Jurnal Asiimetrik: Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Inovasi Terakreditasi “Peringkat 4” oleh Kemenristek/BRIN, Nomor SK: 200/M/KPT/2020 Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022, Juli 2022, Halaman 133-142 Website : http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/asiimetrik/

## Perancangan Prototipe Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Sungai Menggunakan Gerak Translasi Magnet Permanen

## Design of a River Wave Power Plant Prototype Using Permanent Magnet Translational Motion
Sri Agustina, Antonius Hamdadi, Dwirina Yuniarti, Daniel Trivaldo Simatupang, Akbar Dwi Fortuna dan Herlina 
Universitas Sriwijaya, Jl. Raya Palembang - Prabumulih KM. 32 Indralaya, Indonesia

## Informasi artikel
Diterima: 27/03/2022 Direvisi: 14/04/2022 Disetujui: 24/04/2022

## Abstract
Fossil  energy  sources  are  becoming  increasingly  expensive  and  will  be  unable  to  meet  future  energy demands. To address the scarcity of fossil fuels, many researchers are turning their attention to renewable energy sources. These sources of energy include wind, solar, geothermal, ocean waves, and others. The area around South Sumatra is rich in rivers, so this study utilizes the waves of the Musi River as the driving force  for  the  River  Wave  Power  Plant  (PLTGS).  The  mechanism  of  this  PLTGS  is  a  permanent  magnet generator designed to utilize the waves of the Musi River as the driving input of the generator. The river waves will move the float above, which has been arranged vertically with several permanent magnets, which will cut the magnetic field from the stator coil. The generator is designed to move translationally according to wave motion. The movement of the magnet also occurs from the impulse of the water wave, which causes the magnet to approach the stator coil and produce an induced electromotive force on the generator. Six generators are used, with each generator containing four Neodymium magnets and 1500 coils. The respective induced voltages are stored temporarily in the capacitors of the generator. The entire generator is connected in series. From the calculation results, the calculation results of the induced emf multiplied by the coil and the number of turns is 18.17 volts. Meanwhile, from the direct measurement results, the average voltage that can be generated is 10.9 volts. There is a voltage difference of 7.24 volts between theoretical calculations and direct measurements. This difference is caused by losses in the tool, such as friction, air gaps, and cable length. A permanent magnet generator that moves with the waves of the river can be used to make electricity, according to the results of this study.
Keywords: permanent magnet generator, river waves, translation, renewable energy.

