## EVALUASI GANGGUAN SCRAM

## PADA PENGOPERASIAN REAKTOR SERBA GUNA GA SIWABESSY
KURUN WAKTU 2009 - 2014

## Sriawan

## ABSTRAK
EVALUASI  GANGGUAN  SCRAM    PADA  PENGOPERASIAN  REAKTOR  SERBA  GUNA GA  SIWABESSY  KURUN  WAKTU  2009  –  2014. Gangguan scram yang  terjadi  pada pengoperasian  reaktor  nuklir  akan  mengganggu  kelancaran  operasi  reaktor.  Ketika  reaktor  sedang dimanfaatkan  untuk  mengiradiasi  sampel  atau  untuk  melaksanakan  penelitian  dan  tiba-tiba  reaktor scram ,  proses  iradiasi  dan  proses  penelitian  akan  terganggu  yang  selanjutnya  akan  mempengaruhi hasil. Makalah ini mengevaluasi gangguan scram yang terjadi pada pengoperasian reaktor serba guna GA  SIwabessy  (RSG-GAS)  pada  kurun  waktu  2009  –  2014.  Evaluasi  dilakukan  dengan mengumpulkan  dan  mengidentifikasi  data  gangguan scram kemudian  menginvestigasi  dan mengevaluasi  penyebabnya.    Dari  hasil  evaluasi  diketahui  bahwa  telah  terjadi  gangguan scram sebanyak delapan puluh delapan kali terdiri dari 34 kasus terputusnya pasokan listrik PT PLN, 9 kasus penanganan  yang  salah  oleh  operator,  dan  45  kasus  yang  lain  terkait  dengan  kegagalan  komponen sistem proteksi reaktor. Dapat disimpulkan bahwa kerusakan dengan frekuensi paling banyak berasal dari  kegagalan  komponen  sistem  proteksi  reaktor.  Diperlukan  pengkajian  lanjut  berkaitan  dengan keandalan  SPR  agar  pengoperasian  reaktor  dapat  dilaksanakan  dengan  lancar  dengan  jumlah gangguan minimal bahkan pengoperasian tanpa gangguan.
Kata kunci : gangguan scram , pasokan listrik PLN, kegagalan komponen

## ABSTRACT
EVALUATION  ON  SCRAM  DISTURBANCES  AT  THE  GA  SIWABESSY  MULTI  PURPOSE REACTOR OPERATION. Scram occurred during reactor operation will disturb the operation of the reactor. In the course of sample irradiation or research processes an advertently scram will develop instability  and shortcoming  causing poor result of irradiated sample.   This paper is aim to evaluate scram disturbances during the GA Siwabessy reactor operation for a time frame of year 2009 – 2014. The evaluation is carried out by compiling data disturbances followed by investigating and evaluating their causes. From the evaluation result it is known that reactor scram occurred within above period are  88  times  including  scram  due  PLN  electrical    power  supply  failed  of  34  times,    scram  due component failure of 45 times and scram due human error of  9 times. Then it can be concluded that components  failure  considered  as  main  disturbances.  Assessment  components  reliability  is  a  must. While disturbances of PLN electrical power supply and disturbance of human error should be avoid by continuously improving human knowledge and experience
Key word: scram disturbances, PLN electrical power supply, component failure

## PENDAHULUAN
Keselamatan  merupakan  prinsip  utama dalam  mengoperasikan  reaktor.  Reaktor  Serba Guna  GA  Siwabessy  (RSG-GAS)  sebagai fasilitas penyedia netron telah berhasil dimanfaatkan  untuk  bebagai  tujuan  tanpa mengalami  gangguan  teknis  yang  berarti  yang berdampak  pada  lepasnya  zat  radioaktif  ke lingkungan. Para pekerja, fasilitas dan lingkungan dapat dijaga keselamatannya.
