## STUDI PENGGUNAAN KABEL LISTRIK BAWAH TANAH JENIS N2XKFGbY 3 X 185 mm 0,6/1 Kv PT. JEMBO COMPANY INDONESIA Tbk
Muhamad Kaspuddin 1 , Charles Pangaribuan 2 , Bambang Sugeng 3 1,2,3 Teknik Elektro,Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan Jln. Pupuk Raya Gn. Bahagia Balikpapan 76114 INDONESIA
Abstract —  The  failure  of  the  electricity  supply  caused by the rapid decline in the value of the cable insulation resistance can  cause  the  power  grid  system  to  be  disrupted.  To  overcome these  problems,  a  study  was  carried  out  on  the  quality  of  the power cables that were adjusted to the conditions on the ground where the cables were placed. The method used is qualitative and calculations  with  mathematical  analysis  based  on  measurements or  data  obtained.  From  the  results  of  measurements  that  have been  made,  the  value  of  conductor  resistance  is  0.0972,  the insulation  value  of  kebel  insulation  is  12700,  and  for  dielectric testing  for  5  minutes  there  is  no  breakdown.  For  insulation thickness of 2.17. Based on the data obtained it can be concluded that all test and measurement results are still within the standard limits required by IEC 60228 and IEC 60502-1
I ntisari — adanya  kegagalan  suplai  listrik  yang diakibatkan  oleh  cepatnya  penuruanan  nilai  tahanan  isolasi kabel dapat menyebabkan sistem jaringan tenaga listrik menjadi terganggu.  Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut  maka dilakukan  kajian tentang kualitas  kabel listrik yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan dimana kabel tersebut ditempatkan. Metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dan  perhitungan dengan  analisi  matematis  berdasarkan  pengukuran  ataupun data  yang  diperoleh.  Dari  hasil  pengukuran  yang  telah dilakukan  didapatkan  nilai  tahanan  penghantar  sebesar  0,0972, nilai  tahanan  isolasi  kebel  sebesar  12700,  dan  untuk  pengujian dielekterik  selama  5  menit  tidak  terjadi  breakdown.  Untuk thickness  isolasi  sebesar  2,17.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh  hasil  pengujian  dan pengukuran  tersebut  masih  dalam  batas  standar  yang dipersyaratkan oleh IEC 60228 dan IEC 60502-1
Kata  Kunci —  Kabel  Listrik  Bawah  tanah,  penghantar,  isolasi, dielektrik.

## I. P ENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Salah  satu  peralatan  listrik  yang  mendapat  perhatian khusus  di  dunia  industri  adalah  kabel  listrik  yang  berfungsi untuk menghubungkan sumber energi listrik ke beban.
Ada berbagai macam jenis kabel listrik yang digunakan
1 Mahasiswa,  Jurusan  Teknik  Elektro  Universitas  Balikpapan, Jalan  Pupuk  Raya  Gn  Bahagia  Balikpapan  76114  (tlp:  0542- 765442; fax: 0274-764205; e-mail: Kaspuddin.mm@gmail.com)
2, 3 Dosen,  Jurusan  Teknik  Elektro  Universitas  Balikpapan,  Jalan Pupuk Raya Gn Bahagia Balikpapan 76114  (tlp: 0542-765442; fax: 0274-764205; e-mail : fti@uniba-bpn.ac.id)
dalam dunia industri berdasarkan system saluran distribusinya, salah  satunya  adalah  kabel  bawah  tanah  type  N2XKFGbY, kabel  type  ini  mempunyai  kelebihan  yaitu  mempunyai pelindung  mekanis  dan  berselubung  luar  sehingga  tahan terhadap benturan atau tekanan.
Permasalahan  yang  biasa  terjadi  adalah  adanya  kegagalan supply listrik yang diakibatkan oleh cepatnya penurunan nilai tahanan  isolasi  kabel  sehingga  menyebabkan  sistem  jaringan tenaga listrik menjadi terganggu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dilakukan kajian tentang kualitas kabel  listrik  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  di  lapangan dimana kabel tersebut ditempatkan.
B. Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut :
1. Cara menentukan kualitas suatu kabel listrik yang baik.
2. Menentukan  proses  tahapan-  tahapan  pengujian  terhadap suatu kabel listrik
3. Mengetahui besaran nilai hasil pengujian kabel listrik.