## Abstrak
Sumber energi fosil saat ini makin mahal dan tidak dapat mencukupi kebutuhan energi di masa mendatang. Untuk  mengatasi  kelangkaan  energi  fosil,  maka  banyak  peneliti  yang  mulai  melirik  ke  sumber  energi terbarukan. Sumber energi ini antara lain bersumber dari tenaga angin, matahari, panas bumi, gelombang laut,  lainnya.  Sumatera  Selatan  merupakan  daerah  yang  kaya  akan  sungai,  sehingga  penelitian  ini memanfaatkan  gelombang  sungai  Musi  sebagai  tenaga  penggerak  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Gelombang Sungai  (PLTGS).  Mekanisme  dari  PLTGS  ini  adalah  generator  magnet  permanen  yang  dirancang memanfaatkan gelombang sungai musi sebagai input penggerak dari generator yang dirancang. Gelombang sungai  akan  menggerakkan  pelampung  yang  diatasnya  telah  tersusun  secara  vertikal  beberapa  magnet permanen yang akan memotong medan magnet dari kumparan stator. Generator didisain untuk bergerak secara  translasi  sesuai  dengan  gerak  gelombang.  Pergerakan  magnet  tersebut  pun  terjadi  dari  dorongan gelombang air yang mengakibatkan magnet mendekati kumparan stator dan menghasilkan gaya gerak listrik induksi pada generator. Digunakan 6 generator dengan masing-masing generator berisikan 4 buah Magnet Neodymium dan 1500 kumparan. Tegangan induksi masing-masing disimpan sementara di kapasitor pada generator tersebut. Keseluruhan generator terhubung secara seri. Dari hasil perhitungan didapatkan hasil perhitungan GGL induksi yang dikalikan kumparan dan banyak lilitan adalah sebesar 18,17 volt. Sedangkan dari hasil pengukuran secara langsung didapatkan tegangan rata – rata yang mampu  dibangkitkan adalah sebesar 10,9 volt. Terdapat selisih tegangan sebanyak 7,24 volt antara perhitungan teoritis dan pengukuran langsung. Perbedaan ini diakibatkan oleh adanya rugi – rugi pada alat, rugi akibat gesekan, celah udara, dan panjang kabel. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan generator magnet permanen  yang  bergerak  secara  translasi  memanfaatkan  gelombang  sungai  mempunyai  potensi  untuk menghasilkan tegangan.
Kata Kunci: generator magnet permanen, gelombang sungai, translasi, energi terbarukan.
 Penulis Korespondensi. Tel: -; Handphone: +62 852 8617 2039 email : herlinawahab@unsri.ac.id
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  saat  ini  menciptakan  berbagai  cara untuk memperoleh energi alternatif dengan tetap memperhatikan  lingkungan.  Laut  dan  sungai merupakan  sumber  energi  listrik  yang  menarik untuk  diamati.  Indonesia  merupakan  negara maritim yang diharapkan memiliki banyak sumber energi yang dapat diubah menjadi listrik, saat ini penelitian dan pengembangan energi listrik sudah mulai  merambah  sungai.  Di  berbagai  desa terpencil,  kualitas  pembangkit  listrik  tenaga mikro hidro semakin meningkat dari hari ke hari. Palembang  memiliki  Sungai  Musi  sebagai  sarana sirkulasi  air,  rumah  rakit,  restoran  terapung hingga memperindah pusat kota Palembang. Arus sungai yang padat, angin yang cukup pada waktu- waktu  tertentu  telah  melahirkan  inspirasi  untuk memanfaatkan energi gelombang sungai.
Penelitian  terdahulu  telah  meneliti  perihal pemanfaatan gelombang yang dikonversi menjadi tenaga  listrik,  antara  lain  penelitian  mengenai potensi pembangkit listrik tenaga gelombang laut di  Afrika  Utara (Mtukushe  dan  Ojo,  2021) , (Sewnarain, Onunka dan Akindeji, 2020) dinegara lain (Warak  dan  Goswami,  2020) .  Peneliti  lain melakukan studi panen energi dengan pembangkit listrik  tenaga  gelombang  laut  yang  dinamik  di Persia (Armoudli  dkk.,  2019) .  Ada  juga  yang melakukan  penelitian  dengan  metode  simulasi untuk  mengevaluasi  pembangkit  listik  tenaga gelombang laut skala kecil (Paik, Hwang dan Lee, 2019) .  Penelitian  dengan  pemodelan  dan Interpretasi  Getaran  yang  terjadi  pada  Turbin Pasang  Surut  menggunakan  metode  regresi kuadrat  terkecil  tertimbang (Galloway  dkk., 2017) . Di tahun 2017, telah diteliti kinerja sistem penyimpanan  energi  ganda  untuk  sistem pembangkit mikrogrid yang terisolasi dari sumber pembangkit listrik tenaga pasang surut (Galloway dkk., 2017) . Membuat pemodelan jangka pendek untuk pembangkit listrik virtual yang terdiri dari kombinasi beberapa pembangkit listrik terbarukan yaitu  tenaga  angin,  surya,  pasang  surut  berikut dengan  penyimpanan  energinya (Shokrani  dan Milano, 2020) . Peneliti lain menganalisis transien pembangkit  listrik  tipe  ini  ketika  terhubung langsung  ke  jaringan  listrik  eksisting  dan
dampaknya ketika terjadi gangguan  simetris  dan tidak simetris (Dashti dkk . , 2020) .
Penelitian  yang  dilakukan  rata-rata  untuk gelombang pasang surut atau gelombang laut, dan untuk gelombang sungai masih sedikit sekali yang meneliti.  Kajian  awal  penelitian  ini  dilakukan pada  tahun  2015  dan  menunjukkan  hasil  yang signifikan untuk dikembangkan. Pada tahun 2018 telah  dilakukan  penelitian  dengan  merancang prototipe  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Gelombang Sungai  Musi.  Dalam  waktu  12  jam  pengamatan, diperoleh  rentang  tegangan  sampai  5-volt  DC. Disain pembangkit listrik menggunakan beberapa motor stepper yang dimodifikasi untuk bertindak sebagai  generator.  Namun,  dalam  mekanisme generator  induksi, drivetrain kehilangan  banyak energi  karena  menggunakan  banyak  roda  gigi untuk  mencapai  putaran  yang  diinginkan.  Dalam penelitian  ini,  penulis  mencoba  meningkatkan efisiensi generator dengan mengubah instalasi dan pemodelan sistem generator sesederhana mungkin  untuk  mengurangi  kerugian  tersebut, yaitu dengan mengubah generator yang sebelumnya  gerak  putar  menjadi  gerak  bolak- balik.  Dari  simulasi  didapatkan  hasil  yang  jauh lebih baik dari sebelumnya.
Informasi  awal,  mengutip  data  sebelumnya, bahwa kecepatan air di hulu sungai adalah 1,0-1,2 m/s, dan di hilir kecepatan air adalah vlt; 0,3 m/s (Windisari, Agustina dan Dwirina, 2018) . Menurut angka-angka  ini,  tidak  mungkin  menggunakan aliran  sungai  untuk  produksi  energi  mikrohidro. Namun debit air yang rendah akan menyebabkan semakin banyak masyarakat yang memilih sungai sebagai  sarana  transportasi  terutama  untuk barang dan jasa terutama dari daerah terpencil ke kota  dan  sebaliknya.  tegangan  listrik.  Dengan latar belakang di atas, maka diperlukan rancangan pembangkit  listrik  tenaga  gelombang  sungai menggunakan  model  pembangkit  tegangan vertikal.
Generator  pada  penelitian  ini  dibangun dengan  disain  magnet  permanen  menggunakan magnet permanen yang bergerak secara translasi. Pergerakan  magnet  juga  disebabkan  oleh momentum  gelombang  air.  Hal  ini  menyebabkan magnet  mendekati  kumparan  stator  dan menghasilkan  gaya   gerak   listrik  induksi   pada
generator,  serta  dalam  rencana  sistem  ini,  daya keluaran disimpan dalam baterai.

