## JEPCA

## Journal of Electrical Power Control and Automation
Vol 6, No 2 (2023): Desember, 23-29 Program Studi Teknik Listrik Universitas Batanghari ISSN 2621-556X (Online), DOI 10.33087/jepca.v6i2.106
Rancang Kontruksi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 KV Di Desa Tanjung Kasri Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
Dede Tri j Susilo, Rozlinda Dewi, Eko Suprapto, S. Umar Djufri Program Studi Teknik Listrik, Fakultas Teknik, Universitas Batanghari *Correspondence: dedetri150701@gmail.com
Abstrak. Perancangan  Konstruki dan Perencanaan Distribusi  listrik tidak  lepas dari  bagaimana sistem distribusi  listrik tersebut dibangun. Terlebih lagi, listrik merupakan faktor penting guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur untuk disegala bidang. Penelitian  ini  menganalisis  tentang  Perancangan  Saluran  Udara  Tegangan  Menengah  (SUTM)  20  KV  dilokasi  Desa  Tanjung Kaasri  Kecamatann  Jangkat  Kabupaten  Merangin  Provinsi  Jambi,  apakah  sesuai  dengan  standard  yang  digunakan  oleh  PLN (SPLN). Metode penelitian yang digunakan adalah metode observasi dan pengukuran di lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perhitungan gaya mekanis tiang maka dipilih Tiang besi 12 meter, 200 daN dan Tiang besi 9 meter, 100 daN sebagai tiang schor. Kemudian Pemakaian tiang TM antara lain : TM-1 Jumlah 45 Batang, TM- 3 Jumlah 80 Batang, TM-4 X Jumlah 1 Batang, TM 4 Jumlah 1 Batang, TM- 5 Jumlah 6 Batang, TM - 10 Jumlah 19 Batang. Serta untuk kabel yang digunakan yaitu AAAC-S 150 mm dengan total jumlah kabel 22,240 X 3. Jumlah posisi tiang 12 m, yang terpasang sebanyak 151 buah dan Tiang 9 m yang terpasang 27 buah. Hasil perhitungan dengan realisasi di lapangan hampir mendekati, selisih hanya berkisar dibawah 1 %. Dengan selalu  diadakannya  evaluasi  di  setiap  proyek  maka  data  ini  dapat  digunakan  sebagai  masukan  bagi  pemilik  maupun  pelaksana proyek, agar kualitas dan keandalan sistem dapat terpenuhi

## Kata Kunci: Perancangan, Jaringan Distribusi, SUTM
Abstract.  Construction  design  and  electricity  distribution  planning  cannot  be  separated  from  how  the  electricity  distribution system is built. Moreover, electricity is an important factor in creating a just and prosperous society in all fields. This research analyzes  the  design  of  the  20  KV  Medium  Voltage  Air  Line  (SUTM)  in  the  Tanjung  Kaasri  Village  location,  Angkan  District, Merangin Regency, Jambi Province, whether it is in accordance with the standards used by PLN (SPLN). The research method used is the method of observation and measurement in the field. The results of the research concluded that when calculating the mechanical force of the pole, a 12 meter, 200 daN iron pole and a 9 meter, 100 daN iron pole were chosen as the schor pole. Then the use of TM poles includes: TM-1 Number of 45 rods, TM-3 Number of 80 rods, TM-4 And the cable used is AAAC-S 150 mm with a total number of cables of 22,240 The calculation results and the realization in the field are almost close, the difference is only  under  1%.  By  always  carrying  out  evaluations  on  each  project,  this  data  can  be  used  as  input  for  project  owners  and implementers, so that the quality and reliability of the system can be met.

