni  ialah  berwarna,  tidak berbau,  tidak  beracun  dan  tidak  mudah  terbakar. Pada suhu diatas 150°C  gas  SF-6  mempunyai sifat tidak merusak metal, plastic dan bermacam-macam bahan  yang  umumnya  digunakan  dalam  pemutus tenaga  tegangan  tinggi.  Sebagai  isolasi  listrik,  gas SF-6  mempunyai  kekuatan  dielektrik  yang  tinggi
(2,35 kali udara) dan kekuatan dielektrik bertambah dengan penambahan tekanan. Sifat lain dari gas SF- 6 ialah mampu mengembalikan kekuatan dielektrik dengan cepat setelah arus bunga api listrik  melalui titik nol.

## 2.3. Pemisah (PMS)
Pemisah  (PMS)  adalah  alat  yang  dipergunakan untuk  menyatakan  secara  visual  bahwa  suatu  peralatan listrik  sudah  bebas  dari  tegangan  kerja.  Oleh  karena  itu pemisah  tidak  diperbolehkan  untuk  dimasukkan  atau dikeluarkan  pada  rangkaian  listrik  dalam  keadaan berbeban.
Untuk  tujuan  tertentu  pemisah  penghantar  atau kabel  dilengkapi  dengan  pemisah  tanah  (pisau pentanahan/earthing  blade).  Umumnya  antara  pemisah penghantar  atau  kabel  dan  pemisah  tanah  terdapat  alat yang  disebut  interlock.  Dengan  terpasangnya  interlock ini  maka  kemungkinan  kesalahan  operasi  dapat dihindarkan.
Sesuai  dengan  fungsinya,  pemisah  dapat  dibagi menjadi :
o Pemisah Tanah (Pisau Pentanahan) Berfungsi  untuk  mengamankan  peralatan  dari  sisa tegangan  yang  timbul  sesudah  SUTT  diputuskan atau  induksi  tegangan  dari  penghantar  atau  kabel lainnya.
o Pemisah Peralatan
Berfungsi  untuk  mengisolasikan  peralatan  listrik dari  peralatan  lain  atau  instalasi  yang  bertegangan. Pemisah ini dimasukan atau dibuka dalam keadaan tanpa beban.
Sesuai  penempatannya  didaerah  mana  pemisah dipasangkan, pemisah dapat dibagi menjadi : o Pemisah penghantar, adalah pemisah yang terpasang disisi penghantar.
o Pemisah  rel,  adalah  pemisah  yang  terpasang  disisi rel.
o Pemisah  kabel,  adalah  pemisah  yang  terpasang disisi kabel.
o Pemisah seksi, adalah pemisah yang terpasang pada suatu  rel  sehingga  rel  tersebut  dapat  terpisah menjadi dua seksi.
o Pemisah  tanah,  adalah  pemisah  yang  terpasang pada penghantar atau kabel untuk  menghubungkan ke tanah.