## 2. METODOLOGI
Survei  dilakukan  di  dermaga  Sungai  Musi  di kota  Palembang,  Sumatera  Selatan.  Secara umum,  diagram  blok  menjelaskan  cara  kerja sistem  alat.  Skema  sistem  pembuatan  alat  pada studi  pertama  disain  seluruh  Pembangkit  Listrik Tenaga  Gelombang  Sungai  (PLTGS)  ditunjukkan pada Gambar 1 .
Gambar 1. Diagram blok sistem kerja pembangkit listrik tenaga gelombang sungai
Pada perancangan alat pembangkit listrik ini terdapat  beberapa  blok  diagram  utama  yang mempunyai  fungsi  masing-masing. Sistem Pembangkit  listrik  ini  terbagi  menjadi  5  blok yaitu:
1. Blok  pertama  merupakan  gelombang  air sungai  musi.  Gelombang  ini  terjadi  karena adanya angin dan lalu lintas di air sehingga membentuk  gelombang/  ombak  yang bergerak vertikal.
2. Blok  kedua  adalah  pelampung.  Pelampung ini  dipasang  pada  tiang  yang  terhubung dengan tuas yang bergerak naik turun sesuai dengan  gerakan  gelombang  ombak  sungai musi.
3. Blok  ketiga  merupakan  generator  yang berfungsi  mengubah  gerakan  mekanik menjadi energi listrik.
4. Blok keempat merupakan  inverter DC yang berfungsi  untuk  mengubah  arus  dan tegangan  bolak  balik  (AC)  keluaran generator menjadi tegangan searah (DC).
5. Blok  kelima  adalah  baterai.  Fungsinya adalah untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan.