## Keywords: Design, Distribution Network, SUTM

## PENDAHULUAN
Listrik
merupakan faktor penting guna mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  untuk disegala  bidang  baik  itu  bidang  sektor  pembangunan perekonomian, pendidikan, dan bidang teknologi.Semakin  pesatnya  pertumbuhan  penduduk, maka  kebutuhan  energi    listrik    juga  semakin meningkat,  salah  satunya  didesa  Tanjung  Kasri Kecamatan  Jangkat  Kabupaten  Merangin  yang    masih belum    terjangkau    oleh    jaringan  distribusi      tenaga listrik, sedangkan daerah tersebut sangat berpotensi akan kebutuhan energi  listrik. didaerah tersebut dengan calon konsumen  ±  125  Kartu  Keluarga    dan    diperlukan pembangunan    fisik  jaringan    saluran    udara    sepanjang ± 12 KM.
PT.  PLN  menyediakan  dan  menyalurkan  energi listrik  kepada  konsumen  (pelanggan  listrik),    Untuk daerah    pedesaan    dengan    areal  yang    luas,    pilihan yang    tepat    dipergunakan  adalah  type  Saluran  Udara Tegangan  Menengah  yang  sering  dikenal  dengan
distribusi tegangan menegah 20 kV. Kerusakan peralatan distribusi  yang  dapat  menimbulkan  gangguan  seperti link pada FCO yang terbakar sehingga adanya gangguan antar fasa yang mempengaruhi perlengkapan- perlengkapan  pada  jaringan  distribusi  Saluran  Udara Tegangan  Menengah  (SUTM)  20  KV  menjadi  panas. Tantangan  terbesar  yang  dihadapi  PT.PLN  adalah bagaimana cara untuk menjaga keseimbangan ketersediaan  listrik  yang  terus  menerus  menuntut peningkatan,  dan  dibutuhkan  pemikiran  bagaimana menyalurkan  listrik  bagi  konsumen  yang  berada  di daerah pelosok.

## Sistem Tenaga Listrik
Sitem tenaga listrik adalah suatu sistem penyaluran  tenaga  listrik  dari  pusat  pembangkit  tenaga listrik  ke  konsumen  (beban),  proses  penyaluran  terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

## Dede  Tri  j  Susilo  et  al.,  Rancang  Kontruksi  Saluran  Udara  Tegangan  Menengah  (SUTM)  20  KV  Di  Desa  Tanjung  Kasri
Gambar 1. Sistem Penyaluran Tenaga Listrik

## Sumber : PT. PLN P3B Jawa Bali

## Kontruksi Jaringan Tak Langsung
Kontruksi Jaringan Tak Langsung dikelompokkan menjadi :
1. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
2. Saluran Udara Tegangan Menengah (SKUTM)
3. Saluran Kabel Tanah Menengah (SKTM)

## Proteksi Jaringan
Tujuan  daripada  suatu  sistem  proteksi  pada Saluran  Udara  Tegangan  Menengah  (SUTM)  adlah mengurangi  sejauh  mungkin  pengaruh  gangguan  pada penyaluran tenaga listrik.
Tabel 1. Karakteristrik sistem pembumian
Sumber : PT. PLN Persero
Komponen  Utama  Jaringan  Tegangan  Menengah (JTM)
Jaringan Tegangan Menengah terdiri dari beberapa komponen peralatan utama, yaitu: 1. Penghantar
2. Isolator
3. Peralatan Hubung 4. Tiang
5. Konektor
6. Transformator

## Tinjauan Pustaka
Rayhans  Najib  Al-Farouq  Sirait,  Zainal  Abidin. (2021), melakukan penelitian tentang Rencana Pemasangan  Trannsformator  Distribusi  Sisipan  Pada Jaringan  Teganagn  Menengah  20  kV  di  Penyulang Kijing. Berdasarkan penelitian ini:  “ Meningkatnya jatuh tegangan  pada  saluran  disebabkan  oleh  beberpa  hal salah  satunya  yaitu  jarak  antara  GI  ke  transformator distribus.  Semakin  jauh  jarak  maka  akan  semakin panjang  kabel  penghantar  yang  digunakan  juga  akan memepengaruhi jatuh tegangan”.
Heri  Darmawan,  Rudi  Kurnianto,  Rudi  Gianto Ismail  Yusuf,  Purwoharjono  Purwoharjono  (2022), melakukan  penelitian tentang  sistem  jaringan  tegangan menengah  20  kV  di  kawasan  industri  kelapa  sawit  PT. BUMITAMA GUNAJAYA AGRO. Berdasarkan penelitian  ini: “Menunjukkan  bahwa  tegangan  yang terjadi  pada  keseluruhan  bus  beban  listrik  berkisar antara  0,3  sampai  4,7  %  atau  0,379  kV  sampai  0,362 kV, dimana nilai tersebut masih dalam standar tegangan yang  di  ijinkan  yaitu  untuk  jaringan  tegangan  rendah+ 5% dan minimal -10% terhadap tegangan nominal”.