Keberhasilan  pengoperasian  reaktor  RSG-GAS dapat  terwujud  didukung  oleh  berbagai  sistem meliputi  sistem  pendingin,  sistem  purifikasi, sistem  ventilasi,  sistem  proteksi  radiasi  dan sistem  proteksi  reaktor  (SPR).    Sistem  proteklsi reaktor  berfungsi  untuk  mematikan  reaktor ketika  harga  parameter  keselamatan  terlampaui, sebagai contoh adalah level ketinggian air kolam atau suhu pendingin reaktor,
Makalah  ini  mengevaluasi    gangguan scram  yang  terjadi  pada  pengoperasian  rektor RSAG-GAS  pada  kurun  waktu  2009  –  2014. Lingkup  yang  dievaluasi    adalah  penyebab gannguan  scram,  mengkelompkan  penyebab gannguan berdasar kegagalan komponen, kegagalan  suplai  catu  daya  listrik  dari  PLN maupun gangguan scram dari kesalahan operator.
Hasil  evaluasi  ganngguan  scram  dapat dijadikan  sebagai  acuan  atau  data  base  dalam menyikapi pengoperasian reaktor. Kecenderungan  unjuk  kerja  komponen  dapat diprediksi  sejak  dini  sehingga  bisa  diantisipasi tindakan preventif untuk mencegahnya.
Demikian  juga  gangguan  karena  faktor  manusia dapat  diamati  model  penyebabnya  apakah dikarenakan interface man-machine yang kurang pas atau kemampuan operator yang membutuhkan pelatihan lanjut.
Diharapkan  dari  hasil  pembahasan  dapat ditemukan tindak lanjut yang perlu dilaksanakan sehingga  pengoperasian  reaktor  dapat  berjalan dengan  lancar  dengan  gangguan  scram  yang minimal atau bahkan tanpa scram.

## DASAR TEORI
Pengoperasian reaktor nuklir dapat berlangsung  apabila  seluruh  persyaratan  operasi baik persyaratan
administrasi maupun persyaratan  teknis  sudah  terpenuhi.  Namun demikian  kelancaran  operasi  reaktor  sangat tergantung  dengan  kinerja  sistem  operasi maupun  sistem  keselamatan.  Sistem  operasi maupun  sistem  keselamatan  sangat  dipengaruhi oleh keandalan komponen-kompenen dan kinerja operator  reaktor.  Selain  itu  yang  paling  besar kemungkinan  gangguan  yang  terjadi  pada pengoperasiann  reaktor  adalah  suplai  listrik  dari PLN, karena reaktor RSG-GAS masih mengandalkan  suplai  listrik  dari  PLN  untuk kelangsungan  operasinya  walaupun  pada  sistem yang terkait dengan keselamatan telah dilengkapi dengan  suplai  daya  listrik  tak  putus  (UPS). Gangguan-gangguan  operasi  reaktor  harus  dapat diatasi  apabila  ketiga  kemungkinan  gangguan yaitu:  gangguan  dari  komponen  sistem  proteksi reaktor,  gangguan  karena  kesalahan  penanganan operator, dan gangguan terputusnya suplai listrik dari  PLN  terjadi.  Agar  gangguan-gangguan tersebut  dapat  diatasi,  maka  pada  sistem keselamatan  reaktor  dilengkapi  dengan  sistem proteksi  reaktor  (SPR).  Sistem  proteksi  reaktor akan mengantisipasi gangguan-gangguan tersebut secara cepat  yaitu  kurang dari 400 milli second    agar  reaksi  fisi  dihentikan  dengan  cara menjatuhkan  batang  kendali  secara  otomatis. Proses  terjadinya  reaktor scram baik  secara manual  maupun  secara  otomatis  dipicu  dari sistem proteksi reaktor (SPR).
Sistem  reaktor  terdiri  dari  sistem  operasi dan  sistem  keselamatan.  Sistem  operasi  adalah sistem proses pendukung operasi reaktor. Sistem keselamatan  adalah  sistem  yang  berfungsi menjamin  tercapainya  kondisi  keselamatan. Sistem  keselamatan  berstatus  selalu  sedia  setiap waktu  untuk  mengambil  tindakan  pengamanan bila terjadi gangguan dan atau kegagalan operasi reaktor.  Sistem  keselamatan  bertugas  untuk
mematikan  reaksi  fisi  di  reaktor  dan  mencegah berkembangnya risiko kecelakaan.
SPR menerima sinyal dari sistem
pengukuran  dan  bertugas  mengawasi  parameter pengukuran tersebut kemudian mengambil tindakan  secara  otomatis  dengan  memadamkan reaktor dan atau mengaktifkan sistem keselamatan  lain,  bila  parameter  tersebut melewati batas keselamatan yang diizinkan.