## II. T INJAUAN P USTAKA

## A. Pengertian Kabel Listrik
Kabel adalah panjang dari satu atau lebih  inti penghantar, baik  yang  berbentuk  solid  maupun  serabut  yang  masing- masing  dilengkapi  dengan  isolasinya  sendiri-  sendiri  dan membentuk suatu kesatuan. Penyatuan/ pengnggabungan satu atau  lebih  inti-  inti  pada  umumnya  dilengkapi  dengan selubung atau mantel pelindung [1].

## B. Konstruksi Kabel Listrik
Kebanyaakan  kabel  dapat  dianggap  tersusun  dari  tiga bagian:  bagian  konduktor  yang  harus  berpenampang  lintang yang  sesuai  untuk  dialiri  dengan  beban  arus;  bagian  isolasi yang memiliki warna atau nomor kode untuk identifikasi; dan bagian  luar  yang  dapat  mengandung  sesuatu  untuk memberikan perlindungan terhadap kerusakan mekanis [2].

## C. Konduktor atau Penghantar Kabel Listrik
Konduktor  Merupakan  suatu  material  (biasanya  logam) yang  dapat  dilalui  panas  dan  listrik  [2].  Ada  dua  jenis  utama yang  dipakai  untuk  konduktor  antara  lain  aluminium  dan tembaga,  masing-  masing  mempunyai  keuntungan  dan kerugian secara khusus [3].
1. Konduktor berbahan tembaga
Keuntungan  dan  kerugian  menggunakan  konduktor berbahan tembaga adalah :
a. Mempunyai  daya  hantar  (konduktivitas)  yang  tinggi  per satuan luas
b. Mudah disambung secara mekanik dan disolder
c. Harganya lebih mahal
d. Tahan terhadap korosi
e. Lebih kuat dari pada aluminium
2. Konduktor berbahan aluminium Keuntungan  dan  kerugian  menggunakan  konduktor berbahan tembaga adalah :
a. Mempunyai daya hantar tinggi per satuan berat.
b. Harus  dilengkapi  dengan  suatu  sambungan  dengan perekat/ lem atau las aluminium, suatu isolator.
c. Lebih  murah dari pada tembaga tapi koefisien  muai  harus diperhitungkan jika disambung.
d. Tidak tahan terhadap korosi.
e. Lebih lemah dari pada tembaga.

## D. Bahan Isolasi Kabel Listrik
Isolator  merupakan  suatu  material  (biasanya  non-logam) yang  tidak  dapat  dilalui  panas  dan  listrik  dengan  mudah  [2]. Bahan  isolasi  yang  dipergunakan  untuk  kabel  tanah  harus memenuhi syarat- syarat berikut [4] :
1. Memiliki nilai isolasi tinggi
2. Memiliki kekuatan diaelektrik tinggi
3. Memiliki  sifat-  sifat  mekanikal  yang  baik,  seperti elastisitas
4. Tidak  bersifat  higroskopikkarena  kekuatan  dielektrik setiap  bahan  akan  menurun  banyak  bilamana  menjadi lembab.
Diantara bahan isolasi yang terpenting ditemukan dibawah ini : 1. Polivinil klorida Polivinil  klorida  (PVC)  merupakan  suatu  polimer  yang pada  umumnya  diperolah  dari  asetiline.  Polimer  adalah  suatu kompon (compound) dengan berat molekul yang lebih tinggi. Untuk  keperluan  industry  kabel  polimer  perlu  dikompon dengan  suatu  pembentuk  plastik (plasticizer) sehingga menjadi plastik pada suhu- suhu tertentu [4].
2. Polietilen kaitan silang
Polietilen kaitan silang (cross-linked  Polyethylene, XLPE) merupakan  perbaikan  dari  bahan  isolasi  sintetik.  Bahan  pvc pada asasnya merupakan suatu kombinasi C-H misalnya C 8 H 18 terdiri  atas  rangkaian-  rangkaian  tunggal  seperti  terlihat  pada gambar [4].

