## ANALISIS SISTEM JARINGAN PIPA DISTRIBUSI AIR BERSIH KELURAHAN PLAJU DARAT DENGAN METODE HARDY CROSS
(Studi Kasus Jalan Talang Petai)
Yunan Hamdani*, Reini Silvia Ilmiaty**
* Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tamansiswa Palembang, Jalan Taman Siswa No.261, Kepandean Baru, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
** Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya, Jalan Palembang - Prabumulih Raya KM 32, Indralaya , Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia *Email : yunanhamdani@ymail.com

## ABSTRAK
Jalan Talang Petai merupakan daerah atau jalan yang ada di Kelurahan Plaju Darat dengan luasan ± 115 Ha dengan  jumlah  penduduk  ±  4528  jiwa  pada  tahun  2019.  Daerah  Jalan  Talang  Petai  merupakan daerah/kawasan  yang  cukup  berkembang,  baik  berkembang  dalam  pertumbuhan  jumlah  penduduk  serta sarana dan prasarana yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan demikian meningkat pula kebutuhan akan air bersih, namun dalam penyediaan air bersih yang ada sekarang masih kurang terlayani dengan baik. Untuk  itu  diperlukan  adanya  perencanaan  tentang  sistem  jaringan  distribusi  air  bersih,  yang  bertujuan mengetahui  berapa  besar  debit  air  yang  harus  dialiri  pada  wilayah  tersebut,  sehingga  kebutuhan  air bersihnya terpenuhi secara merata. Dari hasil perhitungan proyeksi jumlah penduduk terlayani di daerah Jalan  Talang  Petai  diperoleh  5.319  jiwa  pada  tahun  2030.  Total  debit  kebutuhan  air  bersih  tahun  2020 sebesar  7,7499  liter/detik  dan  total  debit  pada  tahun 2030 sebesar  10,1959  liter/detik.  Dengan demikian perlu dilakukan penambahan debit sebesar 2,446 liter/detik untuk mencapai kebutuhan air bersih sampai tahun 2030, serta juga dibutuhkan tekanan air pada jaringan awal pipa yang masuk ke Jalan Talang Petai agar maksimal adalah 1,1 atm sehingga tekanan air di ujung pengaliran terjauh masih diatas standar minimal
Kata Kunci: Jaringan Distribusi Air, Metode Hardy Cross