## METODE

## Data Penelitian
Data Primer dalam penelitian ini adalah :
1. Survey Lapangan
2. Structure Data Sheet
3. Sticking
4. Resticking
5. Pole setting
6. Framing
7. Anchore setting

## Jenis Data
Jenis Data dalam penelitian ini adalah :
1. Data Material
2. Data Gambar
3. Data Standarisasi
Diagram Alir (Flowchart) Penelitian
Tahanan Pembumian Sisi 20 kV- hulu Gardu Induk Pada saluran jaringan SUTM- hilir Pemutus tenaga yang di lengkapi:  Saklar Seksi Otomatis
(SSO) pada tiap-tiap zona perlindungan yang dipilih.
 Relai arus lenih fasa-fasa  Pengaman lenur pada titik percabangan jaringan dilengkapi dengan SSO dan
 Relai gangguan tanah  Reclossing relay untuk pengaman gangguan sesaat Pemutss tenaga pada Gardu Induk dilengkapi:  Saklar Seksi Otomatis
(SSO) pada jaringan dari jenis pengindera arus gangguan.
 Relai arus lebih fasa-fasa  Pengaman lebur-PL
sebagai pengaman pada percabanagan jaringan untuk gangguan fasa-fasa dengan
elemen lebur yang tahan surja  Relai gangguan tanah
 Reclosing relai untuk gangguan sesaat Nilai tahanan tinggi 500 Ohm Nilai tahanan rendah 40 Ohm Pemutss tenaga pada Gardu Induk dilengkapi:
 Pemutus balik otomatis-
PBO dipasang pada jaringan utama. Jarak antar PBO disesuaikan dengan
kemampuan penginderaan PBO, biasanya tidak kurang dari 20 km
 Relai arus lebih fasa-fasa

## 
Saklar seksi otomatis pada saluran utama atau
pencabangan digunakan untuk pembagian zona yang lebih kecil  Relai gangguan tanah  Pengaman lebur digunakan sebagai pengaman jaringan
 Reclosing relai untuk
gangguan sesaat Jaringan tanpa pembumian (pembangkit listrik) OVR ( Over Voltage Relay) 
Pada jaringan 20 kV mengambang dengan besar kapasitas pembangkit tertentu sebaiknya dipasang pengaman hubung tanah dan
Pembumian langsung
Dede  Tri  j  Susilo  et  al.,  Rancang  Kontruksi  Saluran  Udara  Tegangan  Menengah  (SUTM)  20  KV  Di  Desa  Tanjung  Kasri Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
Gambar 2.  Flowchart Penelitian

## HASIL
Jenis-jenis SUTM yang terpasang  Kontruksi TM 1
Tabel 2
Material kontruksi TM 1
Sumber : Dokumentasi Pribadi

##  Kontruksi TM 3
Tabel 3
Material kontruksi TM 3
Sumber : Dokumentasi Pribadi
 Kontruksi TM 5
Tabel 4
Material kontruksi TM 5