## 2.1. Konversi Energi Gelombang Menjadi Energi Listrik
Pada skema penelitian ini, digunakan metode daya apung untuk menangkap energi gelombang. Magnet permanen yang terletak pada pelampung yang berfungsi sebagai rotor bergerak naik turun, sehingga  menyebabkan  terpotongnya  fluksi  oleh kumparan  yang  melingkupinya  dan  akan menghasilkan tegangan.  PLTGS ini terdiri dari 6 buah generator magnet permanen yang terhubung seri. Gambar  2 terdiri  dari  tiga  gambar,  (a) merupakan  gambar  disain  rotor  pada  PLTGS,  (b) merupakan  disain  stator,  dan  (c)  merupakan disain  lengkap  PLTGS  metode  apung  yang dirancang untuk penelitian ini tampak depan.
(a) (b) (c)
Gambar 2. (a) Rotor, (b) Stator, (c) Disain PLTGS dengan metode apung tampak depan
2.2. Persamaan Energi Gelombang Energi gelombang air laut/sungai terdiri dari energi  potensial  dan  energi  kinetik.  Energi potensial  adalah  energi  yang  ditimbulkan  oleh posisi  relatif  atau  konfigurasi  gelombang laut/sungai.
Proses  pergerakan  gelombang  sungai  dapat dilihat pada Gambar 3 . Persamaan energi kinetik dan potensial total dapat dilihat pada persamaan (1) berikut:
2 2 1 A g E  = (1)
dimana :
E = Energi Gelombang total Ep+Ek (Joule) g =  Percepatan  grafitasi  nilainya  sebesar  9,81 m/s 2 ρ = Massa Jenis air, nilainya adalah 1000 kg/m 3 A = Amplitudo gelombang (m)
Gambar 3. Pergerakan gelombang air

## 2.3. Tegangan  yang  Dibangkitkan  oleh  Magnet Permanen
Beberapa  perangkat  listrik  mengandalkan magnet  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Magnetit  atau  dengan  nama  lainnya bijih besi merupakan zat yang dapat menunjukkan fenomena  magnet  atau  disebut  juga  dengan magnet  alam.  Seperti  yang  diketahui  bahwa magnet  memiliki  dua  kutub  yang  berseberangan yaitu kutub utara (N) dan kutub selatan (S). Kedua kutub  ini  memiliki  sifat  khusus  yaitu  akan  tolak menolak  jika  bertemu  dengan  kutub  sejenis  dan akan  tarik  menarik  jika  bertemu  dengan  kutub yang berbeda. Logam dan besi merupakan contoh bahan yang memiliki kandungan bahan magnetik.
Salah  satu  ciri  magnet  adalah  meskipun magnet  dipotong  menjadi  beberapa  bagian,  tiap potongan  magnet  tersebut  tetap  akan  memiliki kutub  utara  dan  selatan,  sama  dengan  magnet sebelum  dipotong.  Benda/bahan  yang  dapat berinteraksi dengan magnet adalah benda/bahan yang memiliki sifat sebagai konduktor.
Gambar 4. Susunan arah arus listrik, gaya magnet, dan gaya Lorentz
Gambar  4 menjelaskan  gaya-gaya  yang terdapat  pada  sebuah  magnet  berikut  dengan arah  arus  listriknya.  Untuk  menghitung  fluks maksimum  magnet  ( ∅ max )  dapat  menggunakan persamaan (2), (3) dan (4) berikut ini (Aminuddin, 2015) :
max max xB A magn =  (2) dengan : ( ) 2 2 . . r l D A m magn   + = (3)
dan
 + = m m r l xl B B max (4)
dimana:
A magn = Luas penampang magnet (mm 2 ) B max = Kerapatan fluks magnet maksimum
D = Diameter Magnet (mm) r = Radius dalam magnet (m) N m = Jumlah magnet (mm) 𝜏
= Jarak antar magnet B r = Kerapatan fluks magnet (T)
l m = Tinggi/tebal magnet (mm)
𝛿 = Lebar celah udara (mm)