## E. Lapisan Pelindung atau Selubung Kabel Listrik
Lapisan  pelindung  untuk  memberikan  perlindungan  pada kabel  terhadap  kerusakan  mekanis,  pengaruh  dari  bahan- bahan  kimia,  elektrolisis,  api  atau  pengaruh-  pengaruh  luar yang dapat merusak kabel. Jenis- jenis pelindung yang banyak digunakan pada kabel- listrik antara lain [1] :
1. Selubung Palstik PVC
2. Selubung Polyamida dan Polyurethane
3. Selubung karet
4. Selubung logam
5. Armour

## F. Pengukuran Resistansi Kawat Penghantar
Pengukuran  resistansi  harus  dilakukan  pada  semua konduktor  atau  penghantar  dari  setiap  panjang  kabel  yang diserahkan  ke  pengujian  rutin.  Panjang  kabel  yang  lengkap, atau  sampel  darinya,  harus  ditempatkan  di  ruang  uji,  yang harus  dijaga  pada  suhu  yang  cukup  konstan,  setidaknya selama  12  jam  sebelum  pengujian.  Jika  ragu  apakah  suhu konduktor sama dengan suhu ruangan, resistansi harus diukur setelah  kabel  berada  di  ruang  uji  selama  24  jam.    Nilai resistansi  yang  diukur  harus  dikoreksi  ke  suhu  20°C  dan panjang  1  km  sesuai  dengan  formula  dan  faktor  yang diberikan dalam IEC 60228 [6].
Nilai resistansi masing-masing konduktor pada 20°C tidak boleh  melebihi  nilai  maksimum  yang  sesuai  yang  ditentukan dalam  IEC  60228.  Untuk  konduktor  konsentris,  resistansi tersebut harus mematuhi peraturan dan / atau standar nasional.
Menurut  standar  IEC  ( international  Electrotechnical Commission )  pengukuran  resistansi  kawat  penghatar  kabel dapat menggunakan rumus sebagai berikut [5] :
R 20 =  Rt  x kt x ……………………...
(1)
Dimana :
R 20 = Tahanan Penghantar pada suhu 20 0 C ( Ω/km)
Rt  =  Tahanan  penghantar  yang  terukur  pada  temperatur ruangan (Ω)
k t = faktor koreksi pada temperature 20 0 C
L = panjang kabel (m)
Faktor  koreksi  temperatur  untuk  penghantar  tembaga  dapat ditentukan dengan menggunakan rumus :
k cu = = ……………. (2)
dimana :
k cu = faktor koreksi suhu untuk penghantar tembaga
t = temperatur ruangan pengujian yang terukur ( 0 C)
Faktor koreksi temperatur untuk penghantar aluminium dapat ditentukan dengan menggunakan rumus :
k al = = …………..……… (3)
dimana :
k al = faktor koreksi suhu untuk penghantar aluminium
t = temperatur ruangan pengujian yang terukur ( 0 C)
TABEL I
Batasan maksimal nilai tahanan penghantar pada temperatur 20 0 C

## G. Pengukuran Tahanan Isolasi Kabel Listrik
Pengukuran  tahanan  isolasi  harus  dilakukan  pada  panjang sampel  sebelum  uji  listrik  lainnya.  Tegangan  uji  DC  harus antara 80 V dan 500 V dan harus diterapkan untuk waktu yang cukup  untuk  mencapai  pengukuran  yang  cukup  stabil,  tetapi dalam  hal  apapun  tidak  kurang  dari  1  menit  dan  tidak  lebih dari  5  menit.  Pengukuran  harus  dilakukan  antara  masing- masing konduktor [5]
Adapun  cara  untuk  melakukan  perhitungan  nilai  tahanan isolasi pada temperatur 20 0 C adalah sebagai berikut :
R 20 = ………………………………........ (4)
Dimana :
R 20 = Tahanan isolasi pada suhu 20 0 C ( Ω/km)
Rt  =  Tahanan  isolasi  yang  terukur  pada  suhu  temperatur ruangan (Ω)
k t = faktor koreksi bahan isolasi pada temperatur 20 0 C
L = panjang kabel (m)