SPR berbasis pada prinsip redundansi dan diversifikasi yang ditempatkan di dalam Gedung reaktor  pada  3  ruangan  yang  berbeda,  konsep redundansi  yang  diimplementasikan  terdiri  dari konsep  2  dari  3  dan  1  dari  2.  Tindakan pengamanan  berlaku  apabila  minimal  dua  dari tiga  redundan  (2v3)  atau  satu  dari  dua  redundan (1v2)  melampaui  batas  seting  yang  diizinkan, maka  reaktor  akan  dimatikan  secara  otomatis. Redundan  1  dipasang  di  dalam  kabinet  dan Ruang  yang  berbeda  dengan  redundan  2,  dan redundan 3.
Catu  daya  listrik  SPR  dipasok  oleh  3 sistem  catu  daya  tak  terputus,  yang  memiliki tegangan  suplai  ±  24  Volt.  Sistem  pasokan  catu daya  SPR  diamankan  oleh  sistem  redundansi  2- dari-3 jalur distribusi, dengan jaringan terpisah.
Desain  SPR  RSG-GAS  ditunjukkan  pada gambar  di Lampiran 1 yang terdiri dari : 2)
1. Sistem  kanal  pengukuran  analog  terdiri dari  transmitter  dan  transducer  berbasis pada  konsep  redudansi  2  dari  3,  artinya 2  kanal  pengukuran  harus  mampu berfungsi  memenuhi  kinerjanya  dari  3 kanal pengukuran yang tersedia.
2. Bagian analog yang terdiri dari rangkaian pengolah data analog, berbasis  konsep    redudansi  2  dari  3. Pada  bagian  ini  sinyal  diolah  dengan tahapan  sebagai berikut:
a. Pengubahan sinyal masukan
menjadi  sinyal  keluaran  dengan standar tegangan 0 – 10 volt.
b. Pengiriman sinyal melalui rangkaian umpan balik ke berbagai indikator  baik  ke  ruang  kendali utama  (RKU)  atau  ke  ruang kendali darurat (RKD).
c. Penghitungan  beberapa  parameter yang relevan untuk keselamatan.
3. Bagian  logika  yang  berisi  rangkaian pengolah sinyal analog  ke digital/ biner berbasis  konsep  redundansi  2  dari  3.
Sinyal  dari  bagian  analog  diproses menjadi  biner  bila  melampaui  harga batas keselamatan. Kemudian informasi tersebut  digunakan  untuk  tindakan protektif melalui sistem 6 kontak.
Tindakan  protektif  yang  diberikan  oleh sistem proteksi reaktor RSG-GAS adalah: 2)
1.  Reaktor start-up  interlocking ;  yakni  untuk mencegah agar reaktor tidak dapat dioperasikan apabila:
a. Katup sirkulasi alam belum tertutup.
b. Fluks neutron minimum pada jangkauan start-up tidak terlampaui.
c. Pulse  rate  pada  jangkauan  start-up terlalu  tinggi  dan  bila  fluks  neutron minimum tidak dilampaui pada jangkauan menengah.
2. Reaktor trip atau scram ,  yakni  memberikan perintah  secara  otomatis  mematikan  reaktor, apabila :
a. Rapat fluks pada jangkauan start-up terlalu tinggi. (1v2).
b.  Rapat  fluks  pada  jangkauan  menengah terlalu tinggi (1v2).
c.  Periode  reaktor  pada jangkauan  menengah terlalu kecil (1v2).
d.  Rapat  fluks  neutron  terkoreksi  N 16 pada jangkauan daya terlalu tinggi (2v3).
e.  Bila  transien  positif  pada  rapat  fluks neutron  terkoreksi  N-16  terlalu  tinggi (positip floating  limit  value terlalu  tinggi) (2v3).
f.  Transien  negatip  pada  rapat  fluks  neutron terkoreksi  N-16  terlalu  tinggi  (negatip floating limit value terlalu tinggi) (2v3).
g. Sinyal pengukuran beban tak berimbang terlalu tinggi ( 2v3 ).
h. Laju Dosis-γ sistem pendingin primer terlalu tinggi (2v3).
i.  Harga batas laju aliran massa di dalam sistem pendingin primer terlalu rendah (2v3).
j.  Suhu pada keluaran sistem penukar panas terlalu tinggi (2v3).
k. Ketinggian permukaan air di kolam reaktor terlalu rendah (2v3).
l.  Pembukaan katup isolasi sistem pendingin primer terlalu sempit (2v3).
m. Pelepasan aktivitas radiasi sistem ventilasi kolam reaktor terlalu tinggi (2v3).