## 2.4. Hukum Induksi Faraday
Hukum  Faraday  merupakan  hukum  yang mendasari  terjadinya  Gaya  Gerak  Listrik  (GGL) Induksi.  GGL  induksi  dihasilkan  dari  gerakan magnet  yang  masuk  ke  kumparan.  Besaran  nilai GGL  Induksi  ini  juga  dipengaruhi  oleh  jumlah lilitan di kumparan.
Dengan  kata  lain,  jumlah  fluks  yang  terjadi sesuai  dengan  hukum  Faraday,  yaitu:  Tiap-tiap perubahan  medan  magnet  di  kumparan  akan mengakibatkan  terjadinya  GGL  induksi  yang perubahannya akan sebanding dengan perubahan jumlah  fluks.  Skema  pembangkitan  GGL  induksi oleh magnet yang digunakan untuk penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. GGL Induksi oleh magnet permanen
Hubungan  antara  medan  magnet  dan  GGL induksi dinyatakan oleh persamaan (5) berikut:
Volt PN E ind 60  = (5)
dimana:
Φ  = Garis gaya magnet (wb) P  = Jumlah Magnet 𝑁 = Jumlah siklus gerak magnet

## 2.5. Komponen  Pembangkit  Listrik  Tenaga Gelombang Sungai (PLTGS)
Komponen  PLTGS  merupakan  satu  kesatuan komponen kelistrikan dari suatu sistem generator, yaitu  termasuk  trafo,  magnet  permanen,  lilitan tembaga,    konverter, charge  controller ,  dan baterai.  Magnet  permanen  pada  PLTGS  ini menggunakan 4 buah magnet neodymium di dalam satu  generator.  Komponen  non-kelistrikan  atau komponen pendukungnya terdiri dari pelampung, tiang penyangga pelampung dan tuas penyangga. Untuk  pengukuran  data  digunakan  ampermeter dan voltmeter. Adapun spesifikasi dari komponen- komponen tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 .
Tabel 1. Spesifikasi komponen pembentuk PLTGS
Gambar Komponen Spesifikasi

## Magnet Neodymium
Diameter 25 mm Tebal 3 mm Kerapatan fluks 1500 mT

## Gabus Pelampung
Merk : Speedo Diameter 10 cm Tebal 5 cm
Besi Hollow Tuas penyangga Panjang 1 m

## Koker Kumparan
Pipa PVC Penampang Magnet Panjang: 10 cm Lebar: ¼ inch Pipa PVC  Penampang Belitan Panjang: 10 cm Lebar: ¾ inch Kawat Tembaga Belitan Stator Tebal Kawat: 0,35 mm Tebal Kumparan: 5 cm Hambatan jenis: 1,68 x 10 -8 ±1500 lilitan  ±10 layer 1 layer sebanyak ±145 lilitan Dioda Bridge Jenis GBCP 3510 Kapasitas: 3 Amper
Kapasitor Merk: Elco Kapasitas: 1500µF
Bearing Pillow Block
Baterai Lithium 3A
DC Booster Modul Regulator LM2857
Disain  sistem  kelistrikan  dan  rangkaian listrik  PLTGS  dapat  dilihat  pada Gambar  6 dan Gambar 7 .
Gambar 6. Disain sistem kelistrikan PLTGS
Gambar 7. Rangkaian listrik PLTGS