## 1. PENDAHULUAN
Jalan Talang Petai merupakan daerah atau jalan yang ada di Kelurahan Plaju Darat yang merupakan salah satu dari tujuh Kelurahan yang ada di Kecamatan Plaju Kota Palembang, yaitu Kelurahan  Bagus  Kuning, Kelurahan  Komperta,  Kelurahan  Talang  Putri,  Kelurahan  Plaju  Ilir, Kelurahan  Plaju  Ulu,  dan  Kelurahan  Talang  Bubuk.  Daerah  Jalan  Talang  Petai  merupakan kawasan perkampungan yang sudah cukup banyak penduduknya, dengan akses jalan yang sudah memadai dan sudah lengkapnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk daerah Jalan Talang Petai tersebut juga merupakan salah satu daerah pengaliran terjauh, dengan pipa  distribusi  air  bersih  yang  tidak  terlalu  besar  yang  dilayani  oleh  PDAM  Tirta  Musi  Unit Pelayanan  Seberang  Ulu  II  dikarenakan  memang  sebagian  daerah  Jalan  Talang  Petai  sudah berbatasan ataupun sudah masuk kawasan Kabupaten Banyuasin. Dari hasil survey dilapangan dengan melihat batas batas area yang masih masuk daerah Jalan Talang Petai dan disinkronkan dengan aplikasi Arcview PDAM Tirta Musi Unit Pelayanan Seberang Ulu II didapat luas daerah Jalan Talang Petai sebesar ± 115 Ha, sedangkan secara keseluruhan Kelurahan Plaju Darat sendiri memiliki  luas  337  Ha  yang  bersumber  dari  data  Bada  Pusat  Statistik  Kota  Palembang  2019, artinya daerah jalan Talang Petai memiliki luasan hampir 35% dari daerah Kelurahan Plaju Darat secara keseluruhan, jadi wajar saja jika penduduk di jalan Talang Petai terbilang cukup ramai.
Jumlah penduduk di Jalan Talang Petai berdasarkan survey dilapangan dengan mengetahui jumlah bangunan dan dibandingkan juga dengan data pelanggan PDAM Tirta Musi Palembang
Unit Pelayanan Seberang Ulu II berkisar ± 4528 jiwa pada tahun 2019. Dengan jumlah penduduk yang  cukup  besar  tersebut  serta  dengan  potensi  pertumbuhan  penduduk  yang  cukup  banyak dikarenakan Jalan Talang Petai merupakan kawasan yang cukup berkembang, dan juga berada pada  salah  satu  daerah  ujung  pengaliran  PDAM  Tirta  Musi  Unit  Pelayanan  Seberang  Ulu  II, dengan kondisi sekarangpun pelayanan distribusi air bersih ke Jalan Talang Petai sudah tidak bisa maksimal, pengaliran maksimal hanya 12 jam pada jam-jam tertentu yang telah ditentukan. Maka dari itu sangat perlu di lakukan analisa ulang kebutuhan air bersih untuk daerah Jalan Talang Petai beserta  pembagian  aliran  debit  yang  lebih  efektif  disetiap  jaringan  pipa  distribusinya  untuk masyarakat sekarang hingga 10 tahun kedepan. Berdasarkan pada latar belakang di atas, diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:
1. Berapakah debit air bersih yang dibutuhkan untuk dapat mengaliri daerah Jalan Talang Petai  pada  tahun  2030  setelah  diketahui  proyeksi  jumlah  penduduk  dan  sarana prasarananya sehingga mencukupi kebutuhan mereka selama 24 jam setiap harinya?
2. Berapakah volume reservoir yang dibutuhkan khusus untuk daerah tinjauan pengaliran Jalan  Talang  Petai  agar  ketika  pemakaian  pada  jam  puncakpun  air  masih  bisa didistribusikan dengan maksimal?
3. Berapakah  besaran  debit  yang  sesuai/efektif  dan  nilai  hilang  tinggi  tekanan  (Hgs) beserta arah laju aliran air pada tiap ruas pipa yang ada di Jalan Talang Petai setelah dilakukan analisa jaringan pipa dengan metode Hardy Cross ?
4. Berapakah tekanan air (m) yang dibutuhkan pada jaringan awal pipa yang masuk ke Jalan  Talang  Petai  agar  mampu  mengaliri  air  sampai  dengan  titik  terjauh  setelah diketahui  pembagian  besaran  debit,  nilai  hilang  tinggi  tekan,  dan  arah  laju  aliran pipanya?
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini yaitu:
1. Mengetahui kebutuhan air pada tahun 2030 di wilayah pengaliran daerah Talang Petai.
2. Mengetahui proyeksi pertumbuhan pelanggan dan kebutuhan air bersih yang berada di wilayah pengaliran daerah Talang Petai dalam jangka waktu 10 tahun ke depan.
3. Mengetahui hasil simulasi debit aliran pipa dan tekanan ujung jaringan pipa distribusi air bersih dengan menggunakan program Hardy Cross

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi penelitian dilakukan beberapa tahap, dimulai dengan melakukan studi literatur mencari referensi teori yang relevan dengan pembahasan penelitian, pengumpulan data baik data primer  maupun  data  sekunder,  lalu  mengolah  data  awal  yang  sudah  didapat,  dan  terakhir menghitung kebututuhan air bersih yang dibutuhkan untuk 10 tahun kedepan serta menentukan debit pada masing-masing pipa dengan metode Hardy Cross.
Tahapan pengolahan data dalam menghitung kebutuhan air bersih dan menganalisa sistem jaringan pipa distribusi air bersih di daerah Jalan Talang Petai adalah sebagai berikut:
1. Menghitung proyeksi jumlah penduduk,
2. Menghitung kebutuhan air domestik,
3. Menghitung kebutuhan air non domestik,
4. Menghitung kebutuhan air total,
5. Menghitung beban tiap blok,
6. Analisa jaringan pipa distribusi dengan metode hardy cross.