## TABEL II
Faktor koreksi temperatur ke 20 0 C
Tahanan isolasi dari bagian instalasi listrik dalam ruangan yang kering harus mempunyai nilai sekurang-kurangnya 1000 Ohm  tiap  1  Volt  tegangan  nominalnya,  dengan  pengertian bahwa  arus  bocor  dari  tiap  bagian  instalasi  listrik  pada tegangan  nominalnya  tidak  boleh  melebihi  1  mA  tiap  100  m panjang instalasi listrik.
Tahanan  isolasi  dari  bagian  instalasi  listrik  dalam  ruang yang  lembab  atau  basah  harus  mempunyai  nilai  sekurang- kurangnya 100 Ohm tiap 1 Volt tegangan nominalnya

## H. Pengujian Dielektrik Tahanan Isolasi
Setiap  material  isolasi  mempunyai  batas  kemampuan untuk  memikul  kuat  medan  ekektrik.  Jika  sebuah  material isolasi  harus  memikul  kuat  medan  elektrik  yang  melebihi batas tersebut dalam durasi yang cukup lama, material isolasi akan  menghantarkan  arus  tinggi  dari  anoda  ke  katoda  atau material  isolasi  gagal  melaksanakan  fungsinya  sebagai isolasor.  Dalam  hal  ini  material  isolasi  disebut  tembus  listrik (electrical  breakdown) .  Kuat  medan  elektrik  tertinggi  yang dapat  dipikul  suatu  material  isolasi  tanpa  mengakibatkan material  isolasi  tersebut  tembus  listrik,  disebut  kekuatan dielektrik [7].
Pada  uji  kabel  isolasi  kabel  ekstrusi (exrruded  insulation) bertegangan  nominal  0,6/1  kV  hingga  1,8//3  kV,  tegangan pengujiannya  adalah  (2,5  V nominal +  2  kV),  dengan  durasi pengujiannya  adalah  5  menit.  Kabel  yang  bertegangan nominalnya  3,6  –  30  kV,  tegangan  pengujiannya  adalah  3,5 V nominal dengan  durasi  pengujian  5  menit.  Jika  kabel  tiga  inti
Temp C Cu AAC AAAC PVC PE XLPE 20 1 1 1 1 1 1 21 0.9961 0.996 0.9965 1.11 1.0005 1.006 22 0.9922 0.992 0.9931 1.21 1.001 1.017 23 0.9883 0.9881 0.9897 1.39 1.0015 1.023 24 0.9845 0.9841 0.9863 1.55 1.0025 1.029 25 0.9807 0.9802 0.9829 1.74 1.0039 1.038 26 0.977 0.9764 0.9796 1.96 1.0044 1.048 27 0.9732 0.9726 0.9763 2.22 1.0049 1.053 28 0.9695 0.9688 0.973 2.52 1.0054 1.062 29 0.9658 0.965 0.9697 2.87 1.0059 1.071 30 0.9622 0.9612 0.9665 3.25 1.0073 1.077 31 0.9586 0.9575 0.9632 3.75 1.0087 1.083 32 0.955 0.9538 0.96 4.25 1.0092 1.092 33 0.9514 0.9502 0.9568 4.9 1.0097 1.101 34 0.9479 0.9466 0.9537 5.6 1.0102 1.107 35 0.9443 0.943 0.9505 6.45 1.0107 1.116
diuji dengan trafo uji tiga fasa, tegangan pengujiannya adalah 1,73  tegangan  pengujian  satu  fasa.  Tegangan  pengujian  pada uji jenis adalah 4 V nominal dengan durasi 4 jam, rangkaian dan prosedur  pengujian  sama  dengan  pengujian  ketahanan tegangan  tinggi  ac  peralatan  lain  yang  sudah  dijelaskan sebelumnya,  perbedaan  hanya  pada  durasi  tegangan pengujiannya.

## I. Pengukuran Ketebalan Bahan Isolasi Kabel Listrik
Pengukuran  ini  dilakukan  sebanyak  6  kali  dengan  dengan titik  pengukuran  yang  berbeda  60 0 dari  tengah  menggunakan sigmat atau mikrometer. Nilai rata- rata dari hasil pengukuran tersebut  tidak  kurang  dari  ketebalan  nominal  sesuai technical data  sheet dan  nilai  terkecil  pengukuran  tidak  kurang  dari 90% ketebalan nominal dikurangi 0.1mm [5].
Dimana :
tm = minimum ketebalan (mm)
tn = nilai terkecil pengukuran (mm)
TABEL III Minimal ketebalan isolasi pvc/a