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah melalui proses perhitungan didapatkan  nilai  garis  gaya  magnet  yang  adalah 2884,875x10-6  weber.  Frekuensi  terjadinya ombak per 60 detik adalah 42 gelombang. Untuk memudahkan perhitungan, maka luas permukaan magnet dan tebal magnet dianggap satu kesatuan dengan n=1. Dengan menggunakan persamaan (5), maka dapat dihitung nilai GGL induksinya.
Volt PN E ind 60  = ( ) ( ) ( ) Volt x E ind 60 42 . 1 . 10 75 , 2884 6 − = Volt E ind 002019 , 0 =
Pada  disain  awal  telah  ditentukan  6  buah kumparan  yang  terhubung  seri  dengan  masing-
masing kumparan memiliki 1500 lilitan, sehingga nilai GGL induksinya adalah:
Volt x x E ind 002019 , 0 1500 6 = Volt E ind 17 , 18 =

## 3.1. Data  Tegangan  Yang  Mampu  Dibangkitkan PLTGS
Penelitian dilakukan selama 5 hari di sungai Musi. Pada hari ke-1 sampai ke- 5 diukur tegangan input  dan  tegangan  tersimpan  dalam  baterai. Dokumentasi  saat  pengujian  alat  dapat  dilihat pada Gambar 8 .
Gambar 8. Pengujian PLTGS di sungai musi
Data  selengkapnya  dapat  dilihat  pada Gambar 9 sampai dengan Gambar 13 berikut ini:
Gambar 9. Pengujian hari ke-1, kondisi baterai kosong
0 2 4 6 8 10 12 14 09 .0 0- 10 .0 0 10 .0 0- 10 .4 5 10 .4 5- 11 .0 0 11 .0 0- 11 .4 0 11 .4 0- 12 .3 0 12 .3 0- 14 .0 0 14 .0 0- 15 .0 0 T e ga n ga n ( V ) Waktu Pengukuran  (Jam) Tegangan Input Terukur  (Volt)
Tegangan Tersimpan dalam Baterai (Volt)
Gambar 10. Pengujian hari ke-2
Gambar 11. Pengujian hari ke-3
Gambar 12. Pengujian hari ke-4, baterai dikosongkan
Gambar 13. Pengujian hari ke-5
Dari  data-data  di  atas  dapat  dibuat ringkasan data, seperti pada Tabel 2 .
Tabel 2. Rata – rata hasil tegangan yang terukur
Hari Tegangan Input Terukur (Volt) Ke – 1 10,90 Ke – 2 11,23 Ke – 3 10,88 Ke – 4 10,97 Ke – 5 10,70 Rata-rata 10,93

## 3.2. Analisa Hasil Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Dermaga  sungai Musi,  menguji  PLTGS  dan  dilakukan  pengukuran tegangan input dan tegangan tersimpan di baterai selama  5  hari.  Hasil  pengukuran  dapat  dilihat pada tabel 6, dimana di hari pertama didapatkan nilai  tegangan  rata-rata  terukur  adalah  10,90 Volt.  Secara  berurutan  dari  nilai  tegangan  rata- rata terukur di hari kedua sampai kelima adalah : 11,23 Volt; 10,88 Volt; 10,97 Volt dan 10,70 Volt. Tegangan  rata-rata  terukur  untuk  5  hari  masa pengujian dan pengukuran PLTGS adalah sebesar 10,93 volt.
Terdapat selisih tegangan sebesar 7,24 Volt, dimana  hasil  pengukuran  menunjukkan  nilai tegangan sebesar 10,93 Volt dan hasil perhitungan teoritis  sebesar  18,17  Volt.  Hal  ini  dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:
0 2 4 6 8 10 12 14 09 .0 0- 10 .0 0 10 .0 0- 10 .4 0 10 .4 0- 11 .3 0 11 .3 0- 12 .3 0 12 .3 0- 13 .3 5 13 .3 5- 14 .4 5 14 .4 5- 15 .1 5 T e ga n ga n ( V ) Waktu pengukuran (Jam) Tegangan Input Terukur (Vol t) Tegangan Tersimpan dalam Baterai (Volt) 0 2 4 6 8 10 12 09 .0 0- 10 .0 0 10 .0 0- 10 .5 0 10 .5 0- 12 .0 0 12 .0 0- 12 .5 5 12 .5 5- 14 .0 0 14 .0 0- 15 .1 5 15 .1 5- 16 .0 0 T eg an ga n ( V ) Waktu pengukuran (Jam) Tegangan Input Terukur (Vol t) Tegangan Tersimpan dalam Baterai (Volt) 0 2 4 6 8 10 12 12 .0 0- 13 .0 0
13 .0 0- 14 .0 0 14 .0 0- 15 .0 0 15 .0 0- 16 .0 0 T e ga n ga n ( V )