## 3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Gambaran Umum Studi Lapangan
Jumlah penduduk dalam suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh jumlah kelahiran, kematian dan  perpindahan  penduduk.  Dari  data  yang  diperolah  pada  kantor  Badan  Pusat  Statistik  Kota
Palembang serta data pelanggan dan calon pelanggan PDAM Tirta Musi Unit Pelayanan Seberang Ulu  II,  didapatkan  jumlah  penduduk  untuk  10  tahun  terakhir.  Untuk  lebih  rinci  lagi  jumlah penduduk di Kelurahan Plaju Darat dan pada daerah tinjauan yaitu Jalan Talang Petai dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1
Jumlah Penduduk di Daerah Jalan Talang Petai Kelurahan Plaju Darat
No.  Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Kelurahan Plaju Darat Jalan Talang Petai 1 2010 12.920 3.772 2 2011 13.031 3.832 3 2012 13.142 3.896 4 2013 13.254 3.976 5 2014 13.277 4.060 6 2015 14.032 4.140 7 2016 13.558 4.224 8 2017 14.417 4.320 9 2018 14.642 4.420 10 2019 14.945 4.528
(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota PalembangDan PDAM Tirta Musi Palembang, 2019)
Jumlah penduduk yang cukup padat dan aktivitas penduduk Kelurahan Plaju Darat yang cukup tinggi, didukung juga oleh sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, perkantoran,  rumah  makan,  minimarket,  pasar  dan  sarana  serta  prasarana  umum  lainnya  yang cukup memadai. Dari data yang diperolah dapat diuraikan pada Tabel 2.

## Tabel 2
Jumlah Sarana dan Prasarana di Kelurahan Plaju Darat
No.  Sarana Wilayah Kel. Plaju Darat  Jl. Talang Petai Jumlah (unit) Jumlah (unit) 1 Pendidikan TK 1 - SD 6 1 SMP 4 1 SMA 1 - SMK 2 - Perguruan Tinggi - - Total Sarana Pendidikan 14 2 2 Peribadatan Masjid 13 2 Mushollah 8 2 Gereja - - Vihara - - Pura - - Total Sarana Peribadatan 21 4 3 Kesehatan Puskesmas - - Puskesmas Pembantu 1 - Poliklinik - - Total Sarana Kesehatan 1 0 4 Olahraga & Kesenian Lapangan Sepak Bola 2 1 Lapangan Badminton 4 1
No.  Sarana Wilayah Kel. Plaju Darat  Jl. Talang Petai Jumlah (unit) Jumlah (unit) Lapangan Bola Voly 2 1 Gedung Serbaguna 1 - Total Sarana Olahraga dan Kesenian 9 3 5 Perkantoran Kantor Camat - - Kantor Lurah 1 - Bank - - Pegadaian - - Total Sarana Perkantoran 1 0 6 Koperasi - - 7 Rumah Makan 6 2 8 Pasar - - 9 Minimarket 3 1 10 Ruko 36 3 11 Salon dan Pangkas Rambut a. Salon 5 2 b. Pangkas Rambut 5 2 Total Sarana Salon Dan     Pangkas Rambut  10 4
(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palembang, 2019)

## 3.2. Jumlah Penduduk Terlayani
Untuk  perhitungan  jumlah  penduduk  terlayani  di  daerah  Jalan  Talang  Petai  secara keseluruhan adalahJumlah penduduk terlayani = Jumlah  penduduk keseluruhan x % penduduk terlayani = 4.528 x 85 % = 3.849 jiwa (Tabel 3).

## Tabel 3

## Jumlah Penduduk Terlayani di Daerah Jalan Talang Petai
No.  Tahun  % Penduduk Terlayani Jumlah Penduduk
Jalan Talang Petai Keseluruhan  Terlayani 1 2019 85 4.528 3.849 2 2022 87 4.700 4.089 3 2024 89 4.855 4.321 4 2026 91 5.009 4.559 5 2028 93 5.164 4.803 6 2030 95 5.319 5.053
(Sumber: Hasil Perhitungan Penulis, 2020)

## 4.4.  Perhitungan Kebutuhan Air
Perhitungan  kebutuhan  air adalah  total  dari kebutuhan  air domestik  dan  kebutuhan  air non domestik, setelah dilakukan perhitungan didapatlah total kebutuhan air seperti pada Tabel 4.