## TABEL IV Minimal ketebalan isolasi xlpe III. M ETODE P ENELITIAN

## A. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  PT.  Pertamina  RUV  Balikpapan dan  PT  Jembo  Cable  terhitung  mulai  tanggal  1  April  2019 sampai dengan 31 Agustus 2019

## B. Metode Pengumpulan Data
Dalam  Metode  pengumpulan  data  beberapa  metodologi dalam penelitian Skripsi ini antara lain adalah
1. Studi literatur ,  yaitu  dengan  cara  menelaah,  menggali, serta  mengkaji  teori  –  teori  yang  mendukung  dalam pemecahan masalah yang diteliti.
2. Observasi,  yaitu  mengumpulkan  data  –  data  yang diperlukan untuk penelitian ini.
3. Wawancara,  yaitu  melakukan  bimbingan  dengan  dosen, bagian engineer dan  pihak  –  pihak  lain  yang  dapat membantu terlaksananya penelitian ini.

## C. Instrumen Penelitian
Adapun instrument penelitian yang digunakan saat melakukan evaluasi antara lain:
1. Kabel  listrik  jenis  N2XKFGbY  3  x  185  mm 2 0,6/1  Kv panjang 320m
TABEL V Spesifikasi kabel listrik yang diuji Item Number AN2XKRF0003185SI Pembuat PT. Jembo Cable Company Tahun Pembuatan 2018 Jenis N2XKFGbY Ukuran Penampang 3 x 185 sqmm Panjang 320 meter standard IEC 60228, IEC 60502-1 Max DC Conductor at 20 0 C 0,0991 Ohm/km Min  Insulation    Resistan  at 20 0 C 800 M.Ohm/km Short Circuit Current at 1 sec 25,03 kA AC Voltage Test 3,5 kV/ 5 min
2. Insulation Tester Merk HIOKI IR 3455
3. Low resistance test type portable double bridge 2769
4. Dielektrik tes merk DIELEC
5. Termometer Analog
6. Jangka sorong digital

## D. Jalannya Penelitian
Gbr. 2  Diagram Alir Penelitian

## IV. H ASIL DAN P EMBAHASAN

## A. Hasil Pengujian Tahanan Penghantar
Kabel  sampel  harus  berada  diruang  test  selama  12  jam sebelum  pengujian,  hal  ini  bertujuan  untuk  menyamakan temperatur  penghantar  dengan  temperatur  ruangan.  Dari pengujian tahanan penghantar didapatkan nilai seperti terlihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

## TABEL VI
Nilai tahanan penghantar Nomor/ Warna inti kabel Panjang Kabel (m) Temp. ruangan ( 0 C) Nilai tahanan penghantar (Ω) Merah 320 34 0,0328 Kuning 320 34 0,0328 Biru 320 34 0,0328
Hasil  pengujian  diatas  merupakan  hasil  pengujian  pada temperatur  ruangan  sehingga  menurut  standar  IEC  60228 harus  dikonversi  pada  temperatur  20 0 C  dengan  mencari  nilai faktor koreksi temperatur.
Diketahui  temperatur  ruangan  saat  dilakukan  pengujian adalah  34 0 C  maka  nilai  faktor  koreksi  temperatur  adalah sebagai berikut :
k cu
=
=
= 0,9479
Setelah  diketahui  nilai  faktor  koreksinya,  nilai  tahanan penghantar  pada  temperatur  ruangan  (tabel  4.1),  dan  panjang kabel  320  meter,  maka  dapat  dihitung  nilai  tahanan penghantar pada temperatur 20 0 C adalah sebagai berikut :
R 20 (Merah)
=  Rt  x k cu x =  0,0328  x  0,9479  x
= 0,0972 Ω /km
R 20 (Kuning)
=  Rt  x k cu x =  0,0328  x  0,9479  x
= 0,0972 Ω /km
R 20 (Biru) =  Rt  x k cu x
=  0,0328  x  0,9479  x
= 0,0972 Ω /km

## TABEL VII Hasil perhitungan tahanan penghantar
Warna inti kabel Nilai tahanan penghantar pada temperatur ruangan 34 0 C (Ω/km) Nilai tahanan penghantar pada temperatur 20 0 C (Ω/km) Batasan Maksimal menurut standar IEC 60228 (Ω/km) Hasil Kesimpulan Pengujian Merah 0,0328 0,0972 0,0991 Lulus Uji Kuning 0,0328 0,0972 0,0991 Lulus Uji Biru 0,0328 0,0972 0,0991 Lulus Uji
Dari  hasil  perhitungan  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai tahanan penghantar dinyatakan Lulus  Uji atau sesuai dengan yang disyaratkan oleh IEC 60228.