##  Kontruksi TM 10
Tabel 5 Material kontruksi TM 10
Sumber : Dokumentasi Pribadi
Perhitungan Konstruksi
 Gaya Mekanis Tiang Awal
Fm  =  massa x g x 𝐿 2 =  1,22 x 9,8 x 50,9 2 =  304,28 daN Fa  =  Tekanan angin x d x 𝐿 2 = 40 x 0,050 x 50,9 2 = 50,9 daN/ 𝑚 2 Jadi nilai F adalah : F = √𝐹𝑚 2 + 𝐹𝑎 2
= √304,28 ,2 + 50,9 2 = √95,177
F =  308,51 daN
Gaya mekanis pada tiang awal/ujung didapat sebesar 308,51 daN,
Maka penghantar yang digunakan adalah :
Jenis penghantar
: AAACS Penampang penghantar : 3 X 150 𝑚𝑚 2
 Gaya Mekanis Tiang Tengah
F =  Fa  x  d  x  panjang  penghantar  antara  titik andongan
= 50,9x0,050x48,7
= 123 daN
Gaya mekanis tiang tengah didapat sebesar 123 daN
 Gaya Mekanik Tiang Sudut
F1  = Fm + Fa = 304,28+50,9 = 355
Maka
F = 2xF1 sin 1 2 ɑ = 2x355x sin 1 2 30º = 2x355x 1 2 15º
= 2x355x0,25 = 174,5 daN
F = 174,5 daN
Gaya  mekanis  tiang  sudut  didapat  sebesar  :  174,5 daN.
No Nama Material Jml 1 Cross Arm NP -10 mm 1 2 Arm Tie Type 2 3 Isolator Tumpu 3
No Material Jml 1 Cross Arm 2 2 Isolator Tumpu 6 3 Arm Tie Type 2 No Material Jml 1 Cross Arm NP-10mm 2 2 Isolator Tarik 6 3 Arm Tie Type 2 4 Isolator Tumpu 1
No Material Jml 1 Cross Arm  NP-10mm 4 2 Arm Tie Type 4 3 Isolator Tarik 6 4 Isolator Tumpu 2
Dede  Tri  j  Susilo  et  al.,  Rancang  Kontruksi  Saluran  Udara  Tegangan  Menengah  (SUTM)  20  KV  Di  Desa  Tanjung  Kasri Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

##  Gaya Mekanis Tiang Ujung
Fm  =  massa x g x 𝐿 2 =  1,22 x 9,8 x 50,6 2 =  302 daN
Fa  =  Tekanan angin x d x 𝐿 2 = 40 x 0,050 x 50,6
2
= 50,6 daN/ 𝑚 2
Jadi nilai F adalah :
F = √𝐹𝑚 2 + 𝐹𝑎 2 = √302 2 + 50,6 2
= √95.177
F =  308,50 daN

