## STUDI KUALITAS AIR HASIL SARINGAN BAHAN KARBON AKTIF, PASIR SILIKA DAN KERIKIL
Almukarrama, Iswadi, dan Muh. Said L 1
1 Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar Email: karra.phyisic@gmail.com, wadi.phys.uin@gmail.com, muhammadsaidlanto83@gmail.com
Abstract: This research aims to find out the   quality of the  water as  it had been filtered from the single of active carbon, silica sand and gravel as the media filter. And also to know  the quality of the water as  it had been  filtered  from  the  combination  of  active  carbon,  silica  sand  and gravel as the media filter. The quality of the water filtered was measured by  both  physic  and  chemistry  parameters,  either  parameters  were measured  and  observed  directly  at  the  Modern  Physic  Laboratory  of Science  and  Technology  Faculty  and  at  the  Physic  Chemistry Laboratory of  Science and Technology Faculty. The quality of the water which had been filtered by the aforementioned filter materials then met the  requirement  as  pure  water  based  on  the  water  authentic  quality standard (South Sulawesi Governor Rule Number 69, 2010), the water then  can  be  used  for  the  daily  household  necessity  such  as  bathing, watering plant, laundry, and so forth.
Keywords: Active carbon, quality, silica sand and gravel.

## 1. PENDAHULUAN
Air  merupakan  salah  satu  sumber  daya  alam  yang  sangat  penting  bagi kehidupan  manusia,  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari  maupun untuk  kepentingan  lainnya  seperti  pertanian  dan  industri.  Oleh  karena  itu keberadaan  air  dalam  masyarakat  perlu  dipelihara  dan  dilestarikan  bagi kelangsungan kehidupan.
Kebutuhan  akan  pentingnya  air  tidak  diimbangi  dengan  kesadaran  untuk melestarikan  air,  sehingga  banyak  sumber  air  yang  tercemar  oleh  perbuatan manusia.  Perlakuan  yang  tidak  bertanggungjawab  membuat  air  menjadi  kotor, seperti  membuang  sampah  ke  tepian  sungai  sehingga  aliran  air  sungai  yang harusnya  untuk  dikonsumsi  menjadi  keruh  dan  bau,  membuang  limbah  pabrik  ke sungai  yang  mengkibatkan  air  itu  menjadi  tercemar  oleh  bahan-bahan  berbahaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan air yang telah tercemar hingga layak digunakan untuk aktivitas sehari-hari.
Salah  satu  metode  pengolahan  air  tercemar  menjadi  air  bersih  dan  layak konsumsi  yang  banyak  digunakan  belakangan  ini,  yaitu  dengan  menggunakan
metode penyaringan (filtrasi). Penyaringan yang biasanya dilakukan untuk mengolah kembali air yang tadinya tidak layak pakai sehingga menjadi bisa terpakai itu dengan menggunakan bahan-bahan yang terdiri dari pasir, kerikil, karbon aktif dan lain-lain. Secara  sepintas  banyak  yang  tidak  mengetahui  bahwa  kerikil,  pasir  silika  maupun karbon aktif dapat dimanfaatkan sebagai penjernih air. Ketiga bahan tersebut dapat dijadikan sebagai penjernih air karena memiliki pori yang kecil pada permukaannya, sehingga  padatan  yang  terkandung  pada  air  dapat  tertahan  dipermukaan  ketiga bahan tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Laboratorium  Fisika  Modern  Fakultas  Sains  dan Teknologi  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin  Makassar    untuk  proses  penyaringan air dan di Laboratorium Kimia Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri  Alauddin  Makassar  untuk  proses  pengujian  kualitas  sampel  air  hasil penyaringan.

## Pemilihan Bahan dan Peralatan
Bahan  dan  peralatan  yang  digunakan  selama  proses  penyaringan  dan pengujian sampel air hasil saringan didapatkan dengan mudah dipasaran. Sehingga dapat memberikan kemudahan dalam proses penyaringan dan pengujian sampel air tersebut.