## 2.4. Busbar
Busbar  adalah  batangan  tembaga  berbentuk  rel yang merupakan komponen penting dalam suatu instalasi listrik  pembangkit  maupun  instalasi  gardu.  Fungsi busbar  adalah  serandang  hubung  dan  penampung  beban listrik  dari  sumber  (pembangkit)  untuk  disalurkan  ke jaringan  Tegangan  Menengah  (TM)/Tegangan  Rendah melalui penyulang ( Feeder ) yang ada.
Menurut  konstruksi  pemasangan  Busbar  pada
PHB, ada dua tipe pemasangan Busbar yaitu:
1. Tipe tertutup ( Close Type ) Tipe tertutup ini banyak digunakan dan dikembangkan  saat  ini  di  pembangkitan  atau  digardu induk  yang  area  kerjanya  tidak  luas,  biasanya  dipasang di  lemari  hubung  bagi  kubikel  kerena  bentuknya  yang sederhana dengan konstruksi pemasangan yang sederhana  konstruksi  pemasangan  praktis  dan  lebih aman,  sebab  setiap  lemari  PHB  (perlengkapan  hubung bagi)  dilengkapi  dengan  penataan  system  interlock dimana  saklar  pentanahannya  terdapat  didalam  PHB tersebut.
2. Tipe terbuka ( Open Type )
Busbar  pada  tipe  terbuka  ini  banyak  dijumpai digardu  sel  atau  gardu  open  type,  dimana  semua peralatan  termasuk  rel  pengumpul  (busbar)  kelihatan secara  visual.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semua peralatan  yang  terpasang  memerlukan  tempat  tersendiri sehinga membutuhkan area yang luas untuk tipe terbuka ini.  Oleh  karena  keadaan  terbuka  tersebut  sehingga bagian-bagian  yang  bertegangan  dari  PHB  ini  yang membahayakan  operator  nya,  untuk  mengatasi  hal tersebut  maka  pada  PHB/  Gardu  terbuka  selalu  diberi pagar  dan  tanda  rambu  keselamatan  kerja  untuk membatasi  daerah  berbahaya  dan  memperingatkan kepada semua petugasagar lebih berhati-hati.

## 2.5. Sistem pembagian dengan Rel
2.5.1. Rel Tunggal
Dengan Rel Tunggal pada konstruksi PHB gunanya untuk  menyalurkan  arus  dari  sumber  ke  satu  atau beberapa  penyulang,  ditunjukan    pada  Gambar  1. Kelebihan dari sistem rel tunggal:
o Sirkit lebih sederhana.
o Mudah pengerjaannya.
o Material lebih sedikit.
o Biaya lebih murah.
o Pemeliharaan lebih mudah.

## Sumber : Yon Rijono, 1997

## Gambar 1. Rel Tunggal

## 2.5.2. Rel Ganda
Dengan  Rel  Ganda  yaitu  dari  generator  ke  rel dengan  menggunakan  dua  buah  rel  untuk  dibagikan  ke beberapa penyulang. Sistem ini lebih handal dibandingkan  dengan  sistem  rel  tunggal,  ditunjukan
pada Gambar 2. Keuntungan dari sistem rel ganda: o Bisa menampung lebih banyak penyulang.
o Dengan sistem rel ganda, keadalannya cukup baik. o Dapat melokalisasi gangguan dengan adanya 2 rel. o Pemeliharaannva mudah .
Sumber : Yon Rijono, 1997

## Gambar 2. Rel Ganda

## 2.5.3. Rel U/I
Dengan  sistem  rel  U/I  yaitu  suatu  sistem  dengan konstruksi rel  menyerupai  huruf  U dan I dan  system ini dimungkinkan  untuk  penyambungan  penyulang  dari beberapa  arah  sehingga  lebih  menghemat  pemakaian kabel  dan  material  yang  lainnya,  ditunjukan  pada Gambar 3. Keuntungan sistem rel U/I:
o Keandalan  cukup  tinggi  karena  dapat  lebih  dari  1 penyulang.
o Penyaluran ke berbagai arah mudah.
o Hemat  material  kabel  karena  bisa  mengambil penyulang dari rel terdekat.