## Perhitungan Kontruksi Elektrikal
 Perhitungan Jarak Gawang
Perhitungan Jarak Gawang sebagai berikut
Tabel 6 Jarak gawang dan andongan No Tiang Jenis Tiang No Urut Tiang Jarak gawang (m) Andongan (m) S’ ± 2% No Tiang Jenis Tiang No Urut Tiang Jarak Gawang (m) Andongan (m) S’ ± 2% 1 TM 4 X T1-T2 50,9 51,91 77 TM3 T77-T78 48,7 49,67 2 TM 1 T2-T3 56,6 57,73 78 TM10 T78-T79 44,3 45,18 3 TM3 T3-T4 39,3 40,08 79 TM3 T79-T80 47,5 48,45 4 TM1 T4-T5 49,8 50,79 80 TM1 T80-T81 48,6 49,57 5 TM3 T5-T6 49,1 50,08 81 TM3 T81-T82 49,5 50,49 6 TM10 T6-T7 45,4 46,30 82 TM3 T82-T83 49,3 50,28 7 TM3 T7-T8 53,7 54,77 83 TM3 T83-T84 49,8 50,79 8 TM1 T8-T9 46,2 47,12 84 TM3 T84-T85 49,1 50,08 9 TM3 T9-T10 50,8 51,81 85 TM1 T85-T86 49,4 50,38 10 TM10 T10-T11 48,3 49,26 86 TM3 T86-T87 49,8 50,79 11 TM3 T11-T12 52,1 53,14 87 TM3 T87-T88 48,3 49,26 12 TM1 T12-T13 47,5 48,45 88 TM5 T87-T88 54,7 55,79 13 TM3 T13-T14 63,6 64,87 89 TM3 T89-T90 54,1 55,18 14 TM3 T14-T15 49 49,98 90 TM1 T90-T91 55,3 56,40 15 TM3 T15-T16 44,8 45,69 91 TM3 T91-T92 39,7 40,49 16 TM10 T16-T17 54,3 55,38 92 TM3 T92-T93 48,2 49,16 17 TM3 T17-T18 45,5 46,41 93 TM3 T93-T94 50,6 51,61 18 TM3 T18-T19 52,7 53,75 94 TM3 T94-T95 44,8 45,69 19 TM10 T19-T20 49,3 50,28 95 TM3 T95-T96 44,3 45,18 20 TM3 T20-T21 49,1 50,08 96 TM1 T96-T97 49,6 50,59 21 TM10 T21-T22 51,3 52,32 97 TM3 T97-T98 49,4 50,30 22 TM10 T22-T23 46,1 47,02 98 TM3 T98-T99 48,1 49,06 23 TM3 T23-T24 49,6 50,59 99 TM5 T99-T100 49,5 50,49 24 TM3 T24-T25 51,7 52,73 100 TM3 T100-T101 51,7 53,73 25 TM1 T25-T26 46,1 47,02 101 TM1 T101-T102 54,2 55.28 26 TM1 T26-T27 47,3 48,24 102 TM3 T102-T103 41,9 42,73 27 TM1 T27-T28 50,8 51,81 103 TM3 T103-T104 49,8 50,79 28 TM3 T28-T29 61,5 62,73 104 TM3 T104-T105 45,2 46,10 29 TM3 T29-T30 44,4 45,28 105 TM3 T105-T106 54,3 55,38 30 TM3 T30-T31 48,7 49,67 106 TM3 T106-T107 54,1 55,18 31 TM3 T31-T32 37,4 38,14 107 TM3 T107-T108 49,1 50,08 32 TM10 T32-T33 48,7 49,67 108 TM10 T108-T109 58,7 59,87 33 TM10 T33-T34 37,4 38,14 109 TM3 T109-T110 55,9 57,01 34 TM3 T34-T35 49,2 51,18 110 TM10 T110-T111 43,9 44,77 35 TM1 T35-T36 53,1 54,16 111 TM3 T111-T112 44,6 45,49 36 TM10 T36-T37 36,7 37,43 112 TM3 T113-T113 49,3 50,28 37 TM3 T37-T38 37,6 38,35 113 TM3 T113-T114 55,1 56,20 38 TM3 T38-T39 50,4 51,40 114 TM3 T114-T115 39,6 40,39 39 TM3 T39-T40 54,2 55,28 115 TM1 T115-T116 56,5 57,63 40 TM1 T40-T41 51,7 52,73 116 TM5 T116-T117 47,1 48,04 41 TM3 T41-T42 50,4 51,40 117 TM3 T117-T118 38,7 39,47 42 TM3 T42-T43 45,3 46,20 118 TM3 T118-T119 54,3 55,38 43 TM3 T43-T44 53,8 54,87 119 TM3 T119-T120 49,8 50,79 44 TM10 T454-T45 49,4 50,38 120 TM3 T120-T121 55,2 56,30 45 TM10 T45-T46 65,2 66,50 121 TM1 T122-T122 54,5 55,59 46 TM3 T46-T47 51,4 52,42 122 TM3 T122-T123 49,4 50,38 47 TM1 T47-T48 37,6 38,35 123 TM3 T123-T124 49,7 50,69 48 TM3 T48-T49 50,5 51,51 124 TM3 T124-T125 54,3 55,38 49 TM1 T49-T50 53,7 54,77 125 TM1 T125-T126 54,6 55,69 50 TM3 T50-T51 48,2 49,16 126 TM3 T126-T127 49,2 50,18 51 TM1 T51-T52 49,3 50,28 127 TM3 T127-T128 58,6 59,77 52 TM1 T52-T53 46,9 47,83 128 TM10 T128-T129 44,3 45,18 53 TM3 T53-T54 52,4 53,44 129 TM1 T129-T130 59,1 60,28 54 TM3 T54-T55 51,4 52,42 130 TM3 T130-T131 54,6 55,69 55 TM5 T55-T56 59,2 60,38 131 TM1 T131-T132 59 60,18 56 TM1 T56-T57 49,3 50,28 132 TM3 T132-T133 55,1 56,20 57 TM3 T57-T58 50,7 51,71 133 TM3 T133-T134 49,3 50,28 58 TM10 T58-T59 51,3 52,32 134 TM1 T134-T135 49,5 50,49
Dede  Tri  j  Susilo  et  al.,  Rancang  Kontruksi  Saluran  Udara  Tegangan  Menengah  (SUTM)  20  KV  Di  Desa  Tanjung  Kasri Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi
59 TM3 T59-T60 51,1 52,12 135 TM1 T135-T136 44,8 45,69 60 TM3 T60-T61 34,8 35,49 136 TM3 T136-T137 50,6 51,61 61 TM3 T61-T62 47,5 48,45 137 TM3 T137-T138 51,1 52,12 62 TM3 T62-T63 46,5 47,43 138 TM3 T138-T139 49,4 50,38 63 TM3 T63-T64 44,8 45,69 139 TM1 T139-T140 46,2 47,12 64 TM10 T64-T65 57,4 58,54 140 TM5 T140-T141 52,6 53,65 65 TM3 T65-T66 47,9 48,85 141 TM1 T141-T142 40,8 41,61 66 TM10 T66-T67 53,1 54,16 142 TM3 T142-T143 49,5 50,49 67 TM1 T67-T68 49,4 50,38 143 TM3 T143-T144 49,1 50,08 68 TM3 T68-T69 43,5 44,37 144 TM1 T144-T145 47,6 48,55 69 TM3 T69-T70 44,8 45,69 145 TM3 T45-46 58,9 60,07 70 TM3 T70-T71 49,4 50,38 146 TM3 T46-47 45,6 46,51 71 TM1 T71-T72 36,4 37,12 147 TM3 T47-48 44,2 45,08 72 TM10 T72-T73 32,7 33,35 148 TM3 T148-T149 47,5 48,45 73 TM1 T73-T74 41,4 42,22 149 TM3 T149-T150 56,1 57,22 74 TM3 T74-T75 49,1 50,08 150 TM3 T150-T151 49,3 50,28 75 TM10 T75-T76 49,5 50,49 151 TM4 T151 50,6 51,61 76 TM1 T76-T77 35,8 36,51

