Abstrak - Ketidakseimbangan  beban  pada  suatu sistem jaringan  distribusi  tenaga  listrik  selalu  terjadi,  dan  penyebab ketidakseimbangan  tersebut  adalah  pada  pengaturan  beban- beban  satu  fasa  pada  pelanggan  jaringan  tegangan  rendah. Akibat  ketidakseimbangan  beban  tersebut  muncul  arus  pada netral  trafo.  Arus  yang  mengalir  pada  netral  trafo  ini menyebabkan  terjadinya  losses  (rugi-rugi),  yaitu  losses  akibat adanya  arus  netral  pada  penghantar  netral  trafo  penyaluran energi listrik  pada sistem  distribusi dimana susut tegangan akan mempengaruhi  penyaluran  energi  listrik  kepada  konsumen dimana  jika  terjadi  susut  tegangan  pada  sistem  distribusi  maka energi  listrik  yang  akan  disalurkan  kepada  konsumen  akan menjadi  tidak  standar  lagi  sesuai  dengan  SPLN  no.  72  tahun 1987,  dimana  jatuh  tegangan  yang  diperbolehkan  dalam penyaluran  distribusi  hanya  boleh  sebesar  5%  untuk  jaringan udara  SKTM  sebesar  2%,  maka  itu  perlu  adanya  perhitungan dan penelitian untuk permasalahan jatuh tegangan dalam bentuk persen (%), sehingga dalam penyampaian aliran listrik terhadap konsumen  menjadi  terpenuhi  sesuai  dengan  standart  yang  telah ditetapkan.
Analisa  pada  penulisan  tugas  akhir  ini  adalah mencakup  sejauh  mana  besar  jatuh  tegangan    di  daerah  Rayon Kota  Palu,  mengingat  penyulang  yang  tersebar  merupakan penyulang  lama.  berdasarkan  data    tahunan  dari  2009  sampai 2013.  Dimana  dikatahui  terdapat  banyak  permasalahan  dan kendala yang dihadapai oleh PT. PLN cabang Palu salah satunya jatuh  tegangan  yang  terjadi  pada  Penyulang  yang  terdapat  di Rayon kota yang di dukung 1 GI (Gardu Induk )  yaitu GI Talise.
Kata  Kunci:  Distribusi,  Jatuh  Tegangan,  Ketidakseimbangan Beban, Rugi Daya
Abstract - Load imbalance in a power distribution network system  is  always  the  case,  and  the  cause  of  the  imbalance  is  the setting  of  single  phase  loads  on  low  voltage  network  subscribers. Due  to  the  load  imbalance  appears  on  the  neutral  current transformer.  The  current  flowing  in  the  transformer  neutral  is causing  losses  (losses),  ie  losses  due  to  neutral  currents  in  the neutral  conductor  of  the  electrical  energy  distribution  transformer in the distribution system where the shrinkage stress will affect the distribution  of  electrical  energy  to  consumers  in  which  case  the voltage  losses  in  the  distribution  system  the  electrical  energy  that will  be  distributed  to  consumers  would  be  no  longer  standard  in accordance  with  SPLN  no.  72  in  1987,  in  which  the  voltage  drop allowed  in  the  distribution  of  distribution  may  only  be  5%  for  air network SKTM by 2%, then the need for calculations and research for  voltage  drop  problems  in  the  form  of  percent  (%),  resulting  in the  delivery  of  electricity  to  consumers  be  fulfilled  in  accordance with the standards that have been set.
Analysis in this thesis is include the extent to which large voltage  drop  in  the  Rayon  of  Palu,  given  the  scattered  feeders  are long  feeders.  based  on  annual  data  from  2009  to  2013.  Where dikatahui there are many problems and obstacles faced by
PT. PLN branch Palu one voltage drop occurs in the feeders located in the city Rayon supported 1 GI (substation), namely GI Talise.
Keywords:  Distribution,  Load  imbalance,  Losses  Voltage,  Power losses