## Sumber : Yon Rijono, 1997

## Gambar 3. Rel U/I

## 2.6. Sistem Distribusi 20 KV
Keluaran  dari  Trafo  Daya  dikumpulkan  dulu  pada busbar  20  KV  di  kubikel  di  Gardu  Induk  untuk kemudian  didistribusikan  melalui  beberapa  Penyulang 20  KV  ke  konsumen  dengan  jaringan  berupa  Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) atau Saluran Kabel Tegangan  Menengah  (SKTM).  Khusus  SUTM,  jaringan bisa  ditarik  sepanjang  puluhan  sampai  ratusan  km termasuk  percabangannya  dan  biasanya  ada  diluar  kota besar.  Seperti  diketahui,  apalagi  di  Indonesia,  jaringan
dengan konduktor telanjang yang digelar di udara bebas banyak  mengandung  resiko  terjadi  gangguan  hubung singkat  fasa-fasa  atau  satu  fasa-tanah.  Disepanjang jaringan  SUTM  terdapat  percabangan  yang  dibentuk didalam  Gardu  Distribusi  atau  Gardu  Tiang.  Sementara jaringan SKTM relatif lebih pendek dan berada didalam kota besar dengan jumlah gangguan yang relatif sedikit. Bila terjadi gangguan itu biasanya pada sambungan yang akan merupakan gangguan permanen.

## 2.6.1. Cubikel 20 KV di Gardu Induk
Cubikel  20  KV  yang  terpasang  di  Gardu  Induk PLN dibuat oleh beberapa pabrikan yang biasanya sudah lulus dalam pengujian jenis  yang dilakukan  LMK (PLN JASTEK).
Indeks proteksi dari cubikel ini juga sudah menjadi pertimbangan  PLN  dalam  memilih  cubikel  yang  akan dipakai,  namun  dalam  pemasangannya  di  Gardu  Induk atau di Gardu Distribusi, penjagaan atas Indeks proteksi kubikel  ini  sering  terabaikan,  sehingga  berakibat mempercepat  terpolusinya  peralatan  didalam  kubikel setelah beroperasi beberapa waktu, kubikel 20 KV yang demikian  dapat  menimbulkan  masalah  yang  serius dimana  polusi  didalam  cubikel  dapat  menurunkan ketahanan  isolasi  dari  isolator  penyangga  rel  didalam cubikel misalnya terpolusi partikel garam (untuk cubikel yang dipasang dekat pantai), atau terpolusi partikel kimia yang menjembatani terjadinya flashover (hasil pemanasan  bahan  isolasi  kabel  akibat  terminasi  yang tidak  baik  atau  lokasi  cubikel  di  Gardu  Induk  yang berdekatan dengan suatu pabrik) dan lain-lain.
Kalau  pengotoran  permukaan  isolator  didalam cubikel  20  KV  itu  terjadi,  maka  transient  over  voltage akibat  pemutusan  arus  gangguan  oleh  PMT  penyulang atau saat terjadi gangguan satu fasa ke tanah di jaringan, walaupun  tegangan  transient  itu  tidak  terlalu  tinggi, sudah dapat membuat flashover didalam cubikel.

## 2.6.2. Konstruksi Cubikel 20 KV
Secara  umum,  konstruksi  cubikel  20  KV  yang terpasang di instalasi PLN ditunjukan pada Gambar 4.
Sumber : A. Arisminandar, 1999
Gambar 4. Konstruksi Cubikel 20kV
Biasanya  partikel  yang  membuat  polusi  didalam kubikel  masuk  melalui  lubang  antara  kabel  duct  dan ruang  bagian  dalam  kubikel  ( cable  gland )  yang  tidak tertutup  rapat  sejak  awal  pemasangannya,  sehingga mempercepat  proses  penumpukan  partikel  tertentu dipermukaan  isolator  di  dalam  kubikel.  Demikian  pula bila  terminasi  kabel  kurang  baik,  pemanasan  dan  peng- uapan  bahan  isolasi  kabel  juga  akan  mengotori  per- mukaan isolator penyangga rel melalui lubang ini.