## Sumber : Dokumentasi Pribadi

##  Perhitungan Panjang Konduktor
Perhitungan  panjang  penghantar  dan  andongan ditunjukkan pada tabel menunjukkan bahwa :
1. Panjang penghantar = 22,240 x 3 2. Jumlah tiang = 151 3. Jenis kontruksi tiang =  TM  1,  TM  3,  TM  4, TM 4X, TM 5, TM 10 4. Jenis bahan tiang = Besi

## Konstruksi SUTM

##  Panjang dan Diameter Tiang
Panjang  dan  diameter  tiang  yang  memenuhi standar  adalah  tiang  dengan  panjang  9  m,  11  m,  dan 12 m dengan beban kerja 200 daN.
Tabel 7. Panjang tiang
Sumber : Dokumentasi Pribadi

##  Isolator
Jumlah  isolator  ditentukan  hasil  hitung  berdasarkan jenis tiang sebagaimana tabel dibawah ini:
Tabel 8 Jumlah Isolator Tumpu Berdasarkan Hasil Hitung
Sumber : Dokumentasi Pribadi
Tabel 9
Jumlah Isolator TarikBerdasarkan Hasil Hitung
Sumber : Dokumentasi Pribadi

##  Jarak Aman
Jaringan Saluran  Udara Tegangan  Menengah (SUTM)  Terhadap  permukaan  jalan  raya,  balkon rumah,  atap  rumah,  dinding  bangunan,  antena  TV/ radio, menara, pohon, dengan hasil dilapangan bahwa jaringan  SUTM  yang  melintas  di  pemukiman  warga maupun pepohonan sudah memenuhi standar SPLN.
 Menentukan  Guy  Wire  (GW)  dan  Horizontal  Guy Wire (HGW)