## I. PENDAHULUAN
Kebutuhan  masyarakat  akan  energi  listrik  terus meningkat  seiring  dengan  meningkatnya  gaya  hidup  dan peralatan yang dipakai. Kondisi ini mensyaratkan ketersediaan energi  listrik  yang  efisien  dan  berkualitas.  Efisien  dalam pengertian  energi  yang  diproduksi  dapat  digunakan  secara makasimal  oleh  pelanggan  atau  tidak  mengalami  kehilangan energi pada jaringan maupun peralatan listrik seperti trafo.
Kehilangan  energi  perlu  diprediksi  dan  diantisipasi agar terjadi dalam batas normal dan wajar.Apabila pembangkit tenaga  listrik  sangat  jauh  dari  konsumen,  maka  digunakan sistem  transmisi  dan  distribusi  untuk  dapat  menyalurkan  daya listrik kekonsumen. Rugi – rugi energi atau jatuh tegangan itu sendiri  adalah  energi  yang  hilang  karena  ada  tekanan  atau resistansi  dari  sistem  jaringan  dan  transformator.  Jatuh tegangan merupakan kehilangan energi yang sama sekali tidak mungkin dihindari.
Perusahaan  umum  listrik  negara  adalah  satu perusahaan  yang  diberi  wewenang  oleh  pemerintah  untuk menangani  masalah  kelistrikan,  Kerugian  atau  daya  yang hilang  dapat  mempengaruhi  keseimbangan  beban  yang mengalir,  dan  kerugian  yang  sering  dihadapi  oleh  masyarakat kota  Palu  adalah  seringnya  terjadi  pemadaman,  mengingat sistem  jaringan  pada  Kota  Palu  merupakan  jaringan  yang cukup  lama  seiring  perkembangan  ekonomi  kota  perlu peninjaunan  atau  analisa  kemampuan  jaringan  yang  berada pada kota Palu.
Dasar  inilah  sehingga  penulisan  mengkaji  dan Menganalisa  rugi-rugi  daya  yang  terjadi  pada  distribusi  di PT. PLN Palu .

## II. LANDASAN TEORI
Sistem  Distribusi  merupakan  bagian  dari  sistem tenaga listrik. Sistem distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga  listrik  dari  sumber  daya  listrik  besar  ( Bulk  Power Source )  sampai  ke  konsumen.  Jadi  fungsi  distribusi  tenaga listrik  adalah;  1)  pembagian  atau  penyaluran  tenaga  listrik  ke beberapa  tempat  (pelanggan),  dan  2)  merupakan  sub  sistem tenaga  listrik  yang  langsung  berhubungan  dengan  pelanggan,

## Analisa Rugi – Rugi Daya Pada Jaringan Distribusi Di PT. PLN Palu
Nolki Jonal Hontong,Maickel Tuegeh ST. MT., Lily.S. Patras ST. MT. Jurusan Teknik Elektro-FT. UNSRAT,  Manado-95115, Email. nolki.path@yahoo.com
karena catu daya pada pusat-pusat beban (pelanggan) dilayani langsung melalui jaringan distribusi.
Tenaga  listrik  yang  dihasilkan  oleh  pembangkit tenaga  listrik  besar  dengan  tegangan  dari  11  [kV]  sampai  24 [kV]  dinaikan  tegangannya  oleh  gardu  induk  dengan transformator penaik tegangan menjadi 70 [kV] ,154 [kV], 220 [kV]  atau  500  [kV]  kemudian  disalurkan  melalui  saluran transmisi. Tujuan menaikkan tegangan ialah untuk memperkecil  kerugian  daya  listrik  pada  saluran  transmisi, dimana dalam  hal ini kerugian daya adalah sebanding dengan kuadrat arus yang mengalir (I 2 .R).

## A. Pengelompokan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
Untuk  kemudahan  dan  penyederhanaan,  jaringan distribusi dibagi menjadi beberapa bagian
Bagian pembangkitan ( Generation ).
Bagian penyaluran ( Transmission Bagian Distribusi Primer Di dalam bangunan pada beban/konsumen
Berdasarkan  gambar  1  pembatasan-pembatasan  tersebut, maka  diketahui  bahwa  porsi  materi  sistem  distribusi  adalah daerah III dan daerah IV, yang pada dasarnya diklasifikasikan menurut beberapa cara, bergantung dari segi apa klasifikasi itu dibuat.
Gambar 1. Pengelompokan Tegangan Sistem Tenaga Listrik

## B.     Gardu induk
GI  atau  Gardu  Induk  adalah  suatu  instalasi  listrik yang  dikhususkan  untuk  tegangan  tertentu  mulai  dari  TET (Tegangan  Extra  Tinggi),  TT  dan  TM.  Secara  umum  gardu induk terdiri dari bangunan, peralatan – peralatan dan fasilitas –  fasilitas  lain.  Gardu  induk  berfungsi  untuk  menerima  daya listrik  dari  jaringan  transmisi/sub  transmisi  dan  menurunkan tegangan menjadi tegangan distribusi primer (JTM). Jadi pada bagian ini terjadi penurunan tegangan tinggi atau pun tegangan extra tinggi ke tegangan menengah 20 [kV].