## Desain Penyaringan dan Susunan Media Filter Gabungan
Proses  penyaringan  dengan  menggunakan  media  filter  karbon  aktif,  pasir silika  dan  kerikil  sebagai  media  filter  tunggal  dilakukan  dengan  menggunakan volume  media  filter  sebanyak  300  ml.  Sedangkan  media  filter  gabungan menggunakan enam model variasi, seperti pada gambar 1 berikut ini:
Gambar 1 . Ilustrasi model rancangan penyaringan air dengan media filter tunggal (a) (a) (a) karbon aktif (b) (a) (a) pasir silika (c) (a) (a) kerikil
Tabel 1 . Susunan media filter gabungan karbon aktif, pasir silika dan kerikil
Kode Sampel Media Filter Atas Tengah Bawah 1 Karbon aktif Pasir silika Kerikil 2 Karbon aktif Kerikil Pasir silika 3 Pasir silika Karbon aktif Kerikil 4 Pasir silika Kerikil Karbon aktif 5 Kerikil Pasir silika Karbon aktif 6 Kerikil Karbon aktif Pasil silika

## Pengujian  Kualitas  Air  Hasil  Penyaringan  dengan  Media  Filter  Tunggal  dan Gabungan
Melakukan uji kualitas pada sampel air sebelum dan setelah disaring meliputi pengukuran  jumlah  padatan  terlarut  (TDS),  derajat  keasaman  (pH),  konduktivitas, turbiditas dan suhu serta melakukan pengamatan bau, rasa dan warna. Hasil dari uji kualitas  air  kemudian  dibandingkan  dengan  Standar  Baku  Mutu  Air  Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 69 Tahun 2010, apakah air tersebut sudah termasuk kategori air bersih.

## 3. HASIL DAN PEBAHASAN
Kualitas  Air  Hasil  Saringan  Bahan  Karbon  Aktif,  Pasir  Silika  dan  Kerikil sebagai Media Filter Tunggal
Sampel air yang digunakan yaitu air kran yang diberi tanah liat sebanyak 500 gram dan disebut sebagai air  tercemar yang diolah menjadi air bersih berdasarkan hasil  dari  uji  kualitas  air  sesuai  (Standar  Baku  Mutu  Air  berdasarkan  Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No.69 Tahun 2010). Untuk mengetahui kualitas sampel air  yang  digunakan  sebagai  sampel  penyaringan  dapat  dilihat  pada  tabel  2  berikut ini:
Tabel 2. Kualitas air sebelum penyaringan
No Parameter (satuan) Hasil pengukuran 1 Bau Berbau 2 Warna Berwarna
3 TDS (mg/L) 713 4 Konduktivitas (µS/cm) 1,009 5 Turbiditas (NTU) 10,9 6 pH 7,82 7 Suhu lingkungan ( o C) 28 8 Suhu air tercemar ( o C) 28
Tabel 3 . Hasil pengamatan kualitas air setelah penyaringan
dari media filter setiap bahan No Parameter (satuan) Media I Media II Media III (Karbon aktif) (Pasir silika) (Kerikil) 1 Bau Tidak berbau Berbau Tidak berbau 2. Warna Keruh kecoklatan Jernih kecoklatan Keruh kecoklatan 3. Volume setelah disaring (mL) 590 510 590 4. Suhu ( o C) 28 28 28 5. TDS (mg/L) 549 510 601 6. Konduktivitas (µS/cm) 766 699 721 7. Turbiditas (NTU) 10,8 6,2 10,9 8. pH 7,8 7,66 7,9 9. Waktu penyaringan (s) 96 412 48
Dari  tabel  di  atas,  yaitu:  tabel  2,  tabel  3  dan  tabel  4  menjelaskan perbandingan  antara  kualitas  air  sebelum  penyaringan  dan  setelah  penyaringan. Kualitas  air  yang  dihasilkan  dengan  menggunakan  ketiga  media  filter  tersebut secara tunggal belum dapat dikategorikan sebagai air bersih, karena ada beberapa parameter  yang  tidak  sesuai  dengan  standar,  seperti  parameter  bau,  warna  dan turbiditas (tingkat kekeruhan).

