## ANALISA  KINERJA SISTEM SCADA DAN TELEKOMUNIKASI DI PT. PLN UNIT PENYALURAN DAN PUSAT PENGATURAN BEBAN GORONTALO

## Siradjuddin Haluti
Program Studi Mesin dan Peralatan Pertanian Politeknik Gorontalo E-mail : duddy@poligon.ac.id

## ABSTRAK
Sistem SCADA dan Telekomunikasi yang  di  bentuk  dari  dua  sub.sistem    yaitu  sub  sistem  teleinformasi    data merupakan rangkaian yang menghasilkan fungsi yang digunakan  untuk mengoperasikan power sistem dan Sub system Master Station. Dalam beroperasinya peralatan pada masing-masing  subsistem harus dapat memberikan layanan  yang  memadai  dari  segi  kualitas  dan  kuantitas  yang  diukur  dalam  kinerja.Target  kinerja  pengusahaan yang  telah  ditetapkan  merupakanKesanggupan    unit  pelaksana  untuk  mernberikan  hasil  layanan(availability) berupa  fungsi-fungsi  sub  sistem    selama  periode    triwulan(satu    tahun  anggaran)    dengan  memperhatikan kemampuan  sistem  diunit  pelaksana,  ketersediaan    dana  serta  kemampuan  dan  ketersediaan  Sumber  Daya Manusia    (SDM).Dari  hasil  perhitungan    bilangan  petunjuk  kinerja  (availability)  sistem  SCADA  dan telekornunikasi pada PT. PLN UPB Gorontalo untuk periode II tahun 2016 diperoleh tingkat availability sebesar 90  ,53 % dan periode  I tahun 2017 diperoleh tingkat availability  sebesar 77,02 %. Di mana hasil yang dicapai dari duaperiode triwulan tersebut. Masih  jauh dari tolak ukur yang dipersyaratkan yaitu 99,5 %.
Kata Kunci : Analisa Availability Kinerja Sistem SCADA dan telekomunikasi

## ABSTRACT
SCADA  and  Telecommunications  systems  are  formed  from  two  sub-systems,  namely  the  sub-system  of teleinformation data is a series that produces a function that is used to operate the power system and the Sub Station  Master  Station.  The  operation  of  the  equipment  in  each  subsystem  must  be  able  to  provide  adequate services in terms of quality and quantity measured in performance. The established business performance targets are the capability of the implementing unit to provide service results in the form of sub-system functions during the quarterly period ( one budget year) by taking into account the ability of the system to be implemented, the availability of funds and the ability and availability of Human Resources (HR). From the calculation of the number of SCADA and telecommunication communication performance indicators at PT. Gorontalo PLN UPB for period II of 2016 obtained availability level of 90, 53% and period I in 2017 obtained availability level of 77.02%. Where the results achieved from the two quarterly periods. Still far from the benchmark required is 99.5%.
Keywords: Analysis of Availability of Performance of SCADA Systems and telecommunications

## 1. Pendahuluan
Tenaga  listrik merupakan  kebutuhan  yang sangat  vital  dalam  kehidupan  manusia,  baik  untuk kepentingan  pribadi  maupun  dalam  kehidupan bermasyarakat    dan    berbangsa.            Energi  listrik merupakan faktor yang penting dalam mencerdaskan  rnasyarakat yang berperan pula pada produktivitas  bangsa    dan  secara  langsung mempengaruhi  perekonomian. Karena tenaga listiik merupakan    kebutuhan    vital,  maka  harus  selalu tersedia  dalam  jumlah  yang  cukup  setiap    saat, keandalan  yang  tinggi  dan  mutu  yang  baik.  Untuk memenuhi  persyaratan  -  persyaratan    ketersediaan tenaga  listrik tersebut diperlukan pengaturan  yang
baik dalam persediaan dan dalam penyaluran sistem tenaga listrik.
Dengan  bertambahnya  pemakaian  beban tenaga  listrik,  maka  memerlukan  pengembangan sistem  tenaga    listrik  baik  sisi  pembangkit penyaluran  dan  pendistribusian.    Untuk  memenuhi keandalan  sistem  dan  mutu  yang  baik  sangat dibutuhkan suatu sistem yang terintegrasi.
Pertarnbahan kebutuhan tenaga listrik yang terus  meningkat  menyebabkan    pula  peningkatan jumlah    pembangkit    yang  beropcrasi  dan penambahan    sistem  saluran    tenaga    lisfik  yang semakin kompleks. Untuk mendapatkan penyediaan tenaga  listrik yang baik dan andal dibuat sistem. yang saling terhubung  (interkoneksi)  antara
saluran  pembangkit  dengan  saluran  tenaga    listrik.
pengaturan tenaga listrik pada sistem terinterkoneksi  dilaksanakan  oleh pusat pengaturan tenaga  listrik.  Kecepatan    dan  keakuratari    data informasi    sangatlah    dibutuhkan  pada  pengaturan sistem    tenaga    listrik,  sehingga  pusat  pengaturan tenaga  listrik dan melaksanakan  tugas pengaturan didukung  oleh  peralatan    yang  berbasis    komputer untuk  membantu    operator  dalam  melaksanakan tugasnya.  sistem  yang  berbasis  komputer  tersebut disebut Supervisory  Control And. Data Acquisition (SCADA).  Sistem  ini  terdiri  dari  pelengkapan hardware  dan  sofware.  Target  kinerja  merupakan salah  satu  program  kerja  antara  unit  pelaksana dengan  kantor  pusat,  dimana  program  kerja    itu harus memuat  jadwal pemeliharaan,  rencana kerja rutin dan non rutin serta  target kerja.
Bantuan peralatan
yang
harus diperhitungkan    dalam  availability  (kinerja) merupakan  kesiapan  aLat  untuk  menjalankan fungsinya dengan baik.
Dengan berdasarkan hal tersebut di atas, maka kami mengangkat judul Penelitian Analisa Kinerja Sistem SCADA  dan  Telekomunikasi    Pada  PT.  PLN  Unit Penyaluran dari Pusat Pengaturan  Beban Gorontalo.