## B. Hasil Pengujian Tahanan Isolasi Kabel
Dari hasil pengujian didapatkan nilai tahanan isolasi kabel seperti terlihat pada tabel 4.3 sebagai berikut :

## TABEL VIII
Nilai tahanan isolasi kabel pada temperatur ruangan
Nomor/ Warna inti kabel Jenis isolasi Panjang kabel (m) Temp ruangan ( 0 C) Nilai tahanan isolasi (M.Ω) Merah xlpe 320 34 12700 Kuning xlpe 320 34 10400 Biru xlpe 320
34
13200
Studi Literatur Mulai Pengambilan Data Validasi Data Ya Tidak Hasil dan pembahasan Kesimpulan Selesai
Hasil pengujian diatas merupakan hasil pengujian pada temperatur ruangan sehingga menurut standar IEC 60228 harus dikonversi pada temperatur 20 0 C dengan mencari nilai faktor koreksi temperatur.
Diketahui temperatur ruangan saat dilakukan pengujian adalah 34 0 C maka nilai faktor koreksi temperatur 20 0 C adalah 1,107. Nilai ini dapat dilihat pada tabel  2.4.
Dengan panjang kabel 320 meter maka nilai tahanan isolasi pada temperatur 20 0 C adalah sebagai berikut :
R 20 (Merah) = = = 4499 M.Ω/km
R 20 (Biru)
= = = 3684 M.Ω/km
R 20 (Merah) =
=
= 4676 M.Ω/km

## TABEL IX
Hasil perhitungan tahanan isolasi kabel Warna inti kabel Nilai tahanan isolasi pada temperatur ruangan 34 0 C (M.Ω/km) Nilai tahanan isolasi pada temperatur 20 0 C (M.Ω/km) Batasan Minimum menurut standar IEC 60228 (M.Ω/km) Hasil Kesimpulan Pengujian Merah 12700 4499 800 Lulus Uji Kuning 10400 3684 800 Lulus Uji Biru 13200 4676 800 Lulus Uji
Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa nilai tahanan isolasi dinyatakan lulus uji atau sesuai dengan standar IEC 60228.

## C. Hasil Pengujian Dielektrik Kabel
Pengujian dilakukan selama 5 menit pada tegangan tinggi AC dengan perhitungan sebagai berikut :
(2,5 . V ) + 2 kV  =  (2,5  .  0,6 )  +  2 kV  =  3,5 kV

## TABEL X
Hasil pengujian dielektrik kabel Warna Inti Kabel Tegangan Uji (kV AC) Durasi Pengujian (menit) Hasil Pengujian Kesimpulan Merah 3.5 5 Berhasil Lulus Uji Kuning 3.5 5 Berhasil Lulus Uji Biru 3.5 5 Berhasil Lulus Uji
Dari  hasil  tabel  dapat  simpulkan  bahwa  saat  dilakukan pengujian  kabel  pada  tegangan  AC  sebesar  3,5  kV  yang dilakukan  selama  5  menit  tidak  terjadi breakdown atau kegagalan isolasi baik pada kabel inti  merah, kuning  maupun biru sehingga kabel dinyatakan lulus uji sesuai dengan standar IEC 60228.