## Tabel 4

## Total Kebutuhan Air di Daerah Jalan Talang Petai
Kebutuhan Air Tahun 2019 2022 2024 2026 2028 2030 Sambungan Rumah 5,3456  5,6795  6,0013  6,3317  6,6707  7,0183 Hidran Umum 0,2673  0,2840  0,3001  0,3166  0,3335  0,3509 Sarana Pendidikan 0,0787  0,0860  0,0912  0,0968  0,1027  0,1089 Sarana Peribadatan 0,1157  0,1265  0,1342  0,1423  0,1510  0,1602 Sarana Olahraga dan Kesenian 0,1424  0,1511  0,1572  0,1635  0,1701  0,1770
Kebutuhan Air Tahun 2019 2022 2024 2026 2028 2030 Sarana Rumah Makan / Restoran 0,3472  0,3794  0,4025  0,4270  0,4530  0,4806 Sarana Minimarket 0,0868  0,0921  0,0958  0,0997  0,1037  0,1079 Sarana Ruko 0,0052  0,0055  0,0058  0,0060  0,0062  0,0065 Sarana Salon dan Pangkas Rambut  0,0694  0.0737  0,0767  0,0798  0,0830  0,0863 Sarana Kesehatan 0 0 0 0 0 0 Sarana Perkantoran 0 0 0 0 0 0 Sarana Koperasi 0 0 0 0 0 0 Sarana Pasar 0 0 0 0 0 0 Sub Total 6,4582  6,8041  7,2648  7,6634  8,0739  8,4966 Kebakaran (0%) 0 0 0 0 0 0 Kebocoran (0%) 0 0 0 0 0 0 Kebocoran (20%) 1,2916  1,3608  1,4530  1,5327  1,6148  1,6993 Total Debit (Liter/Detik) 7,7499  8,1649  8,7177  9,1961  9,6887  10,1959
(Sumber: Hasil Perhitungan Penulis, 2020)

## 4.5. Fluktuasi Pemakaian Air
Pada umumnya, masyarakat Indonesia melakukan aktivitas penggunaan air pada pagi dan sore hari dengan konsumsi air yang lebih banyak daripada waktu lainnya. Dalam distribusi air bersih, tolak ukur yang digunakan dalam perencanaan maupun evaluasinya adalah kebutuhan hari maksimum  dan  kebutuhan  jam  maksimum.  Menurut  standar  dari  PU  berdasarkan  jumlah penduduk faktor fluktuasi untuk daerah Jalan Talang Petai adalah ( f hari ) = 1,1 sedangkan faktor jam maksimum untuk daerah Jalan Talang Petai( f jam ) = 1,5.

## Tabel 5
Kebutuhan Air pada Hari Maksimum untuk Daerah Jalan Talang Petai
Tahun Kebutuhan Air
fhariMaks Kebutuhan Air Pada Hari Maksimum (Liter/Detik) (Liter/Detik) 2019 7,7499 1,1 8,5249 2022 8,1649 1,1 8,9814 2024 8,7177 1,1 9,5895 2026 9,1961 1,1 10,1157 2028 9,6887 1,1 10,6576 2030 10,1959 1,1 11,2155
( Sumber: Hasil Perhitungan Penulis, 2020)

## Tabel 6

## Kebutuhan Air pada Jam Maksimumuntuk Daerah Jalan Talang Petai
Tahun Kebutuhan Air
fjamMaks Kebutuhan Air Pada Jam Maksimum (Liter/Detik) (Liter/Detik) 2019 7,7499 1,5 11,6248 2022 8,1649 1,5 12,2473 2024 8,7177 1,5 13,0766 2026 9,1961 1,5 13,7941 2028 9,6887 1,5 14,5331 2030 10,1959 1,5 15,2939
(Sumber: Hasil Perhitungan Penulis, 2020)

## 4.6. Perhitungan Volume Reservoir
Dalam penentuan volume reservoir penulis menggunakan cara analisa dengan menghitung persen  tiap  jam  pemakaian  berdasarkan  tabel  fluktuasi  pemakaian  air  pelanggan  PDAM  Tirta Musi Unit Pelayanan UPSU II(mewakili daerah Jalan Talang Petai). Data :
Jumlah penggunaan air 100 % harus dapat dialiri selama 24 jam Rata-rata pemakaian = 100 % 24 𝑗𝑎𝑚 = 4,1666667 %
Perhitungan reservoir tahun 2030: Debit f hari maks = 11,2155 liter/detik
= 11,2155  liter/detik 1000 x 86400 =  969,0192 m 3 /hari
Rata-rata per jam = Debit aliran air / 24 jam = 969,0192 m 3 / 24 jam   = 40,3758 m 3 / jam