## 2. Metode
perhitungan  Availability    (kinerja)  sistem SCADA  dan  tetekornunikasi  pada  PT.PLN  Unit Penyaluran dan Pusat Pengaturan  Beban Gorontalo yaitu :
- Perhitungan  pada sub sistem teleinformasi  data
-    Perhitungan pada master  station Kedua subsistem  tersebut merupakan rangkaian yang  menghasilkan  fungsi    yang  digunakan  untuk mengoperasikan power sistem. Dalam beroperasinya  peralatan,  masing-masing  subsistem akan dapat memberikan layanan yang memadai dari segi  kualitas    dan  kuantitas  yang  diukur  dalam kinerja
Perhitungan waktu gangguan dan pemeliharaan  serta bobot masing-masing  fungsi :
- Tele Metering  (TM) = bobot  I
- Tele Signaling (TS)   = bobot  I
- Remote Control  (RC) = bobot I
➢ Persamaan perhitungan availability
kinerja)  teleinformasi data adalah:
𝐴𝑉 𝑇𝐷 = [ 1 ∑(𝑇𝑚,𝑇𝑠,𝑅𝑐)𝐷𝑜𝑤𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑁(𝑇𝑚,𝑇𝑠,𝑅𝑐)𝑥 𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ]  𝑥 100%
Dimana:
Down  time  TM    =  Jumlah  waktu  TM    dalam  jam
yang    tidak  tersedia  dalam kurun  waktu  I  triwulan
(3bulan).
Down  time TS  = Jumlah  waktu TS dalam jam yang
tidak tersedia  dalam kurun waktu I triwulan (3bulan).
Down    time  RC.  =    Jumlah  waktu  Rc  dalam    jam
yang  tidak  tersedia  dalam kurun  waktu  I  triwulan (3bulan).
N (TM.Ts,Rc)    = Jumlah Tm,Ts.Rc  yang ada per 3l Desember sebelum
tahun  anggaran  berjalan.
T. total.           =  Waktu dalam kurun I triwulan  (3 bulan).
➢ Persamaan  Perhitungan  Master  Station adalah  semua    jenis  peralatan  master  station  dan peripheralnya  dengan perhitungan  waktu gangguan dan  pemeliharaan    dengan  persamaan    sebagai berikut  :
Komputer Master       = Bobot 6 Komputer Front         = Bobot 2 Pheripheral Master     = Bobot 0,5 UPS                           = Bobot 1,5
𝐴𝑉 𝑃𝑑 =   [1 − (𝑇 𝐷𝑀𝑘 𝑥6) + (𝑇 𝐷𝐹𝐸 𝑥0,5) + (𝑇 𝐷𝑃𝐻 𝑥0,5) + (𝑇 𝐷𝑈𝑃𝑆 𝑥1,5) ∑(𝑀𝐾. 𝐹𝐸, 𝑃𝐻, 𝑈𝑃𝑆)𝑥𝑇 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ] 𝑥 100%