## Waktu pengukuran (Jam)
Tegangan Input Terukur (Vol t) - - -
Tegangan Tersimpan dalam Baterai (Volt) - - -
0 2 4 6 8 10 12 09 .0 0- 10 .3 0 10 .3 0- 11 .3 0 11 .3 0- 12 .3 0 12 .3 0- 13 .2 4 13 .2 4- 14 .3 0 14 .3 0- 15 .0 0 15 .0 0- 16 .0 0 T e ga n ga n ( V ) Waktu pengukuran (Jam) Tegangan Input Terukur (Vol t)
Tegangan Tersimpan dalam Baterai (Volt)
1) besarnya  celah  udara  yang  ada  diantara kumparan  dan  magnet  permanen  sehingga fluksi  di  area  tersebut  menjadi  berkurang kerapatannya,
2) gesekan  yang  terjadi  antar  penyangga mengakibatkan
pergerakan tranlasi
pelampung terhambat dan kurang maksimal,
3) terjadinya jatuh tegangan di converter AC-DC yang  disebabkan  oleh  adanya  jarak penghantar yang cukup jauh yang menghubungkan generator dan converter ini,
4) kondisi  sungai  yang  berubah  mengakibatkan perubahan  pada  gelombang  yang  tercipta, kondisi ini dipengaruhi oleh kecepatan angin yang  terjadi,  interval  curah  hujan,  dan intensitas  kendaraan  yang  melewati  sungai Musi.
Pada Gambar  10 dan Gambar  12 terdapat data  yang  kosong,  hal  ini  dikarenakan  tempat penelitian  di  Dermaga  Sungai  Musi,  dan  ketika saat  pengambilan  data  terhalang  oleh  kapal tongkang yang bersandar di Dermaga.