## 2.6.3. Gangguan di Cubikel
Secara normal gangguan di Penyulang 20 KV akan dideteksi  oleh  relai  proteksi  di  Penyulang  tersebut  dan mentripkan  PMTnya,  kalau  kondisi  cubikel  dalam keadaan  normal.  Kondisi  tidak  normal  yang  dapat membuat  gangguan  di  penyulang  20  KV  berkembang menjadi  gangguan  di  cubikel  20  KV  di  Gardu disebabkan sebagai berikut:
1. Kelemahan di terminasi kabel
Terminasi  kabel  yang  buruk  kondisinya  bisa menyebabkan  panas,  sehingga  bahan  isolasi  kabel  bisa menguap  mengotori  ruang  dan  permukaan  isolator penyangga rel didalam kubikel. Pada kondisi ini, kubikel yang beroperasi dengan tegangan nominal sudah menjadi rawan  terjadi  flash  over  apalagi  disulut  dengan terbangkitnya tegangan lebih transient.
2. Sambaran petir di jaringan distribusi
Petir  yang  menyambar  di  jaringan  distribusi menghasilkan  gelombang  berjalan  yang  akan  sampai  ke cubikel.  Biasanya  dan  memang  seharusnya,  cubikel diamankan  terhadap  tegangan  surja  petir  oleh  arrester yang  dipasang  di  pangkal  kabel  penyulang.  Sehingga tegangan  residu  (kira-kira  70-80  KV)  yang  lolos  ke cubikel  masih  dapat  ditahan  oleh  bahan  isolasi  didalam cubikel.
Tetapi  untuk  kondisi  cubikel  yang  isolatornya terpolusi  atau  karena  pemanasan  dan  polusi  dari penguapan  bahan  isolasi  di  ruang  kubikel  akibat terminasi  kabel  yang  buruk,  dengan  tegangan  residu (setelah tegangan surja petir di chop oleh arrester)  yang lolos  keda-lam  cubikel,  flashover  bisa  terjadi  juga didalam cubikel tersebut.
3. Tegangan lebih transient saat switching off PMT dan saat gangguan satu fasa ketanah
Pada  proses  pemutusan  arus  gangguan  oleh  PMT, akan selalu membangkitkan tegangan lebih yang sifatnya sesaat (transient).

## Sumber : Kuwahara, 1982

## Gambar 5. Tegangan transient saat pemutusan arus
Sebab  lain  yang  menghasilkan  kenaikan  tegangan yang cukup cepat yang juga dalam orde switching adalah kenaikan fasa yang sehat sewaktu terjadi gang-guan satu fasa  ketanah  (ditunujkan  pada  Gambar  5).  Ditunjukan pada Gambar 5 dan 6 adalah  ilustrasi kenaikan tegangan transient setelah pemutusan arus gangguan, dan kenaikan tegangan mendadak pada fasa yang sehat saat gangguan tanah yang tidak berlanjut dengan gangguan berikutnya.
Tingginya  tegangan  transient  ini  pada  dasarnya dapat  ditahan  oleh  peralatan  instalasi  di  kubikel,  namun untuk kondisi kubikel yang terpolusi, tegangan transient akibat pemutusan arus oleh PMT atau kenaikan tegangan mendadak  fasa  sehat  sewaktu  gangguan  satu  fasa  ke tanah, bisa membuat flashover didalam kubikel.

## Sumber : Kuwahara, 1982
Gambar 6. Tegangan Transient fasa sehat ke tanah saat gangguan
3. METODOLOGI
3.1. Tipe Penelitian
Berdasarkan  permasalahan,  penulisan  ini  bersifat eksperimental  yang  akan  dibuktikan      berdasarkan  teori pendukung.

## 3.2. Faktor Penelitian dan Lokasi Penelitian
Faktor-faktor  yang  ditinjau  dalam  menentukan desain  sistim  double  busbar  yang  merupakan  variabel dalam penelitian ini adalah :
a) Kebutuhan tenaga listrik bagi pelanggan.
b) Peningkatan keandalan sistim.
c)
d) Jenis busbar 20 KV
Penelitian  ini  berlokasi  di  Pusat  Listrik  Poka  kota Ambon