## Dimana :
TDMK      =  total down  time komputer master TDFE        = total down time komputer  Front-end TDPH        = total down time komput€r  peripheral TDUPS        = total down time komputer  UPS T total = waktu  dalarn  kurun    I  triwulan    (3 bulan)
3. Pembahasan 3.1. Perhitungan Pada Subsistem

## Teleinformasi  Data
Yang    termasuk  dalam    subsistem teleinforrnasi  data adalah RTU dan peripherialnya dengan perhitungan  waktu gangguan pemeliharaan dengan  persamaan  :
𝐴𝑉 𝑇𝐷 =   [ 1 ∑(𝑇 𝑚 , 𝑇 𝑠 , 𝑅 𝑐 )𝐷𝑜𝑤𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑁(𝑇 𝑚 , 𝑇 𝑠 , 𝑅 𝑐 )𝑥 𝑇 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ]  𝑥 100%
Data  yang  diperoleh    periode    Triwulan    II  tahun 2016 diperlihatkan pada  tabel berikut Realisasi  Pemeliharaan  dan  Perbaikan  peralatan SCADA
N o Peralata n Jumlah Alat (set) Terpasan g Operas i Tdk Operas i 1 Remote Termina l Unit 20 20 0 2 Battery Charge Dan Storage 17 10 7 Jumlah 37 30 7
Berdasarkan table 4. 1. diatas  perhituqgan  tingkat Availability periode Triwulan II tahun 2016 sebaghi berikut :
𝐴𝑉 𝑇𝐷 =   [ 1 ∑(𝑇 𝑚 , 𝑇 𝑠 , 𝑅 𝑐 )𝐷𝑜𝑤𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑁(𝑇 𝑚 , 𝑇 𝑠 , 𝑅 𝑐 )𝑥 𝑇 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ]  𝑥 100% = [1 7 𝑥 2160 37𝑥2160 ] 𝑥 100%
= 1 − [ 15120 37𝑥2160 ] 𝑥 100%
= 1 − 0,1892 𝑥 100%
= 0,8108 𝑥 100%

## = 81,08%
Berdasarkan  Perhitungan  Availability    Periode Triwulan II tahun 2016 sebesar 81,08 % yang masih jauh  dibawah    tolak  ukur  yang  ditentukan    yakni sebesar  99,5  %  sehubungan  banyaknya  peralatan yaag tidak beroperasi.
Untuk  data  periode  Triwulan    I  tahun  2017  hasil perhitungan  dapat dilihat pada tabel  berikut :
Realisasi pemeliharaan dan perbaikan peralatan SCADA periode triwulan I (2160 jam ) Tahun 2017
N O Peralata n Jumlah Alat (Set) Terpasan g Operas i Tdk operas i 1 Remote Termina l Unit 20 10 10 2 Baterry Charge dan Storage 17 10 7
3 Td  link (jam) x 1 36720 Total Peralatan (Set) Jumlah total waktu down Time (Jam) Time Total (satu  triwulan dalam jam) 37 30 17 36720 2160 Avtd 54,05 %

## 3.2. Perhitungan Master Station
Yang  termasuk dalam subsistem ini adalah semua    jenis  peralatan  master  station  dan peripheralnya  dengan perhitungan  waktu gangguan dan  pemeliharaan    dengan  persamaan    sebagai berikut  :
Komputer Master       = Bobot 6 Komputer Front         = Bobot 2 Pheripheral Master     = Bobot 0,5 UPS                           = Bobot 1,5
𝐴𝑉 𝑃𝑑 =   [1 − (𝑇 𝐷𝑀𝑘 𝑥6) + (𝑇 𝐷𝐹𝐸 𝑥0,5) + (𝑇 𝐷𝑃𝐻 𝑥0,5) + (𝑇 𝐷𝑈𝑃𝑆 𝑥1,5) ∑(𝑀𝐾. 𝐹𝐸, 𝑃𝐻, 𝑈𝑃𝑆)𝑥𝑇 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ] 𝑥 100%
Dari data yang diperoleh periode II tahun 2016 yang diperlihatkan pada  tabel  berikut  :
Realisasi Pemeliharaan  dan Perbaikan Peralatan
SCADA Periode II (2160) tahun 2016 N 0 Peralatan Jumlah Alat (Set) Terpasa ng Opera si Tdk Opera si 1 Master Komputer 2 2 0 2 Video Display Unit 2 2 0 3 Printer / Longger 2 2 0 4 Personal Computer dan Pendukungn ya 26 25 1 5 Uninterrupt ed Power Supply 2 1 1 Total Peralatan (Set) 34 32 2
Jumlah total waktu down Time (jam) Time total (Satu triwulan dalam jam)
2160
2160 𝐴𝑉 𝑃𝑑 =   [1 − (𝑇 𝐷𝑀𝑘 𝑥6) + (𝑇 𝐷𝐹𝐸 𝑥0,5) + (𝑇 𝐷𝑃𝐻 𝑥0,5) + (𝑇 𝐷𝑈𝑃𝑆 𝑥1,5) ∑(𝑀𝐾. 𝐹𝐸, 𝑃𝐻, 𝑈𝑃𝑆)𝑥𝑇 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
] 𝑥 100% =   [1𝑥 ( (0𝑥6) + (0𝑥2) + (2𝑥0,5) + (2𝑥1,5) 34𝑥2160 )] 𝑥 100%
=   [1 − (1 + 3) 73440 ] 𝑥 100%
= [1 − 4 73440 ] 𝑥100%
= [1 − 5,4467. 10 −3 ]𝑥100%