## C. Jaringan Sistem Distribusi Primer
Sistem distribusi primer digunakan untuk menyalurkan  tenaga  listrik  dari  gardu  induk  distribusi  ke pusat-pusat  beban.  Sistem  ini  dapat  menggunakan  saluran udara, kabel udara, maupun kabel tanah sesuai dengan tingkat keandalan  yang  diinginkan  dan  kondisi  serta  situasi lingkungan.  Saluran  distribusi  ini  direntangkan  sepanjang daerah  yang  akan  di  suplai  tenaga  listrik  sampai  ke  pusat beban.  Terdapat  bermacam-macam  bentuk  rangkaian  jaringan distribusi primer diantaranya.

## Jaringan Radial
Bila  antara  titik  sumber  dan  titik  bebannya  hanya terdapat satu saluran (line), tidak ada alternatif saluran lainnya. Bentuk jaringan ini merupakan bentuk dasar, paling sederhana dan  paling  banyak  digunakan.  Dinamakan  radial  karena saluran ini ditarik secara radial dari suatu titik yang merupakan sumber  dari  jaringan  itu,dan  dicabang-cabang  ke  titik-titik beban yang dilayani.

## Jaringan Loop
Bila  pada  titik  beban  terdapat  dua  alternatif  saluran yang  berasal  dari  lebih    satu  sumber.  Jaringan  ini  merupakan bentuk  tertutup,  disebut  juga  bentuk  jaringan  "loop".  Susunan rangkaian  penyulang  membentuk  ring,  yang  memungkinkan titik  beban  dilayani  dari  dua  arah  penyulang,  sehingga kontinyuitas  pelayanan  lebih  terjamin,  serta  kualitas  dayanya menjadi  lebih  baik,  karena  rugi  tegangan  dan  rugi  daya  pada saluran menjadi lebih kecil.

## Jaringan NET
Jaringan  Distribusi  Jaring-Jaring(NET)Merupakan gabungan  dari  beberapa  saluran  mesh,  dimana  terdapat  lebih dari  satu  sumber  sehingga  berbentuk  saluran  interkoneksi. Jaringan  ini  berbentuk  jaring-jaring,  kombinasi  antara  radial dan loop.

## Jaringan Spindle
Jaringan  ini  merupakan  jaringan  distribusi  primer gabungan  dari  struktur  radial  yang  ujung-ujungnya  dapat disatukan  pada  gardu  hubungdan  terdapat  penyulang  ekspres. Penyulang  ekspres  ( express  feeder )  ini  harus  selalu  dalam keadaan bertegangan, dan siap terus menerus untuk menjamin bekerjanya  sistem  dalam  menyalurkan  energi  listrik  ke  beban pada saat terjadi gangguan atau pemeliharaan. Dalam keadaan normal tipe ini beroperasi secara radial.

## D.  Faktor  –  faktor  Yang  Mempengaruhi  Penyaluran  pada SUTM
Penyaluran  daya  listrik  dari  pembangkit  sampai  ke konsumen  melalui  suatu  sistem  penyaluran  yang  panjang, terdapat  parameter–parameter  yang  mempengaruhi  besaran
tenaga  listrik  yang  diterima.  Adapun  yang  mempengaruhi sistem  penyaluran  daya  listrik  pada  saluran  udara  tegangan menengah adalah sebagai berikut.

## Pengaruh eksternal
Pengaruh  ekstenal  adalah  pengaruh  lingkungan  yang sering  mengakibatkan  terjadinya  gangguan  –  gangguan  pada sistem  sehingga  menyebabkan  pemadaman  listrik,  tingkat tegangan  yang  menurun,  serta  ayunan  tegangan  yang diakibatkan oleh faktor alam seperti angin, gempa bumi, badai dan gunung meletus. Sedangkan pengaruh hewan dan manusia terjadi  perusakan  alam  seperti  penebangan  pohon  didekat jarring listrik.