## 3.3. Metode Pengumpulan Data
Metode  yang  digunakan  dalam  pembahasan penulisan ini adalah :
1). Metode Literatur
Metode  literatur  yaitu  mengadakan  studi  dari  buku, majalah,  internet  dan  sumber  bahan  pustaka  atau informasi  lainnya  yang  berkaitan  dengan  penulisan yang disusun.
2). Metode Analisa
Metode  ini  dilakukan  dengan  menganalisa  Single Line  Diagram  yang  ada  pada  Gardu  Hubung  (GH) Poka.
3). Metode Diskusi Metode  ini  dilakukan  dengan  cara  melakukan diskusi  dengan  pihak-pihak  yang  mengetahui  dan berilmu tentang karya tulis yang disusun.
Dari  metode  peneltian  ini  diambil  pra-anggapan (hipotesis) awal bahwa jika terjadi gangguan pada salah satu  Busbar  20  KV  yaitu  GMT  20  KV  Busbar  akan berakibat sangat besar karena mesin GMT unit 1, 2 dan 3 tidak  dapat  dioperasikan.  Selain  itu  sebagian  besar penerangan  central  Pusat  Listrik  Poka  terhubung  pada Busbar ini.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Single Line Diagram Gardu Hubung (GH) Poka
4.1.1. Gangguan Di GMT 20 KV Busbar
Bila  terjadi  gangguan  di  GMT  20  KV  busbar ditunjukan pada Gambar 7,  maka:
o Pemakaian  Sendiri  (P.S)  GMT  seperti  separator, elektromotor, radiator, pompa-pompa yang terhubung  ke  GMT  20  KV  busbar  tidak  dapat difungsikan.
o Pemakaian  Sendiri  (P.S)  untuk  penerangan  sentral PLTD Poka akan padam.
o Mesin GMT A 420 -14 unit 1, 2 dan 3 tidak dapat dioperasikan.

## Sumber : Penulis, 2010
Gambar 7. GMT 20 KV Busbar Pada Gardu Hubung Poka
4.1.2. Gangguan Di CAT 20 KV Busbar
Bila  terjadi  gangguan  di  CAT  20  KV  busbar ditunjukan pada Gambar 8,  maka:
o Pemakaian  Sendiri  (P.S)  CAT  seperti  separator, electromotor, radiator, pompa-pompa yang terhubung  ke  CAT  20  KV  busbar  tidak  dapat difungsikan.
o Mesin  CAT  3616  unit  4  dan  5  tidak  dapat dioperasikan.

## Sumber : Penulis, 2010
Gambar 8. CAT 20 KV Busbar Pada GH Poka
4.1.3. Gangguan Di ABC 20 KV Busbar
Bila  terjadi  gangguan  di  ABC  20  KV  busbar
ditunjukan pada Gambar 9, maka: o Pemakaian  Sendiri  (P.S)  ABC  seperti  separator, electromotor, radiator, pompa-pompa yang terhubung  ke  ABC  20  KV  busbar  tidak  dapat difungsikan.
o Mesin  ABC  12-VDZC  unit  6  dan  7  tidak  dapat dioperasikan.

## Sumber : Penulis, 2010
Gambar 9. ABC 20 KV Busbar Pada GH Poka
4.2. Rancangan  Sistem  Single  Line  Diagram  Gardu
Hubung Poka
Untuk mengatasi dan mengantisipasi bila gangguan-gangguan  yang  disebutkan  diatas,  membuat rancangan  sistem  GH  Poka  yang  lebih  handal. Khususnya apabila terjadi gangguan di salah satu busbar 20 KV.

## 4.2.1. Bila  Terjadi  Gangguan  Di  GMT  20  KV Busbar
Bila  terjadi  gangguan  di  GMT  20  KV  busbar  kita dapat  memanufer  di  Gardu  Hubung  (GH)  Poka  dengan memasukan  Coupling  (1)  agar  pemakaian  sendiri  (P.S) dan  generator  GMT  yang  terhubung  ke  GMT  20  KV busbar  dapat  menggunakan  busbar  lain  yaitu  CAT  20 KV  busbar  dan  ABC  20  KV  busbar.  Dengan  begitu pemakaian  sendiri  dan  GMT  unit  1,  2  dan  3  dapat difungsikan, ditunjukan pada Gambar 10.