## Tabel 10
Guy Wire (GW) Berdasarkan Hasil Hitung

## Sumber : Dokumentasi Pribadi
Panjang (m) Batas tanam (m) Diameter (cm) Beban kerja (daN) 9 1,5 15,7 100 11 1,9 19 200 12 02.00 19 200
No Tiang Jenis Tiang Jumlah Isolator tumpu Jumlah Tiang (bh) Jumlah Isolator Tumpu 1 TM  1 3 45 135 2 TM  3 6 80 480 3 TM  4 3 1 3 4 TM  4 X 3 1 3 5 TM  5 1 6 6 6 TM  10 3 19 57 Total Isolator Tumpu 684
No Tiang Jenis Tiang Jumlah Isolator Tarik Jumlah Tiang Jumlah Isolator 1 TM  1 0 45 0 2 TM  3 0 80 0 3 TM  4 3 1 3 4 T M 4 X 3 1 3 5 TM  5 6 6 36 6 TM  10 6 19 114 Total Isolator Tarik 156
No Jenis Tiang Jumlah Tiang Jumlah GW yang diperlukan 1 TM  3 80 60 2 TM  5 6 1 3 TM  10 19 30 91 Total Guy Wire (GW)
Dede  Tri  j  Susilo  et  al.,  Rancang  Kontruksi  Saluran  Udara  Tegangan  Menengah  (SUTM)  20  KV  Di  Desa  Tanjung  Kasri

## Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi

## Tabel 11
How Guy Wire (HGW) Berdasarkan Hasil Hitung

## Sumber : Dokumentasi Pribadi

## Pembahasan
Tabel 12 Material SUTM yang terpasang No Uraian SAT Realisasi Hasil Hitung +/- Ket I Material  Kontruksi  Elektrikal  dan  Komponen Non Utama 1 Konduktor AAAC-S 150 mm Mtr 23,219 22,240 +0,04% 2 Isolator Tumpu 20 kV Buahh 676 684 -0,01 % 3 Isolator Tarik 20 kV Set 156 156 0,00% 4 Tiang Besi 12 M-200 daN Btg 151 151 0,00% 5 Tiang Besi 9 M-200 daN Btg 27 27 0,00% 6 Schoor / GW – TM Set 98 91 +0,07% 7 Cross / HGW – TM Set 27 27 0,00% 8 Joint Slave 150 mm Set 18 18 0,00% 9 Plat Tanda Bahaya Set 151 151 0,00% 10 Bayonet Pipa Galvanis 4 inc, 3 M Set 2 2 0,00% 11 Perkuatan pondasi Tiang 12 M (Pating) TM 10 Set 19 19 0,00% II Kontruksi Mekanikal 1 TM. 4 X / Kontruksi Tarikan Awal Existing Set 1 1 0,00% 2 TM. 5 / Kontruksi Traves Penengang/Sudut 30-60º Set 6 6 0,00% 3 TM. 8 / Kontruksi Percabangan Set - - 3 TM. 8 X / kontruksi Percabangan Tarikan Awal Set - - 4 TM. 10 / Kontruksi Traves Penengang / Sudut 60-90º Set 19 19 0,00% 5 Schoor / GW – TM Set 98 91 +0,07% 6 Cross / HGW – TM Set 27 27 0,00% III Kontruksi Sipil 1 TM Khusus Type 1 Set - - 2 TM Khusus Type 2 Set - - 3 TM Khusus Type 3 Set - - 4 Pengecatan Tiang Besi 12 M Set 151 151 0,00% 5 Pengecetan Tiang Besi 9 M Set 27 27 0,00% 6 Manset Tiang 12 M Set 121 151 -0,24% 7 Manset Tiang 9 M Set 27 27 0,00% Sumber : Dokumentasi Pribadi
Hasil  perhitungan  dengan  realisasi  di  lapangan hampir mendekati, selisih hanya berkisar dibawah 2 %