## Pengaruh Internal
Pengaruh internal adalah pengaruh yang dialami oleh saluran  listrik  tegangan  menengah  akibat  dari  kondisi penyaluran tenaga listrik. pengaruh internal dapat menyebabkan terjadi perubahan listrik yang dikirim dari pusat pembangkitan  ke  konsumen  tenaga  listrik.  Sehingga  untuk memperbaiki perlu dikompensasi dengan peralatan – peralatan bantu  distribusi.  Pengaruh  pengaruh  internal  yang  dimaksud adalah resistansi, induktansi, dan kapasitansi Resistansi
Resistansi penghantar berpengaruh dominan terhadap saluran  udara  tegangan  menengah  20  [kV],  yaitu  diakibatkan oleh  resistansi  yang  dimiliki  oleh  material  penghantar.  Pada penghantar  tertentu  resistansi  yang  baik,  sehingga  jika digunakan sebagai bahan penghantar akan sangat baik, karena rugi  –  rugi  akibat  penghantar  yang  kecil  namun  untuk dipergunakan  sebagai  penghantar  jaring  listrik  membutuhkan material  yang  banyak  sehingga  tidak  ekonomis,  sebagai alternatif  dipakai  penghantar  alumunium  dan  tembaga  yang perbandingan  secara  langsung  dengan  panjang  saluran,  makin panjang  saluran,  maka  makin  besar  pengaruh  yang  tidak dikompensasi  dengan  peralatan  lain  kecuali  dengan  pengganti jenis dan penampang penghantar.

## Induktansi
Pengaruh  induktansi  pada  panjang  jarring  tenaga listrik  adalah  akibat  dari  penghantar  yang  diberi  aliran  listrik sehingga  terjadi  saling  mempengaruhi  antara  penghantar  itu sendiri.  Apabila  penghantar  dialiri  arus  listrik,  maka  besar tegangan yang ditimbulkan adalah akibat dari perubahan fluks magnetik  yang  terjadi.  Induktansi  yang  ditimbulkan  oleh penghantar  tersebut  merupakan  jumlah  fluks  yang  timbul (fluks gandeng) per satuan dalam penghantar.

## Kapasitansi
Pengaruh kapasitansi pada saluran tenaga listrik dapat didefinisikan  sebagai  muatan  –  muatan  antara  dua  penghantar per  satuan  beda  potensial.  Pengaruh  kapasitansi  antara  dua penghantar  dengan  netral  (bumi)  untuk  jarak  saluran  yang panjang  sangat  mempengaruhi  besaran  perubahan  tenaga listrik sehingga dapat dikompensasi dengan melakukan metode transposisi.

## E. Daya
Pada  sistem  tenaga  listrik  terdapat  perbedaan  antara daya  atau  kekuatan  ( power )  dan  energi;  energi  adalah  daya dikalikan  waktu  sedangkan  daya  listrik  merupakan  hasil perkalian  tegangan  dan  arusnya,  dengan  satuan  daya  listrik yaitu  watt  yang  menyatakan  banyaknya  tenaga  listrik  yang
mengalir  per  satuan  waktu  [Joule/s].  Daya  listrik  [P]  yang dihasilkan  oleh  arus  listrik  [i]  pada  tegangan  [v]  dinyatakan dengan persamaan (1).
v i P   (1)
dimana,
P
=  daya [watt] i
=  arus [ampere]
v
=  tegangan [V]
Dalam sistem listrik arus bolak-balik, dikenal adanya 3 jenis daya untuk beban yang memiliki impedansi (Z), yaitu
Daya Aktif (P) Daya aktif ( Active Power ) disebut juga daya nyata yaitu daya  yang  dibutuhkan  oleh  beban.  Satuan  daya  aktif  adalah Watt dinyatakan dengan persamaan (2).
  Cos I V P Cos I V P L L        3 (2)

## Daya Reaktif (Q)
Daya  reaktif  adalah  daya  yang  timbul  akibat  adanya efek  induksi  elektromagnetik  oleh  beban  yang  mempunyai nilai  induktif  (fase  arus  tertinggal/lagging  atau  kapasitif  (fase arus  mendahului/leading).  Satuan  daya  reaktif  adalah  Var dinyatakan dengan persamaan (3).
  Sin I V Q Sin I V Q L L        3 (3)