## 4.7. Perhitungan Pemakaian Tiap Blok
Beban  tiap  blok  pelayanan  adalah  jumlah  air  yang  didistribusikan  pada  pelanggan  atau konsumen  dimana  jumlah  tersebut  harus  dipenuhi  dan  tersedia  setiap  saat,  sehingga  para pelanggan dapat menggunakan air sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
Qd  = (kebutuhan sambungan rumah x 80%) + (kebutuhan sambungan hidran umum x 20%) = (150 liter/orang/hari x 80%) + (30 liter/orang/hari x 20%) = 126 liter/orang/hari
Pemukiman = Qd x jumlah penduduk tiap blok   tahun 2030 = 126 liter/orang/hari x 76 orang = 9.576  liter hari ⁄
86400 = 0,1108 liter/detik
Sarana pendidikan = Keb. air x jumlah murid & guru = 10 liter/orang/hari x 277 orang
= 2.770  liter hari ⁄
86400 = 0,0320 liter/detik
4.8. Analisa Hidrolika dengan Metode Hardy Cross
Dalam analisa hidrolika, dihitung debit tiap loop dengan menggunakan loop method yang dikembangkan  oleh  Prof.  Hardy  Cross.  Metode  ini  diterapkan  pada  jaringan  tertutup  dengan didasarkan perkiraan debit pada tiap ruas secara sembarang.

## Tabel 7
Rekapitulasi Pembebanan Tiap Blok Pelayanan Tahun 2030
No. Tapping Kebutuhan Air (liter/detik) 1 Q1 0,1408 2 Q2 0,2596 3 Q3 0,4072 4 Q4 0,2940
No. Tapping Kebutuhan Air (liter/detik) 5 Q5 0,3220 6 Q6 0,1747 7 Q7 0,1680 8 Q8 0,1888 9 Q9 0,2310 10 Q10 0,3925 11 Q11 0,6115 12 Q12 0,2100 13 Q13 0,4338 14 Q14 0,2322 15 Q15 0,4668 16 Q16 0,3990 17 Q17 0,2236 18 Q18 0,2450 19 Q19 0,3430 20 Q20 0,3570 21 Q21 0,1190 22 Q22 0,1682 23 Q23 0,3077 24 Q24 0,2448 25 Q25 0,4874 26 Q26 0,1190 27 Q27 0,1330 28 Q28 0,2310 29 Q29 0,2170 30 Q30 0,3517 31 Q31 0,1820 32 Q32 0,2614 33 Q33 0,1890 34 Q34 0,3080 35 Q35 0,2862 36 Q36 0,1820 37 Q37 0,1960 38 Q38 0,1120 TOTAL 10,1959
(Sumber: Hasil Perhitungan Penulis, 2020)
Perhitungan:
1. Data
a. Koefisien gesek pipa HDPE (n) = 0,010
b. Perhitungan ruas pipa 1 – Q3
c. L = 81,51 m, D = 0,160 m
d. Qo = 3,7459 liter/detik = 0,003746 m 3 /detik
2. Perhitungan
a. 𝐾 𝑠𝑡 = 1 𝑛 ⁄ = 1 0,010 ⁄ = 100 b. 𝐾 = 101,6 x L
3,14 2 x Kst 2 x D (16 3 ⁄ )
= 101,6 x 81,51 3,14 2 x 100 2 x 0,160 (16 3 ⁄ )
=  1.472,81685
c. Hgs= K x Qo 2 = 1.475,498 x 0,003746 2
= 0,02067 m
d.
Δ Q = − ∑Hgs 2 x ( ∑K x Qo ) Δ Q = − − 0,15002 2 x (94,80529)
= 0,00079 m 3 /detik
e.
Q1 = Qo + Δ Q
= 0,003746 m 3 /detik + 0,00079m 3 /detik = 0,00454 m 3 /detik
Dalam perhitungan Hardy Cross, dilakukan percobaan perhitungan (koreksi) sampai nilai ∑ Hgs = 0 dan nilai Δ Q = 0. Perhitungan percobaan Hardy Cross selanjutnya untuk koreksi 1 dan koreksi  terakhir  yaitu  koreksi  22  dapat  dilihat  pada  tabel  dibawah  ini.  Dari  hasil  perhitungan koreksi ke 22 sudah didapat nilai ∑ Hgs = 0 dan nilai Δ Q = 0. Pada koreksi 10 nilai Δ Q hampir rata-rata sudah 0 (nol), namun untuk nilai ∑ Hgs belum 0 (nol). Barulah pada koreksi 22 nilai ∑ Hgs dan Δ Q 0 (nol), maka itulah nilai akhir atau nilai baru terhadap debit, Hgs, dan arah aliran yang yang benar/efektif pada  jaringan pipa di daerah Jalan Talang Petai, untuk hasilnya dapat dilihat pada Tabel 8.