Sinyal Scram dikirim ke Sistem 6 kontak, seperti diperlihatkan pada gambar di Lampiran 2.
3. Ragam Keselamatan Teknis
a    Isolasi  gedung  reaktor  secara  otomatis terjadi,  apabila  dua  dari  tiga  redundansi kanal  pengukuran  aktivitas  radiasi  pada sistem ventilasi kolam reaktor melampaui harga batas maksumum yang diizinkan.
b. Isolasi  sistem  pendingin  primer  dan sistem  bantu  kolam  reaktor  secara otomatis  terjadi,  apabila  dua  dari  tiga redundansi  kanal  pengukuran  ketinggian air  kolam  reaktor  melampaui  harga  batas minimum yang diizinkan.
c. Start-up (pengoperasian)  disel  darurat secara otomatis terjad, apabila redundansi  kanal  pengukuran  tegangan
listrik  PLN  turun  melampaui  harga batas minimum yang diizinkan.
Prinsip  SPR  RSG-GAS  seperti  diperlihatkan pada gambar di Lampiran 3.
Mekanisme  pengaktifan trip reaktor secara  rinci  oleh  SPR  dengan  sistem  redudansi dua dari tiga adalah sebagai berikut:
Batang  kendali  reaktor  terdiri  dari  unit penggerak,  batang  pemegang  ( holder ),    dan garpu  penyerap.  Ketiga  komponen  tersebut dirangkai  membentuk  sistem  kendali  dan  garpu penyerap  bisa  digerakkan  naik  turun  di  teras reaktor  pada  lubang  yang  disediakan  pada elemen  kendali  melalui  sistem  instrumentasi elektronis  dari  RKU.  Dengan  mengatur  naik- turun  posisi  batang  kendali,  reaktor  dapat dioperasikan,  dipadamkan  dan  diatur  besar dayanya  sesuai  yang  dikehendaki.  Disamping sebagai  pengatur  batang  kendali  berfungsi  pula sebagai batang pengaman, yaitu dengan menempatkan garpu penyerap pada posisi masuk secara  penuh  ke  dalam  teras  reaktor  yang  bisa dilakukan  secara  perlahan  maupun  secara  cepat, baik  dilakukan  secara  manual  maupun  secara otomatis.  Garpu  penyerap  yang  tersambung dengan  batang  pemegang  dirangkai  dengan  unit penggerak  dengan  sambungan  pada  sebuah magnit  pemegang  ( holding  magnite ).  Pasokan listrik  dari  magnit  pemegang  ini  barasal  dari Sistem 6 kontak (Gambar 2) yang dapat terputus pasokan listriknya bila minimal 2 parameter SPR melampaui  nilai  batas  keselamatan.  Karena batang  kendali  dipasang  vertikal  terhadap  teras reaktor,  maka  setelah  aliran  listrik  ke  magnit buatan    terputus,  garpu  penyerap  akan  terlepas dan  jatuh  bebas  ke  dasar  teras  reaktor  secara gravitasi.
Apabila  hanya  1  parameter  SPR  yang memberikan  picu  kepada  sistem  6  kontak,  maka tidak akan terjadi scram terhadap operasi reaktor, karena holding  magnite tetap  teraliri  listrik  dari jalur  yang  tersedia.  Kegagalan  salah  satu  jalur hanya  akan  memberikan  informasi  kepada
operator  di  ruang  kendali  dan  perlunya  tindakan perbaikan.  Jika  satu  dari  tiga  redundan mengalami  kerusakan/perbaikan  maka  kanal yang mengalami kerusakan ini harus diposisikan dalam kondisi trip , sehingga diharapkan keselamatan reaktor selalu terjamin.