## Daya Semu (S)
Pada beban impedansi (Z), daya semu adalah daya yang terukur  atau  terbaca  pada  alat  ukur.  Daya  semu  adalah penjumlahan  daya  aktif  dan  daya  reaktif  secara  vektoris. Satuan daya ini adalah VA dinyatakan dengan persamaan (4).
I V S   (4)
Hubungan  dari  ketiga  daya  diatas  (P,  Q,  S)  disebut segitiga daya. Gambar 2 merupakan dari segitiga daya.
Gambar 2. Segitiga Daya
Dari gambar diatas terlihat bahwa semakin besar nilai daya  reaktif  (Q)  akan  meningkatkan  sudut  antara  daya  nyata dan daya semu atau biasa disebut power factor Cosϕ. Sehingga daya yang terbaca pada alat ukur (S) lebih besar daripada daya yang sesungguhnya dibutuhkan oleh beban (P). Dimana,
 Cos I V
P    (5)  Sin
I V Q    (6)
I V
S  
(7)

## F. Tahanan Penghantar
Sebuah tahanan penghantar tergantung pada material, temperatur dan frekuensi. Keadaan fisik penghantar menetukan  besar  tahanan  arus  searah  (  DC  )  dari  penghantar. Yang  berbanding  lurus  dengan  tahanan  jenis  dan  panjang penghantar dan berbanding terbalik dengan luas penampang
A l dc R   (8)
dimana.
R dc
=   Tahanan dari kawat ρ
=   Tahanan jenis pada suhu 20 o C
=  0,0175 ohm mm 2 /m untuk tembaga
=   0,0287 ohm mm 2 /m untuk alumunium
l =   Panjang kawat
A
=  luas penampang
Secara  umum  kawat  –  kawat  penghantar  terdiri  dari kawat    pilin  untuk  menghitung  pengaruh  dari  pilin,  panjang kawat dikalikan 1,02 (2% dari faktor koreksi). Tahanan kawat berubah oleh temperatur dalam batas temperatur 10 o C sampai 100 o C, maka tembaga dan alumunium berlaku persamaan.
    1 2 1 1 2 1 t t R R t t t     (9)
dimana,
Rt 1 = Tahanan pada temperatur t 1 Rt 2
=Tahanan pada temperatur t 2 α t 1 =  Koefisien  temperatur  dari  tahanan  pada  temperatur t 1 o C
Jadi,
1 2 1 2 t T t T R R o o t t    (10) atau 1 2 1 2 t T t T R R o o t t   
(11)
dimana,
R t 2 =  Tahanan dc pada temperatur t 2 o C R t1 =  Tahanan dc pada temperatur t 1 o C T o =  Temperatur transisi bahan =  238,5 untuk tembaga dalam o C =  288,1 untuk alumunium dalam o C t 1 =  20 o C,  suhu  terendah  pada  penghantar  telanjang SUTM (SPLN87.1991)
t 2 =  60 o C,  Suhu  tertinggi  pada  penghantar  telanjang SUTM (SPLN87.1991)
Bila T o sama  dengan  temperatur  absolute  (273 o C), untuk  tembaga  yang  sempurna  ( purity )atau  kemurnian  100% maka temperatur dari tahanan pada suhu 20 o C. Misalnya untuk kawat.
Cu (100%) dengan  α 20 = 0,00393 (12) C T o o 5 , 234 20
00393 , 0 1          (13)
Hasilnya dapat dilihat pada tabel I.
Menghitung tahanan dari kawat telanjang ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya faktor efek kulit, dapat dipersamaankan.
2 t ac R x K R  Ω/Km (14)
dimana, R ac =  Tahanan AC pada frekuensi yang diketahui Rt 2 =  Tahanan dc pada temperatur t 2 o C K =  Faktor koreksi  ( 1,02 )