## Tabel 8
Debit Pada Tiap Ruas Pipa dan Hgs Setelah Koreksi Akhir Hardy Cross
Loop  Ruas Q Q Hgs (ltr/dtk)  m3/dtk (m) 1 1 - Q3 5,0900 0,0050900  0,03816 Q3 - Q4 4,6828 0,0046828  0,02503 Q4 - Q5 4,3888 0,0043888  0,01163 Q5 - (Q6+Q7) 4,0668 0,0040668  0,02689 (Q6+Q7) - 4 3,7241 0,0037241  0,02255 4 - Q9 0,5981 0,0005981  0,01025 Q9 - 3 0,3671 0,0003671  0,00374 3 - 2 2,9740 0,0029740  0,01910 2 - Q2 4,7055 0,0047055  0,06455 Q2 - Q1 4,9651 0,0049651  0,03400 Q1 - 1 5,1059 0,0051059  0,02060 2 2 - 3 2,9740 0,0029740  0,01910 3 - Q13 3,3411 0,0033411  0,01666 Q13 - Q14 2,9073 0,0029073  0,00834 Q14 - Q15 2,6751 0,0026751  0,00861 Q15 - Q16 2,2083 0,0022083  0,00634 Q16 - Q17 1,8093 0,0018093  0,00222 Q17 - 6 1,5857 0,0015857  0,00070 6 - (7/Q18) 1,8482 0,0018482  0,00500 (7/Q18) - Q19 0,2309 0,0002309  0,00486 Q19 - (8/Q20) 0,1121 0,0001121  0,00044 (8/Q20) - Q12 0,5175 0,0005175  0,00915 Q12 - Q11 0,7275 0,0007275  0,01368 Q11 - Q10 1,3390 0,0013390  0,01803 Q10 - 2 1,7315 0,0017315  0,03053 3 4 - Q8 3,1260 0,0031260  0,00421 Q8 - Q27 2,9372 0,0029372  0,01766
Loop  Ruas Q Q Hgs (ltr/dtk)  m3/dtk (m) Q27 - (Q28+Q29) 2,8042 0,0028042  0,00444 (Q28+Q29) - Q30 2,3562 0,0023562  0,01335 Q30 - Q31 2,0045 0,0020045  0,00353 Q31 - 5 1,8225 0,0018225  0,00671 5 - 6 0,2625 0,0002625  0,00696 6 - Q17 1,5857 0,0015857  0,00070 Q17 - Q16 1,8093 0,0018093  0,00222 Q16 - Q15 2,2083 0,0022083  0,00634 Q15 - Q14 2,6751 0,0026751  0,00861 Q14 - Q13 2,9073 0,0029073  0,00834 Q13 - 3 3,3411 0,0033411  0,01666 3 - Q9 0,3671 0,0003671  0,00374 Q9 - 4 0,5981 0,0005981  0,01025 4 (7/Q18) - (Q23+Q24)  1,3723 0,0013723  0,00262 (Q23+Q24) - 10 0,8198 0,0008198  0,00121 10 - Q22 0,2388 0,0002388  0,00136 Q22 - (9/Q21) 0,0706 0,0000706  0,00019 (9/Q21) - (8/Q20) 0,0484 0,0000484  0,00007 (8/Q20) - Q19 0,1121 0,0001121  0,00044 Q19 - (7/Q18) 0,2309 0,0002309  0,00486 5 6 - 5 0,2625 0,0002625  0,00696 5 - 13 1,5600 0,0015600  0,00618 13 - 12 0,2531 0,0002531  0,00990 12 - (11/Q26) 0,0254 0,0000254  0,00003 (11/Q26) - Q25 0,0936 0,0000936  0,00001 Q25 - 10 0,5810 0,0005810  0,00033 10 - (Q23+Q24) 0,8198 0,0008198  0,00121 (Q23+Q24) - (7/Q18)  1,3723 0,0013723  0,00262 (7/Q18) - 6 1,8482 0,0018482  0,00500 6 13 - Q32 1,3069 0,0013069  0,00174 Q32 - Q33 1,0455 0,0010455  0,00088 Q33 - (14/Q34) 0,8565 0,0008565  0,00236 (14/Q34) - Q35 0,5485 0,0005485  0,00409 Q35 - Q36 0,2623 0,0002623  0,00169 Q36 - Q37 0,0803 0,0000803  0,00006 Q37 - (15/Q38) 0,1157 0,0001157  0,00008 (15/Q38) - 12 0,2277 0,0002277  0,00101 12 - 13 0,2531 0,0002531  0,00990