## Kualitas Air Hasil Penyaringan dengan Menggunakan Media Filter Gabungan
Penyaringan air yang dilakukan dengan menggunakan tiga media filter yaitu karbon  aktif,  pasir  silika  dan  kerikil.  Ketiga  media  tersebut  digabung  dengan memvariasikan  lapisan/tingkatan  dalam  suatu  wadah  penyaring  (atas,  bawah  dan tengah).
Untuk menguji tingkat kualias air hasil filter dari setiap media filter maka data hasil pengukuran dan pengamatan kedua parameter tersebut dibandingkan dengan standar  batas maksimum  dan minimum berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Sulawesi Selatan No. 69 Tahun 2010, seperti pada uraian tabel 4  berikut ini:
Tabel 4. Hasil pengujian dari penyaringan dengan media filter variasi I-VI berdasarkan parameter fisika dan kimia.
No Parameter Hasil Pengujian Batas Standar Maksimum (satuan) Variasi I Variasi II Variasi III Variasi IV Variasi V Variasi VI 1 Suhu ( o C) 28 29 29 28 28 29 ±3 o C 2 Bau Tidak berbau Tidak berbau Tidak berbau Tidak berbau Tidak berbau Tidak berbau Tidak berbau 3 Rasa Tidak berasa Tidak berasa Tidak berasa Tidak berasa Tidak berasa Tidak berasa Tidak berasa 4 TDS (mg/L) 374 440 208 303 182 211 20-1000 5 Kondukti- vitas (µS/cm) 790 859 461 595 366 422 20-1500 7 Turbiditas (NTU) 1,42 5,47 3,72 6,63 1,61 461 1,0-10,0 8 pH 7,36 7,66 7,73 7,47 7,71 - 6,0-9,0
Dari  tabel  4  di  atas  memberikan  informasi  bahwa  ketiga  media  filter  yaitu karbon  aktif,  pasir  silika  dan  kerikil  ketika  digabungkan  semuanya  dapat  dijadikan sebagai  penyaring  air  berdasarkan  parameter  yang  telah  diuji,  diukur  dan  diamati untuk  menentukan  kualitas  air  hasil  dari  ketiga  media  filter.Kualitas  air  hasil  dari media filter gabungan karbon aktif, pasir silika dan kerikil memenuhi standar sebagai air bersih dan dapat digunakan sebagai air minum setelah dimasak terlebih dahulu. Penentuan  standar  ini  berdasarkan  hasil  dari  uji  kualitas  air  dengan  Standar  Baku Mutu Air berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 69 Tahun 2010.

## 4. KESIMPULAN
Hasil akhir yang dapat disimpulkan penelitian ini adalah:
1.  Kualitas air hasil dari media filter tunggal belum dapat dikategorikan sebagai air bersih,  karena  ada  beberapa  parameter  yang  tidak  sesuai  standar,  seperti turbiditas (tingkat kekeruhan) dan bau.
2.  Dari  semua  kombinasi  media  filter  menghasilkan  air  hasil  penyaringan  yang memenuhi standar sebagai air bersih yang telah dibuktikan dari hasil pengujian sampel air dengan beberapa parameter yang menjadi standar acuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agama, RI., Departemen,  2010, Al- qur’an dan Tafsirnya , Jakarta: Lentera Abadi
Alfiani,  Herlin,  2013, Kajian  Penggunaan  Arang  Aktif  Tongkol  Jagung  Sebagai Adsorben Logam PB Dengan Beberapa Aktivator Asam, Tadulako: Penerbit Anida,  Tahun  Terbit, Judul  Artikel, Online , http://dokter-air.blogspot.com (Diakses 19 januari 2015)
Bahreisy, H., Said, 1988, Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier , Terjemahan Oleh Nama Penerjemah, Tahun Diterjemahkan, Kuala Lumpur: Victory Agencie
Buety, Ahmad, 2014, Uji Kualitas Air Hasil Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga Dengan  Metode  Sumur  Resapan, Jurnal  Fisika  Dan  Terapannya  (JFT)  UIN Alauddin Makassar , Volume 1 (1): Halaman
Fairus, Siris, 2009, Proses Pembuatan  Waterglass Dari Pasir Silika Dengan Pelebur Natrium Hidroksida, Bandung: Penerbit
Gabriel, J.F., 2001, Fisika Lingkungan , Cet. I, Jakarta: Hipokrates
Hartanto,  Agung, 2012, Laporan Tugas Akhir Pembuatan Karbon Aktif dari Limbah Kulit Singkong Dengan Menggunakan Furnance, Semarang: Penerbit Juju, Tahun Terbit, Judul Artikel (Dimiringkan), Online, http://jujubandung.wordpres.com , (Diakses 1 juli 2015)
Mutmainnah, 2012, Utilitas Bangunan I, Makassar: Alauddin Press
Onny, Untung, 2008, Menjernihkan Air Kotor , Jakarta: Puspa swara
Sanropie, dkk., 1983, Penyediaan Air Bersih, Jakarta : Depkes RI
Selintung, Mari, 2012, Studi Pengolahan Air Melalui Media Filter Pasir Kuarsa (Studi Kasus Sungai Malimpung), Makassar: Penerbit
Shihab, M., Quraish, 2002, Tafsir Al-Misbah , Jakarta: Lentera Hati
Surya, Yohanes, 2009, Suhu dan Termodinamika , Teangerang: Kandel
TL401  Rekayasa  Lingkungan  Hidup.,  2009, Pengantar  Pengolahan  Air, Bandung: ITB
UNICEF  Indonesia,  2012, Ringkasan  Kajian  Air  Bersih,  Sanitasi  dan  Kebersihan, Jakarta: Universitas Sumatra Utara