## G. Perhitungan Jatuh Tegangan
Perhitungan  jatuh  tegangan  pada  jaring  distribusi adalah selisih antara tegangan pangkal pengirim ( sending end) dengan  tegangan  pada  ujung  penerima  ( receiving  end). Jatuh tegangan  terjadi  karena  ada  pengaruh  dari  tahanan  dan reaktansi  saluran,  perbedaan  sudut  fasa  antara  arus  dan tegangan  serta  besar  arus  beban,  jatuh  tegangan  pada  saluran bolak–balik tergantung pada impedansi, beban, dan jarak.Suatu  sistem  arus  bolak–bolak,  besar  jatuh  tegangan dapat  dihitung  berdasarkan  pada  gambar  3  diagram  fasor tegangan  jaring  distribusi  sekunder.  Penurun  tegangan maksimum pada beban penuh, yang diperbolehkan dibeberapa titik pada jaring distribusi (SPLN 72  . 1987)SUTM = 5% dari tegangan  kerja  bagi  sistem  radial,  trafo  distribusi    =  3%  dari tegangan  kerja,  saluran  tegangan  rendah=  4%  dari  tegangan kerja  tergantung  kepadatan  beban,  sambungan  rumah  =  1% dari tegangan nominal.
Gambar 3. Diagram Fasor (sumber. Zuhal,1998. Dasar Teknik Tenaga Listrik
Dan Elektronika Daya)
Untuk jatuh tegangan dapat dihitung dengan pendekatan yaitu .
(15)
Jika .
L i i F S   . = Momen Beban ke – i
Maka.
(16)
Jika  nilai  induktansi  diabaikan  maka  jatuh  tegangan dapat dihitung dengan pendekatan yaitu.
(17)
dimana,
(%) V  =  Jatuh tegangan dalam  [%] S =  Daya yang disalurkan dalam  [VA] X =  Reaktansi saluran dalam [Ω/km] r
=  Resistansi saluran dalam [Ω/km]
l
=  Panjang penghantar dalam [km]
R  =  Faktor daya

## III.METODOLOGI PENELITIAN
Kota  Palu  yang  terletak  pada  Sulawesi  tengah. Dengan luas daerah 68.033,00 km persegi dan  wilayah lautan 189.408,00 km persegi. Dan  Penduduknya berjumlah 342.754 jiwa  (2012).  Secara  administratif  Sulawesi  Tengah  dibagi dalam  9  kabupaten,  1  kota  madya  dengan  85  kecamatan  serta 1300 desa dan 132 kelurahan 91.432 desa/kelurahan.Topografi wilayah daratan diklasifikasikan.
Lahan pertanian. 673.759 Ha (10,56%) Hutan lindung. 1.764.720 Ha (21,71%) Hutan suaka wisata. 604.780 Ha (9,49%) Hutan suaka tetap. 422.809 Ha (33,64%) Hutan produksi yang dapat dikonversi. 241.757 Ha (3,80%) Lahan pemukiman. 519.757 Ha (8,16%)
Berdasarkan elevasi (ketinggian) dataran di Sulawesi Tengah terdiri dari.
0-100 M = 20,2% 101-500 M = 27,2% 501-1000 M = 26,7% di atas 1001 M = 25,9%
Dalam  melayani  daerah  beban  sistem  tenaga  listrik Sulteng  terdiri  1buah  gardu  induk  yaitu  GI.  Talise,  dengan  7 GH  yaitu  GH  Tulip,  GH  Reflesia,  GH  Mawar,  GH  Anggrek, GH  Aster,  GH  Arwana,  GH  Matahari,  dengan  jumlah pelanggan yang tertera pada tabel III.

## Data Teknis
TABEL I. NILAI T o DAN α 1 UNTUK BAHAN KONDUKTOR STANDART
( Sumber . Hutauruk, S., 1993, Transmisi Daya Listrik)
TABEL II. DATA PENYULANG JARINGAN PRIMER 20 kV
Sumber . PT.PLN Persero Cabang Palu
TABEL III. DATA JUMLAH PELANGGAN TIAP PENYULANG
Sumber . PT.PLN Persero Cabang Palu
TABEL IV.DATA PENGHANTAR PENYULANG
Sumber. PT. PLN (Persero) Cabang Palu