## TATA KERJA
Evaluasi penyebab gangguan scram gangguan  dilaksanakan  dengan  mengumpulkan dan  mengidentifikasi  data  gangguan scram kemudian  menginvestigasi  dan  mengevaluasi penyebabnya.    Apakah  berasal  dari  dalam instalasi
seperti
adanya kegagalan komponen/sistem, atau berasal dari luar instalasi, seperti trip catu  daya  listrik  PLN,  gempa  bumi dan  lain  sebagainya,  ataupun  ganguan  yang
disebabkan  oleh  faktor  kesalahan  manusia (operator).
Pengumpulan  data  dilaksanakan  dimulai dari siklus operasi no.67 – siklus operasi 85 yang berlangsung  sejak  2009  –  2014.  Data  diperoleh dari  buku  induk  operasi,  lembar  pencatatan operasi  reaktor  dan  lembar  laporan  gangguan  . Setelah  diperoleh  data  gangguan    kemudian dilakukan  evaluasi  dan  pembahasan  guna menyimpulkan    apakah  unjuk  kerja  SPR  dalam kurun  waktu  5  tahun  terakhir    masih  mampu bekerja memenuhi fungsinya atau tidak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  pengumpulan  data scram mulai siklus  operasi  67  sampai  dengan  siklus  operasi 85 diperlihatkan pada Tabel 1, berikut : 3)
T abel 1. Data reaktor scram siklus operasi 67 sampai dengan siklus operasi 85.
No. Siklus Operasi Pemicu kejadian Scram Jumlah Scram Listrik PLN Trip /mati Gangguan komponen Kesalahan operator 1 67 - 3 - 3 2 68 2 5 - 7 3 69 5 - 1 6 4 70 - 3 - 3 5 71 4 - - 4 6 72 2 2 - 4 7 73 2 1 2 5 8 74 1 - - 1 9 75 - 1 - 1 10 76 2 1 1 4 11 77 - 1 - 1 12 78 1 6 - 7 13 79 - 6 - 6 14 80 3 1 - 4 15 81 2 8 - 10 16 82 3 - 2 5 17 83 1 6 - 7 18 84 4 - 3 7 19 85 2 1 - 3 Total 34 45 9 88
Dari  Tabel  1  dapat  digambar  grafik  pemicu kejadian scram periode  siklus  operasi  no.  67-85
(1 Maret 2009 – April 2014), diperlihatkan pada Gambar 1.
G ambar 1. Grafik penyebab kejadian Scram
Selama  siklus  operasi  67  sampai  dengan 85  telah  terjadi  88  kali  kejadian scram yang ditimbulkan oleh SPR. Penyebab kejadian scram dapat  dibedakan  menjadi  3  kelompok  yaitu kegagalan  karena  pasokan  daya  listrik  PLN  (34 kasus),  kesalahan  operator  (9  kasus),  dan kerusakan komponen/sistem yang terkait  dengan SPR (45 kasus).
Kegagalan  pasokan  daya  listrik  PLN merupakan  hal  yang  tidak  bisa  dihindari  dan disiasati  karena  bisa  datang  pada  setiap  saat, kecuali  dengan  cara  menyediakan  cadangan sebesar  suplai  PLN.  Ada  2  jenis  gangguan pasokan daya listrik PLN yaitu berupa trip /kedipan sesaat dan pemutusan pasokan daya untuk waktu yang relatif lama. Trip listrik sesaat menyebabkan  pemadaman  sistem  bantu  reaktor, seperti  sistem  pendingin  primer  dan  sistem pendingin sekunder, yang bisa terjadi bersamaan atau  terjadi  pada  salah  satunya  saja.  Secara langsung sebenarnya trip listrik tidak serta merta
memadamkan  reaktor.  Jika  sistem  pendingin primer  mati  reaktor  akan  otomatis scram dipicu oleh  debit  sistem  pendingin  primer  minimum. Jika  hanya  satu  atau  dua  pompa  pendingin sekunder yang mati dan sistem pendingin primer tetap beroperasi, apabila memungkinkan operator segera  menurunkan  daya  reaktor  dan  berusaha segera  mengoperasikan  kembali  pompa  yang mati  atau  mengganti  dengan  pompa  cadangan. Apabila  kegiatan  ini  berhasil  maka  daya  reaktor dinaikkan  kembali  ke  tingkat  daya  semula,  dan gangguan trip listrik  PLN  ini  dapat  diantisipasi dengan  baik.  Namun  jika  usaha  tersebut  di  atas tidak  berhasil  reaktor  akan scram dipicu  oleh kenaikan  temperatur  air  pendingin  primer maksimum  karena  pembuangan  panas  melalui sistem  pendingin  sekunder  tidak  berfungsi.  Jika trip  listrik  berlangsung  dalam  waktu  yang  lama, kegiatan yang bisa dikerjakan adalah mengawasi proses  beropersinya  disel  darurat  sebagai memasok  catu  daya  darurat  ke  sistem-sistem
34 45 9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Penyebab Scram J um la h K e ja di a n S c ra m ( k a li ) Listrik PLN Mati Gangguan Komponen Kesalahan Operator
yang terkait langsung dengan sistem keselamatan.  Sejak  siklus  operasi  74  reaktor RSG-GAS  telah  memodifikasi timer-relay pada panel  elektrik  pompa  pendingin  primer  dan sekunder agar motor pompa tidak cepat mati saat terjadi
trip sesaat,
dengan
tetap memperhitungkan  keselamatan  motor  pompa.