## 4.9. Perhitungan Sisa Tekanan
Sisa tekanan  ini  dihitung  untuk mengetahui  apakah  tekanan yang diberikan dari sumber pengaliran air bersih, yaitu booster atau IPA (Instalasi Pengolahan Air) mampu untuk mengaliri air  sampai  dengan  titik  terjauh  dengan  sisa  tekanan  minimumsebesar  10  meter  (Standar Departemen Pekerjaan Umum). Perhitungan sisa tekanan ini tujuannya adalah untuk memastikan kebutuhan air bersih bagi konsumen di daerah pelayanan terpenuhi dengan baik. Berikut adalah cara  menghitung  sisa  tekanan  dengan  mengetahui  data  tekanan  yang  diberikan  dari  sumber pengaliran.
Keterangan Tabel 9:
1. Nilai D (diameter) dan L (panjang pipa) diperoleh dari data,
2. Nilai  Q  dan  Hgs  adalah  dihitung  dari  perhitungan  koreksi  debit  pengaliran  dengan menggunakan metode Hardy Cross,
3. Nilai Hgs awal yaitu sebesar 5 m diperoleh dari data tekanan yang diberikan oleh pusat pendistribusian  air,  dalam  hal  ini  data  yang  didapat  penulis  adalah  data  tekanan manometer air yang berada di pipa diameter 0,200m pada jaringan awal pipa yang masuk ke Jalan Talang Petai.
4. Perhitungan sisa tekanan dari titik awal sampai titik terjauh :

## Tabel 9

## Perhitungan Sisa Tekanan Dari Titik Awal Sampai Titik Terjauh 1
Titik Ruas Q (l/dt) D (m) L (m) Hgs (m) Sisa    Tekanan (m) 1 0 0 0 5 5 Q3 1-Q3 5,0900 0,160 81,51 0,03816 4,9618 Q4 Q3-Q4 4,6828 0,160 63,18 0,02503 4,9368 Q5 Q4-Q5 4,3888 0,160 33,42 0,01163 4,9252 Q6/Q7 Q5-(Q6/Q7) 4,0668 0,160 89,97 0,02689 4,8983 4 (Q6/Q7)-4 3,7241 0,160 89,97 0,02255 4,8757 Q8 4-Q8 3,1260 0,160 23,85 0,00421 4,8715 Q27 Q8-Q27 2,9372 0,160 113,26 0,01766 4,8539 Q28/Q29 Q27-(Q28/Q29) 2,8042 0,160 31,24 0,00444 4,8494 Q30 (Q28/Q29)-Q30 2,3562 0,160 133,07 0,01335 4,8361 Q31 Q30-Q31 2,0045 0,160 48,69 0,00353 4,8326 5 Q31-5 1,8225 0,160 111,85 0,00671 4,8258 13 5-13 1,5600 0,160 140,59 0,00618 4,8197 Q32 13-Q32 1,3069 0,160 56,40 0,00174 4,8179 Q33 Q32-Q33 1,0455 0,160 44,40 0,00088 4,8170 14/Q34 Q33-(14/Q34) 0,8565 0,160 178,23 0,00236 4,8147 Q35 (14/Q34)-Q35 0,5485 0,110 102,10 0,00409 4,8106 Q36 Q35-Q36 0,2623 0,110 184,63 0,00169 4,8089 Q37 Q36-Q37 0,0803 0,110 71,58 0,00006 4,8088
(Sumber: Hasil Perhitungan Penulis, 2020)