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perhitungan Konduktor dan Resistansi
Berdasarkan  tabel  II  perhitungan  jatuh  tegangan  dengan menggunakan  persamaan  (15)  sebelumnya  perlu  diketahui harga  tahanan  ( R ),  GMD,  GMR,  reaktansi  (X)  menggunakan persamaan  (11).  Dimana  saluran  distribusi  yang  ada  didaerah Kota  Palu  menggunakan  konduktor  deng  tipe AAAC  (  All Alumunium Alloy Conductor ) dengan ukuran luas penampang 34mm 2 ,  50mm 2 , 70mm 2 , 120mm 2 , 150mm 2 berdasarkan tabel IV.
Untuk perhitungan tahanan jenis AAAC 70mm 2 2 0 2 0 . 1 2 t T t T R R t t    km R x R R t t t / 508 , 0 161 , 1 438 , 0 20 1 . 228 60 1 . 228 . 438 , 0 2 2 2      
Setelah  perhitungan    dilakukan,  untuk  mendapatkan  nilai  R ac dilakukan dengan faktor koreksi (K= 1.02), sebagai berikut.
R ac = K x 2 t R
= 1.02 x 0,508 = 0,518 Ω/m
Untuk  konduktor  jenis  AAAC  70  mm 2 dengan  jumlah urat  19  memiliki  nilai  α  =  0,758  jarak  antar  konduktor  (D  = 850 mm), A = 70 mm 2 dengan R ac = 0,36
Maka . X L = 314x2,52x10 -3
Dari Contoh perhitungan resistansi dan konduktor AAAC 70mm 2 didapatkan  juga  hasil  perhitungan  jenis  kawat  lainnya yang, antara lain seperti pada tabel V.

## B. Perhitungan Jatuh Tegangan
Dalam  pengolahan  data  atau  menghitung  jatuh  tegangan perlulah  kita  memasukan  nilai-  nilai  dari  Tahanan  pada  tabel VI  dan  menggunakan  persamaan  (15)  berikut  Perhitungan Penyulang  Tulip  antara  GH  sampai  P.40  dengan  jenis konduktor AAAC 70mm 2
Dengan  mengikuti  perhitungan  yang  serupa  dengan perhitungan  diatas,  maka  akan  didapatkan  hasil  perhitungan jatuh  tegangan  pada  Penyulang Tulip dapat  dipaparkan  dalam tabel V. Untuk total jatuh tegangan tiap penyulang bias dilihat pada tabel VII.

## TABEL V. HASIL PERHITUNGAN JATUH TEGANGAN DARI
TITIK TRAFO
Setelah  dikonversikan  terlihat  Penyulang  Anggrek memiliki  kerugian  daya  paling  besar,  mencapai  2.027  kVA pertahun.  Untuk  mengurangi  besarnya  jatuh  tegangan, digunakan  cara  dengan  mengganti  jenis  konduktor  dengan jarak yang cukup panjang. Seperti pada penyulang anggrek.
Jatuh  tegangan  antara  P.424  dan  P.334  dengan  jenis konduktor  AAAC  70mm 2 diganti  dengan  konduktor  AAAC 150mm 2
AAAC 70mm 2 P. 424 => P.334           % 0,52 3388 , 2 400 474 , 0 416 , 0 100
470 , 0 976 , 4
20 6 , 0 . 79 , 0 8 , 0 . 52 , 0 100 100 . . sin cos 2 1 2     
      V x x x L S V X R V n i i i  
Dari  hasil  perhitungan  yang  dilakukan  pada  tiap Penyulang  diperoleh  2  penyulang  yang  memiliki  jatuh tegangan  yang  cukup  signifikan  yaitu  penyulang  matahari 14,98% dan penyulang anggrek 25,65%,  berdasarkan standart Indonesia  jatuh  tegangan  diperbolehkan  hanya  10%  saja sedangkan untuk Internasional sebesar 5% saja.
Dari  hasil  perhitungan,  dikonversikan  lagi  dalam  bentuk rugi daya seperti di tabel VIII berikut ini.
TABEL  VI.  HASIL  PERHITUNGAN  NILAI  R  DAN  X L KONDUKTOR AAAC TEGANGAN 20kV
TABEL VII. JATUH TEGANGAN TIAP PENYULANG
TABEL VIII. KERUGIAN TIAP PENYULANG DALAM DAYA (kVA)
AAAC 150 mm 2        
  % 37 , 0
3388 , 2 400 456 , 0 192 , 0 100
470 , 0 976 , 4
20 6 , 0 . 76 , 0 8 , 0 . 24 , 0 100 100 . . sin cos 2 1 2  
    