## = 99,99%
Sedangkan hasil perhitungan data periode Triwulan I tahun 2017  dapat dilihat pada  tabel berikut  :
Hasil Perhitungan Realisasi Pemeliharaan dan Pebaikan Peralatan SCADA Periode  Triwulan I
(2160 Jam) Tahun  2017 N O Peralatan Jumlah Alat (Set) Terpasa ng Opera si Tdk Opera si 1 Master komputer 2 2 0 2 Video Display unit
2 2 1 3 Printer / longger 2 2 0 4 Personal computer dan pendukung nya 26 26 0 5 Uninterrupt ed Power Supply 2 1 1 Total Peralatan (Set) Jumlah total waktu down Time (Jam) 34 32 2 2160 2160 Time total (Satu Triwulan dalam Jam) Avtd 99,99 %

## 3.3.
Perhitungan Kinerja Sistem SCADA

## dan Telekornunikasi
Dari ketiga perhitungan  availability  sub sistem  tersebut diatas, maka kinerja sistem SCADA dan Telekomunikasi adalah  :
𝐴𝑉 𝑆𝐶𝐴𝐷𝐴𝑇𝐸𝐿 = 𝐴𝑉 𝑇𝐷 +   𝐴𝑣 𝑃𝐷 3
Untuk  data  periode  Triwulan    II  tahun  2016  dan periode    triwulan  I  tahun  2017  dapat  dilihat  hasil perhitungan  availability  sub  sistem  SCADA    dan Telekomunikasi pada tabel berikut  ini :
Perhitungan Kinerja Sistem SCADA dan Telekomunikasi NO Peralatan Periode Triwulan II Tahun 2016 I Tahun 2017 1 Teleinformasi Data 81,08 % 54,05 % 2 Master station 99,99 % 99,99 % AV SCADA TEL 90,53 % 77,02 % 4.

## Kesimpulan
1. Kinerja  yang   telah  ditetapkan  merupakan kesanggupan  unit  pelaksanaan  untuk memberikan hasil  layanan  berupa  fungsi- fungsi  sub  sistem  dengan  memperhatikan kemampuan  sistem  di  unit  pelaksana, ketersediaan    dana  serta  kemampuan  dan ketersediaan sumber daya manusia.
2. Dari  hasil  perhitungan  bilangan  penunjuk kinerja    (availability)  sistem  SCADA  dan telekomunikasi  pada  PT.  PLN  Unit Penyaluran  dan  Pusat  Pengaturan    Beban Gorontalo  sebesar 90,53 %  pada periode II  tahun  2016  dan    pada  periode  I  tahun 2017 sebesar   77,02 %

## Daftar Pustaka
Anonfun",  Pedornan  Target  Kinerja  Pemeliharaan dan  Cornpleteness  Sistem  SCADA  dan Telekomunikasi",    PT.  PLN  Penyaluran
dan Pusat Pengaturan  Beban Jawa Bali, 1999. Anonim",  Buku  Pegangan  Dasar  Sistem  SCADA', PT. PLN Divisi SCADA DAN
TELEKOMUNIKASI, P3B, 1999. Anonim " Pengantar  Sistem Komunikasi PLC “. Craw  Hill,  MC  "  Communication  System  Technic Engeneering.
Nien Kharnsawarni, Ir., Subaer Kananta, Ir,”  Dasar Sistem  Telekomunikasi  *,  Universitas Hasanuddin. Suhana,"  Buku  Pegangan  Teknik  Telekomunikasi, PT. Pradiya Paramita, Jakarta    1981.