## SIMPULAN
1. Tempat penelitian dilakukan pada Jaringan Tegangan Menengah  yang  terletak  sepanjang  7.5  km dari  Desa lubuk  Mentilin  sampai  ke  Desa  Tanjung  Kasri  Kec Jangkat, kab Merangin, Jambi
2. Perhitungan kontruksi
a. Kontruksi Mekanikal
 Gaya mekanis tiang awal 308,51 daN
 Gaya mekanis tiang tengah 123 daN
 Gaya mekanis tiang sudut 174,5 daN
Berdasarkan  analisa  perhitungan  gaya  mekanis tiang maka dipilih:
 Tiang besi 12 meter, 200 daN.
 Tiang  besi  9  meter,  100  daN  sebagai  tiang schor.
Pemakaian tiang TM antara TM antara lain:
 TM-1 Jumlah 45 Batang.
 TM- 3 Jumlah 80 Batang.
 TM-4 X Jumlah 1 Batang.
 TM 4 Jumlah 1 Batang.
 TM- 5 Jumlah 6 Batang.
 TM - 10 Jumlah 19 Batang.
b. Kontruksi sipil Berdasrkan kondisi tanah yang di  area perbukitan maka  untuk  memperkuat  kontruksi  tiang  maka ditambah manset tiang dan pengecoran
c. Kontruksi elektrikal
No Jenis Tiang Jumlah Tiang Jumlah HGW yang diperlukan 1 TM  3 80 20 2 TM  5 6 3 3 TM  10 19 4
27 Total How Guy Wire

## Dede  Tri  j  Susilo  et  al.,  Rancang  Kontruksi  Saluran  Udara  Tegangan  Menengah  (SUTM)  20  KV  Di  Desa  Tanjung  Kasri
Untuk  kabel  yang  digunkan  yaitu  AAAC-S  150 mm dengan totoal jumlah kabel 22,240 X 3
3. Jumlah  posisi  tiang  12  m,  yang  terpasang  sebanyak 151 buah dan Tiang 9 m yang terpasang 27 buah.
4. Hasil  perhitungan  dengan  realisasi  di  lapangan hampir  mendekati,  selisih  hanya  berkisar  dibawah  2
%.
5. Evaluasi  kontruksi  instalasi  Jaringan  Tegangan Menengah  (JTM)  20  kV  memenuhi  standar  yang ditentukan (S-PLN 2010).

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Buku  1 Kriteria  Disain  Enjenering  Kontruksi Jaringan  Distribusi  Tenaga  Listrik PT.  PLN
(persero) Tahun 2010
[2] Buku  2 Standar  Kontruksi  Sambungan  Tenaga
Listrik, PT.PLN(persero) Tahun 2010
[3] Buku  5 standar  kontruksi,  Standar  Kontruksi Jaringan Tegangan Menengah Tegangan Listrik. PT.PLN (persero) Tahun 2010
[4] Buku Standar  Perusahaan  Umum  Listrik  Negara SPLN  416:  1981, Hantaran  Alumunium (AAC).
PT.PLN (persero). Jakarta
[5] Arfita Yuana Dewi Rachman, Fauzan, perencanaan Saluran Udara Tegangan Menengah Tiga Phasa Di PT.  Sandiharto, Jurnal  mahasiswa  dan  dosen tembelang, semarang.
[6] Buku Sistem  Penyaluran  Tenaga  Listrik. (PT.PLN P3B Jawa Bali)
[7] Kim,  Y.,  Jo,  J.,  &  Shaw,  M.  (2015,  April).  A lightweight  communication  architecture  for  small UAS  Traffic  Management  (SUTM).  In 2015
Integrated
Communication,
Navigation and Surveillance Conference (ICNS) (pp. T4-1). IEEE.
[8] Amalia,  S.,  &  Saputra,  E.  (2020).  Pemeliharaan
Jaringan  Saluran  Udara  Tegangan  Menengah (SUTM)  20  kV  Feeder  Mata  Air. Jurnal  Teknik Elektro , 9 (2), 61-65
[9] Dewi,  Rozlinda.  "Analisis  Komponen  Saluran Udara  Tegangan  Menengah  (SUTM)  20  KV  di Penyulang  Merbau-Jambi." Journal  of  Electrical Power  Control  and  Automation  (JEPCA) 3.1 (2020): 28-34.