## 
  
V x x x L S V X R V n i i i  
Dengan  mengikuti  perhitungan  yang  serupa  dengan perhitungan  diatas,  maka  dapat  mengurangi  5,81%  dari  total jatuh tegangan 25,46% pada penyulang Tulip.
Untuk mengetahui berapa besar kerugian dan penghematan  pada  penyulang  anggrek  dalam  bentuk  rupiah (Rp)  dapat  dihitung  dengan  nilai  jual  Rp  250,-/VA  mengikuti standart PLN.
25,46% = 2.027 kVA
= 2.027.000 VA x 250 = Rp. 506.750.000,- 19.65% = 1.531 kVA = 1.531.000 VA x 250 = Rp. 382.750.000,- Total penghematan = 506.750.000 – 382.750.000 = Rp. 124.000.000,-
Bila dilakukan pergantian konduktor bisa menghemat biaya hingga Rp. 124.000.000,-

## V. KESIMPULAN
Setelah  melakukan  penelitian  dan  perhitungan  terhadap jalur distribusi ditemukan susut Tegangan yang melewati batas batas  yang  diijinkan  yakni,  penyulang  Anggrek  25,65%  rugi daya  2.027  kVA  dan  penyulang  matahari  14,98%  rugi  daya 315  kVA  ,  faktor  ini  dipengaruhi  oleh  konduktor  yang digunakan  sudah  mencapai  batas  kemampuan,  perlunya pergantian  jenis  konduktor  yang  lebih  besar,  pergantian  jenis konduktor diterapkan pada jalur utama, dan dapat memperkecil jatuh  tegangan  sampe  5,81%  dengan  penghematan  dana  Rp. 124.000.000,- sesuai dengan standart harga PT. PLN 250/VA. Kondisi  dari  jaringan  penyulang  tersebut  tergolong  jaringan lama  dan  mempengaruhi  ketahanan  suatu  konduktor  dalam mengalirkan beban.
Kurangnnya  pemanfaatan  GH  (Gardu  Hubung), dimana  GH  Maesa  menanggung  6  fedder  sekaligus  termasuk penyulang  anggrek  dan  matahari  yang  merupakan  penyulang lama.  Faktor  lainnya  juga  dari  segi  pemeliharaan  dan penempatan titik trafo pada jaringan yang melebihi dari 1 Km.
Walaupun  jatuh  tegangan  bisa  diperkecil  dengan pergantian  konduktor,  namun  pemeliharaan    dan  pengawasan terhadap  konduktor  dan  trafo  yang  tersebar  pada  penyulang harus  dipantau,  untuk  jaringan  yang  panjang  perlunya penambahan  trafo  distribusi.  beban  yang  semakin  meningkat bila  tidak  di  seimbangkan  maka  akan  memperbesar  jatuh tegangan  dan  akan  mengakibatkan  kerugiaan  yang  besar  dari Pihak PLN, Pengusaha, dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A.Kadir,  Ir,  Transformator,  Penerbit,  PT.  Elex  Media  Komputindo, Jakarta,1989.
[2] A.S.  Pabla  dan  A.Hadi,  Sistem  Distribusi  Daya  Listrik,  Penerbit Erlangga, Jakarta,1989.
[3] Hutabarat  dan  W.R.H.R.  Nataniel,  Studi  Perencanaan  Penambahan Penyulang  dan  Membagi  Beban  Pada  Penyulang  SK4  Di  Gi Kawangkoan, Skripsi Program  S1  Teknik  Elektro  Universitas  Sam Ratulangi,Manado,2011.
[4] T.S. Hutauruk, Transmisi Daya Listrik, Erlangga, Jakarta, 1993.
[5] PT.  PLN  (  Persero  )  Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan,  Materi Pembidangan SMK Bidang Operasi Distribusi Jilid 1,2, 2011.
[6] PT. PLN (Persero) Wilayah Cabang Palu, Statistik 2013.
[7] PT.  PLN,  SPLN  (  Standar  Perusahaan  Umum  Listrik  Negara)  41- 8.1981  dan  72.1987    “HANTARAN  ALUMUNIUM  CAMPURAN (AAAC)” dan “Spesifikasi Desain Untuk JTM dan JTR.”,1981.
[8] PUIL  (PersyaratWan  Umum  Instalasi  Listrik),  04-0225  2000  Badan Standardisasi Nasional, Jakarta,2000.
[10] SPLN ( Standar Perusahaan Umum Listrik Negara),1981.
[11] W.Megawati, Desain Dasar Jaring Distribusi Listrik 380/220 V Desa Dorbolaang  Kecamatan  Bitung  Selatan, Skripsi Program  S1  Teknik Elektro Universitas Sam Ratulangi, Manado,2010.