## 4. SIMPULAN
Dari  hasil  pengambilan  data  tegangan  pada PLTGS  dan  baterai  dapat  diambil  beberapa simpulan,  yaitu:  pertama,  prototipe  PLTGS  yang dibuat  berhasil  menghasilkan  tegangan,  namun besaran  nilai  tegangan  ini  fluktuatif  dan dipengaruhi  oleh  tinggi  rendahnya  amplitude gelombang.  Kondisi  ini  seperti  telah  dijelaskan pada  bagian  analisa,  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor  antara  lain  adalah  cuaca,  dan  intensitas lalu  lintas  kapal  di  sungai  Musi.  Kedua,  nilai tegangan  luaran  PLTGS  lebih  kecil  dibandingkan dengan  hasil  perhitungan  mengingat  banyak faktor  yang  mempengaruhi  ketika  terjadi  di kondisi riil. Ketiga, untuk pengisian baterai waktu yang  dibutuh  fluktuatif  terpengaruhi  oleh amplitude gelombang yang dihasilkan oleh sungai. Keempat,  dari  data  pengukuran  bias  dijadikan acuan bahwa amplitude gelombang yang terjadi di sungai musi berpotensi sebagai media pembangkitan listrik melalui PLTGS.
Untuk  penelitian  selanjutnya  disarankan untuk mendapatkan tempat pengujian PLTGS yang lebih  baik,  dan  waktu  pengukuran  yang  sama setiap harinya. Hal  ini bertujuan agar data yang
didapatkan  lebih  valid  dan  pengujian  tidak terhalang  oleh  kapal  yang  sandar  di  pinggiran sungai  Musi.  Penyempurnaan  disain  PLTGS  juga perlu  dilakukan  untuk  meningkatkan  tegangan keluaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminuddin,  J.  (2015)  ‘Persamaan  Energi  untuk Perhitungan  dan  Pemetaan  Area  yang  Berpotensi untuk  Pengembangan  Pembangkit  Listrik  Tenaga Gelombang Laut’, Wave: Jurnal Ilmiah Teknologi Maritim , 9(1), hal. 9 – 16.
Armoudli,  E.  dkk.  (2019)  ‘A  Case  Study  of  Energy Harvesting by Dynamic Tidal Power in the Persian Gulf’,  in 2019  Iranian  Conference  on  Renewable Energy & Distributed Generation (ICREDG) , hal. 1 – 6.
Dashti, R. dkk . (2020) ‘Transient Analysis of Tidal Power Plant  Connected  to  Network  When  Faced  with Symmetrical  and  Unsym metrical  Faults’,  in 2020 7th  International  Conference  on  Electrical  and Electronics  Engineering  (ICEEE) .  IEEE,  hal.  165 – 169.
Galloway, G.S. dkk . (2017) ‘Modeling and interpretation of  tidal  turbine  vibration  through  weighted  least squares regression’, IEEE Transactions on Systems,
Man, and Cybernetics: Systems , 50(4), hal. 1252 – 1259.
Mtukushe,  N.F.  dan  Ojo,  E.E.  (2021)  ‘The  Study  of Electrical Power Generation from Tidal Energy in South  Africa’, in 2021  Southern  African Universities Power Engineering Conference/Robotics  and  Mechatronics/Pattern Recognition Association of South Africa (SAUPEC/RobMech/PRASA) . IEEE, hal. 1 – 6.
Paik,  J.-M.,  Hwang,  T.-G.  dan  Lee,  Y.H.  (2019) ‘Demonstration  and  Evaluation  of  Small  Tidal Current Power Systems’, in 2019 IEEE Asia-Pacific Conference  on  Computer  Science  and  Data Engineering (CSDE) . IEEE, hal. 1 – 2.
Sewnarain,  S.,  Onunka,  C.  dan  Akindeji,  K.  (2020) ‘Assessment of Tidal Energy as Alternative Energy Source  in  South  Africa’,  in 2020  International Conference  on  Artificial  Intelligence,  Big  Data, Computing  and  Data  Communication  Systems (icABCD) . IEEE, hal. 1 – 7.
Shokrani,  H.  dan  Milano,  F.  (2020)  ‘Short -Term Stochastic  Modeling of  Virtual  Power  Plants  with Inclusion of Wind, Solar and Tidal Generation and Energy  Storage’,  in 2020  IEEE  International Conference  on  Environment  and  Electrical Engineering    and     2020 IEEE    Industrial    and

## Commercial Power Systems Europe (EEEIC/I&CPS
Europe) . IEEE, hal. 1 – 6.
Warak,  P.  dan  Goswami,  P.  (2020)  ‘Overview  of generation  of  electricity  using  tidal  energy’,  in 2020 IEEE First International Conference on Smart Technologies  for  Power,  Energy  and  Control (STPEC) . IEEE, hal. 1 – 6.
Windisari,  D.,  Agustina,  S.  dan  Dwirina,  Y.  (2018) ‘Rancang  Bangung  Pembangkit  Listrik  Tenaga Gelombang  Sungai  Musi’,  in Prosiding  Seminar Nasional  AVoER  X  2018 . Seminar  Nasional Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat AVoER  10 ,  Fakultas  Teknik  Universitas  Sriwijaya, hal. 728 – 732.