## 4.2.2. Bila Terjadi Gangguan di CAT 20 KV Busbar
Bila  terjadi  gangguan  di  CAT  20  KV  busbar  kita dapat  memanufer  di  GH  Poka  dengan  memasukan Coupling (2) agar pemakaian sendiri (P.S) dan generator CAT  yang  terhubung  ke  CAT  20  KV  busbar  dapat menggunakan busbar lain yaitu GMT 20 KV busbar dan ABC  20  KV  busbar.  Dengan  begitu  pemakaian  sendiri dan  CAT  unit  4  dan  5  dapat  difungsikan,  ditunjukan pada Gambar 11.

## 4.2.3. Bila Terjadi Gangguan Di ABC 20 KV Busbar
Bila  terjadi  gangguan  di  ABC  20  KV  busbar  kita dapat  memanufer  di  GH  Poka  dengan  memasukan Coupling (3) agar pemakaian sendiri (P.S) dan generator ABC  yang  terhubung  ke  ABC  20  KV  burbar  dapat menggunakan busbar lain yaitu CAT 20 KV busbar dan GMT  20  KV  busbar.  Dengan  begitu  pemakaian  sendiri dan  ABC  unit  6  dan  7  dapat  difungsikan.  Ditunjukan pada Gambar 12.

## Sumber : Penulis, 2010
Gambar 10. Rancangan GMT 20 KV Busbar
Sumber : Penulis, 2010
Sumber : Penulis, 2010
Gambar 12. Rancangan ABC 20 KV Busbar
5. PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan  penulisan  yang  telah  diuraikan  maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Rancangan  sistem  single  line  diagram  Gardu Hubung (GH) Poka dapat membuat sistem GH Poka menjadi  lebih  handal  pada  saat  terjadi  gangguan  di salah satu Busbar 20 KV.
2. Bila  terjadi  gangguan  di  salah  satu  Busbar  20  KV pada    GH  Poka  akan  sangat  mengganggu  sistem distribusi  dan  menurunkan  keandalan  sistem  GH
Poka.

## 5.2. Saran
Untuk  mendapatkan  hasil  yang  rancangan  yang baik maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :
1. Perlu  adanya  kajian  khusus  mengenai  peningkatan keandalan sistem Gardu Hubung (GH) poka dengan cara Double Busbar sesuai dengan kondisi yang ada di  PLTD  Poka  baik  dari  segi  keandalan,  biaya  dan lahan kubikel.
2. Perlu  adanya  perubahan  pada  penempatan  KWH meter dimana KWH meter sistem penerangan PLTD terpisah  dengan  KWH  meter  pemakaian  sendiri
(P.S).
3. Perlu  adanya  pengecekan  dan  pemeliharaan  rutin (maintenance periodic) pada cubikel-cubikel dengan pengawasan dan kontrol yang ketat untuk mengurangi  terjadinya  gangguan  dan  kerusakan Busbar 20 KV.

## DAFTAR PUSTAKA
Yon  Rijono,  1997, Dasar  Teknik  Tenaga  Listrik ,
Penerbit Andi, Jogjakarta.
A.  Arismunandar,  1999, Jaringan  Distribusi  Listrik  I ,
Penerbit Angkasa Bandung. Kuwahara  S,  1982, Buku  Pegangan  Teknik  Tenaga
Listrik Saluran Transmisi , Penerbit PT. Pradnya
Paramita, Jakarta. Madhava T. S, 1980, Electrical Power Transfer System ,
Penerbit Khana, New Dehli.
Soeparno  dan  A.  Rida  Ismu,    1997, Teknik  Listrik  2 , Penerbit Angkasa, Bandung.