Kegiatan ini ternyata memberikan hasil berkurangnya  kasus  reaktor scram akibat trip sesaat  listrik  PLN  seperti  terlihat  pada  siklus operasi 74 s/d 79 pada Tabel 1.
Selama  periode  tersebut  kejadian scram yang  disebabkan  oleh  kesalahan  operator  terjadi sebanyak  9  kali.  Delapan  kali  terjadi  pada  saat operator  reaktor  memasukkan/  menarik  target batu  topaz  ke/dari  posisi  iradiasi  pada  teras reaktor,  dan  satu  kali  terjadi  pada  saat  operator perawatan  secara  tidak  sengaja  menekan  tombol scram manual yang terpasang pada area tersebut. Pemasukan  target  iradiasi  batu  topaz  yang mempunyai  reaktivitas  positip  ±  0,16  % 3) ke dalam  teras  reaktor  sama  dengan  menambah reaktivitas  positip  ke  teras  reaktor  menjadikan reaktor super kritis, dan menaikkan daya reaktor. Apabila  pemasukan  target  iradiasi  tersebut dilakukan  terlalu  cepat  maka  daya  reaktor  akan naik  secara  cepat  dan  membahayakan  status keselamatan  reaktor.  Untuk  menghindari  bahaya akibat  kasus  ini  pada  SPR  untuk  kanal pengukuran  fluks  neutron  jangkauan  daya  telah dipasang  parameter floating  limit  value  (FLV) yang  membatasi  kecepatan  kenaikan/penurunan daya reaktor. Pada saat terjadi pemasukan secara cepat target iradiasi dengan reaktivitas positip ke teras  reaktor,  sistem FLV akan  mengambil tindakan scram, demikian  pula  saat  penarikan target  iradiasi  dari  teras  reaktor,  sistem F  LV akan menghasilkan perintah scram secara cepat.
Pada  8  kasus  reaktor  kejadian scram akibat  pemasukan/penarikan  target  iradiasi  batu topaz  tersebut  di  atas,  sebenarnya  operator  di ruang  kendali  utama  (RKU)  telah  melakukan tindakan kompensasi dengan menaikkan/menurunkan  batang  kendali  sesuai kebutuhan.  Namun  demikian  upaya  ini  tidak
mencukupi  untuk  menahan  agar  tidak  terjadi scram .  Sebagian  besar  kejadian scram akibat pemasukan/penarikan  target  iradiasi  terjadi  saat akhir  siklus  operasi  dimana  respon  perubahan posisi  batang  kendali  terhadap  insersi/exsersi reaktivitas ke teras reaktor kurang memadai.
Penyebab  reaktor scram yang  ke  tiga adalah  terjadinya  gangguan/  kerusakan  pada komponen/sistem  yang  terkait  langsung  dengan sistem  proteksi  reaktor.  SPR  yang  handal memiliki  angka  kejadian scram yang  kecil, kejadian scram pada  periode  operasi  ini memberikan  fakta  bahwa  keandalan  harus  lebih ditingkatkan.  Untuk  ini  diperlukan  analisis  dan kajian  agar  dapat  dilakukan  tindakan  untuk mencapai tujuan tersebut.