## 5. KESIMPULAN
Dari hasil analisa dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Debit air yang dibutuhkan untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat di daerah Jalan  Talang  Petai  pada  tahun  2030  adalah  sebesar  10,1959  liter/detik  atau  sebesar 0,0101959 m 3 /detik.
2. Untuk dapat melayani kebutuhan air masyarakat di daerah Jalan Talang Petai selama 24  jam  dengan  penggunaan  air  yang  berfluktuasi  setiap  harinya,  maka  diperlukan kapasitas reservoir dengan volume 188 m 3 agar suplai air ke masyarakat tidak pernah berhenti (stop distribusi).
3. Setelah dilakukan analisa jaringan pipa dengan metode hardy cross, didapatlah nilai debit  yang  sesuai/efektif  di  masing-masing  ruas  pipanya,  contohnya  debit  awal (sembarang) pada ruas pipa 1-Q1 sebesar 6,4500 lt/dt dan 1-Q3 sebesar 3,7459 lt/dt, setelah dianalisa sampai koreksi 22 kali didapatlah debit baru yang sesuai/efektif yaitu pada  ruas  pipa  1-Q1  sebesar  5,1059  lt/dt  dan  1-Q3  sebesar  5,0900  lt/dt,  begitupun dengan ruas-ruas  pipa  lainnya  mengalami  perubahan.  Tekanan  air  yang  dibutuhkan pada jaringan awal pipa yang masuk ke Jalan Talang Petai agar maksimal adalah 11 m  atau  1,1  atm,  karena  menurut  Standar  Departemen  Pekerjaan  Umum  minimal tekanan di ujung pipa pengaliran terjauh adalah 5 – 10 m. Jika dengan tekanan 11 m atau 1,1 atm, maka sisa tekanan pada jaringan pipa di Jalan Talang Petai pada titik terjauh adalah 10,8088 m, dan itu sudah diatas standar tekanan minimal diujung pipa

## DAFTAR PUSTAKA
Adioetomo, S.M., dan Samosir Omas Bulan. 2010. Dasar-Dasar Demografi . Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Palembang.  2019. Kecamatan  Plaju  dalam  Angka .  Badan  Pusat Statistik. Palembang.
Departemen  Pekerjaan  Umum  RI.  2000. Petunjuk  Teknis  Pegelolaan  Sistem  Penyediaan  Air Minum Perkotaan . Ditjen Cipta Karya. Jakarta.
Dharmasetiawan,  M.  2004. Sistem  Perpipaan  Distribusi  Air  Minum .  Ekamitra  Engineering. Jakarta.
Joko, T. 2010. Unit Air Baku dalam Sistem Penyediaan Air Minum . Graha Ilmu. Yogyakarta.
Kodoatie, R.J., 2001. HIDROLIKA TERAPAN Aliran pada Saluran Terbuka dan Pipa . CV. Andi Offset. Yogyakarta.
Linsley K.Ray, Sasongko Djoko., 1991. Teknik Sumber Daya Air . Jilid 2. Erlangga. Jakarta.
Murtiyono. 1995. Petunjuk Kerja Pipa . Pusat Pengembangan Pendidikan Politeknik. Bandung
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.492/MENKES/PER/IV/2010 Persyaratan Kualitas Air Minum . Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.121 tahun 2015 Pengusahaan Sumber Daya Air . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802. Jakarta.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.122  tahun  2015 Sistem  Penyediaan  Air  Minum . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801. Jakarta.
Sutrisno, C.T., Eny Suciastuti. 2010. Teknologi Penyediaan Air Bersih . Rineka Cipta.  Jakarta. Triatmodjo, B. 2010. Hidraulika II . Beta Offset.