## D. Pengukuran Ketebalan Bahan Isolasi Kabel
Sesuai  dengan  standard  IEC  60228  bahwa  nilai  rata-  rata dari  hasil  pengukuran  tersebut  tidak  kurang  dari  ketebalan nominal  sesuai  technical  data  sheet  dan  nilai  terkecil pengukuran  tidak  kurang  dari  90%  ketebalan  nominal dikurangi  0.1  mm.  Dari  hasil  pengukuran  ketebalan  bahan isolasi  didapatkan  data  seperti  terlihat  pada  tabel  4.6  sebagai berikut :
TABEL XI Hasil pengujian ketebalan isolasi kabel Warn a  inti kabel Bah an isol asi Hasil pengukuran ketebalan Mimi nal keteba lan kesimpul an Mini mal (mm) maksim al (mm) Rata- rata (mm) Merah xlpe 2,07 2,28 2,17 1,6 Lulus Uji Kunin g xlpe 1,62 1,81 1,71 1,6 Lulus Uji biru xlpe 1,83 2,10 1,96 1,6 Lulus Uji
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  kabel inti  warna  merah,  kuning,  dan  biru  memiliki  nilai  ketebalan diatas  nilai  nominal  ketebalan  yang  disyaratkan  sehingga ketebalan  bahan  isolasi  pada  kabel  tersebut  dapat  dinyatakan lulus uji atau atau sesuai dengan standar IEC 60502-1.

## V. P ENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Dalam  menentukan  suatu  kualitas  kabel  yang  baik  dapat dilakukan  dengan  cara  melakukan  berbagai  macam pengujian  yaitu  :  pengukuran  tahanan  penghantar, pengukuran  tahanan  isolasi,  pengujian  dielektrik  kabel, dan pengukuran ketebalan isolasi kabel.
2. Proses  tahapan  pengujian  kabel  dapat  dilakukan  dengan menyiapkan  terlebih  dahulu  segala  instrumentasi  yang
diperlukan  untuk  mendukung  proses  pengujian,  kondisi kabel  uji  harus  berada  minimal  12 jam  di  ruang  uji  untuk menyamakan temperatur  konduktor dengan  suhu ruangan, hasil pengujian harus dikonversi pada temperatur 20 0 C. 3. Berdasarkan  hasil  pengujian  didapatkan  nilai  tahanan penghantar  kabel  tanah  adalah  0,0972  Ω/km,  sedangkang nilai  tahanan  isolasi  kabel  yang  terendah  adalah  3684 M.Ω/km,  ketebalan  bahan  isolasi  kabel  yang  terendah adalah  1,71  mm,  adapun  pengujian  dileketrik  dilakukan pada  tegangan  3,5  kV  selama  5  menit  tidak  terjadi kegagalan atau breakdown . Sehinggan untuk kabel jenis 3 x  185  sqmm  type  N2XKFGbY  dinyatakan  lulus  uji  dan tepat penggunaannya untuk di area industri migas.

## B. Saran
1. Sebagai  konsumen  atau  pengguna  kabel  listrik  sebaiknya menggunakana  kabel  yang  berlabel  standar  karena  telah lulus  uji  persyaratan  PLN  atau  IEC  dan  memiliki  kualitas isolasi yang baik
2. Bagi peneliti lain yang tertarik ingin melakukan pengujian kabel  dapat  menambahkan  parameter  lain  seperti pengujian hot  test isolasi,  pengukuran inner  sheath dan pengukuran outer sheath .
R EFERENSI
[1] Bustani, Ipniansya,  M.  Syahrir  Djalil, Distribusi  Tenaga  Listrik  1 ,
Penerbit: Politeknik Negeri Samarinda, 1999
[2] Trevor Linsley, Instalasi Listrik Dasar . Jakarta: Penerbit ERLANGGA,
2004
[3] Daryanto,  Teknik  Pengerjaan  Listrik.  Jakarta  :  Penerbit  BUMI
AKSARA, 2003] [4] Abdul
Kadir, Transmisi Tenaga Listrik . Jakarta: Penerbit UNIVERSITAS INDONESIA, 2011
[5] International  Standard  IEC  60502-1,  Power  cables  with  extruded insulation  and  their  accessories  for  rated  voltages  from  1kV  (Um  = 1,2kV) up to 30 kV (Um = 36kV) – part 1 cable voltages of 1kV (Um= 1,2kV) and 3kv (Um= 3,6kV). Switzerland : Geneva, 2004
[6] A.S.Gill, Electrical  Equipment  Testing  &  Maintenance .  Virginia  : Penerbit RESTON PUBLISHING COMPANY, 1982
[7] Bongas  L.Tobing, Dasar-  dasar  Teknik  Pengujian  Tegangan  Tinggi . Jakarta : Penerbit ERLANGGA, 2017