Dari  pengamatan  data  kejadian scram akibat  kegagalan  komponen  sebanyak  45  kali, sebagian  besar  disebabkan  oleh  gangguan  pada kanal  pengukuran  fluks  neutron  dan  pada  unit penggerak batang kendali. Pada kanal pengukuran  fluks  neutron,  kasus  yang  sering terjadi adalah osilasi penunjukan hasil pengukuran  baik  pada  jangkauan start-up , jangkauan  menengah  maupun  pada  jangkauan daya. Saat terjadi osilasi, maka sistem SPR akan bekerja  mematikan  reaktor  dengan  sinyal scram dari neutron  fluks maksimum  untuk  jangkauan start-up ,  periode  reaktor  minimum  atau neutron fluks maksimum untuk kanal jangkauan menengah dan beban tidak seimbang maksimum ( unbalanced  max) untuk  kanal  jangkauan  daya. Kejadian ini mengganggu operasi reaktor karena kondisi  sebenarnya  di  teras  reaktor  tidak  terjadi fluktuasi  rapat  neutron.  Dari  Tabel  1  terlihat bahwa  untuk  siklus  operasi  78,  siklus  79,  siklus 81,  dan  siklus  83  hampir  semua  penyebab kejadian scram adalah gangguan yang diakibatkan  oleh  terjadinya  osilasi  pada  kanal daya redundan 3 (JKT03 CX831) dan menyebabkan unbalanced load max.
Penyebab  kejadian scram terbanyak kedua  adalah  akibat  kegagalan  unit  penggerak batang  kendali  ( drive  unit/  DU ).  Pada  kejadian
awal scram yang disebabkan oleh kegagalan DU, kejadian  ini  sulit  untuk  diketahui  karena  pada panel  di  RKU  indikator scram yang  timbul, hanya  berkaitan  dengan unbalanced  max dan neg. Floating limit value saja. Setelah dilakukan pemasangan  alat  khusus  untuk  mendeteksi pemicu  kejadian scram dan  pengamatan  pada komputer  proses,  dapat  disimpulkan  bahwa batang kendali terlepas lebih dahulu dari  magnet pemegang  yang  berada  di  DU  jatuh  bebas  ke dasar  teras  reaktor,  sebelum  sinyal  SPR memberikan  perintah scram .  Berbagai  upaya dilakukan oleh petugas perawatan  sistem reaktor RSG-GAS,  mulai  dari  pembersihan  sambungan kabel, microswitches , holding magnite , pencarian bad contact dan lain sebagainya, upaya ini  telah berhasil mengurangi kejadian kegagalan.
Untuk  mencapai  kenerja  pengoperasian reaktor  yang  diharapkan diperlukan  ketersediaan komponen operasi reaktor seperti sistem proteksi reaktor  yang  handal.  Diharapkan  hasil  analisa dapat  dijadikan  sebagai  masukan  mengatasi gangguan scram .

## KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa  kerusakan  dengan  frekuensi  paling banyak  berasal  dari  kegagalan  komponen  sistem proteksi  reaktor.  Diperlukan  pengkajian  lanjut berkaitan dengan keandalan SPR agar pengoperasian reaktor dapat dilaksanakan dengan lancar dengan jumlah gangguan minimal bahkan pengoperasian tanpa gangguan.

## DAFTAR PUSTAKA
1. IMAN KUNTORO, “Keselamatan Reaktor”  Diktat  Pelatihan  Inspeksi Keselamatan Teknis, Pusdiklat- BATAN.  Jakarta  Th.2002. 2. ANONIM, “Laporan Analisis Keselamatan Reaktor RSG-GAS” Revisi 10. Jakarta Th 2010.
3. ANONIM, “Buku  Induk  Operasi Reaktor  RSG-GAS  No.  249  -  305”.
Jakarta  Th. 2009 s/d 2014.
L ampiran 1. Desain Sistem Proteksi Reaktor
L ampiran 2. Sistem 6 Kontak
L ampiran 3. Prinsip Sistem Proteksi Reaktor RSG-GAS