Abstrak — Green building merupakan suatu konsep bangunan  ramah  lingkungan  yang  sudah  menjadi  perhatian khusus di berbagai negara dan mulai diterapkan di Indonesia. Penulisan  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengukur rating/sertifikasi sebagai tolak ukur sudah sejauh mana tingkat green  building gedung-gedung  perkantoran  di  ITS,  dengan cara  melakukan  pengamatan  langsung,  yang  dilakukan  oleh peneliti  berdasarkan  kriteria  standar  nasional  (Greenship- GBCI).      Pengamatan  atau  survey  secara  langsung  tersebut dilakukan dengan cara memberikan form survey kepada para penghuni  dan  orang  -    orang  yang  berkativitas  di  Gedung Rektorat  ITS.  Dari  pengukuran  penilaian  kriteria green building yang  telah  dilakukan  pada  Gedung  Rektorat  ITS terhadap 7 kriteria green building yang dianggap paling utama menurut para staff dan akademisi, dan dilakukan pengukuran pada  setiap  kriterianya,  yaitu Thermal  Comfort,  Visual Comfort, Energy Efficieny Measure, Alternatife Water Resource, Water  Use  Reduction,  Natural  Lightning  dan  Environmental Tobacco  Smoke  Control dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat rating  sertifikasi Green  building pada  Gedung  Rektorat  ITS adalah sebesar 48%.
Kata  Kunci — Green  building,  Gedung  Rektorat  ITS, Rating/sertifikasi, Greenship.

## I    PENDAHULUAN
AAT ini krisis energi sedang mendapat perhatian khusus bagi  negara-negara  di  dunia,  karena  kebutuhan  energi yang  terus  mengalami  peningkatan  seiring  dengan meningkatnya  populasi  penduduk..  Pemerintah  Indonesia saat  ini  pun  telah  mengumumkan  untuk  memulai  gerakan nasional  penghematan  energi,  baik  dalam  penghematan penggunaan bahan dan penghematan penggunaan listrik dan air  di  kantor-kantor  pemerintah,  BUMN,  BUMD,  dan penerangan  jalan.  Salah  satu  upaya  nyata  yang  dapat dilakukan  adalah  dengan  menerapkan  Konsep Green building .  Konsep Green  building merupakan  salah  satu upaya penghematan energi yang dapat diterapkan pada suatu gedung,  karena  bangunan  ini  akan  lebih  hemat  energi, dirancang, dibangun dan dioperasikan untuk meminimalkan dampak lingkungan  total [1].
Konsep  ini  dapat  diterapkan  pada  bangunan-bangunan komersial,  perkantoran  dan  juga    pada  berbagai  perguruan tinggi di Indonesia. Konsep Eco-campus , yang salah satunya mencakup  penerapan  konsep green  building pun  sudah mulai dikembangkan di ITS sejak satu tahun belakangan ini, dengan  pembangunan  gedung-gedung  baru  yang  mulai direncanakan  dengan  konsep green  building .  Namun  pada awal  pembangunannya  dulu,  masih  banyak  gedung-gedung di ITS yang belum dirancang dengan konsep gedung ramah lingkungan.
Oleh  karena  itu  perlu  adanya  penelitian  tentang penerapan  penilaian  kriteria green  building pada  gedung- gedung  di  ITS,  agar  dapat  mengetahui rating /sertifikasi sebagai  tolak  ukur  sudah  sejauh  mana  tingkat  penerapan kriteria green building gedung-gedung di ITS, penelitian ini juga  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  langkah  program Eco- campus kedepannya. Penelitian sertifikasi green building ini akan  mengacu  pada  standard  nasional  ( Greenship-GBCI ). Adanya penelitian kriteria kinerja green building khususnya di Gedung Rektorat ITS ini pun diharapkan dapat dijadikan perbandingan  untuk  mengkaji  gedung-gedung  lain  di kampus  ITS,  sebagai  bagian  dari  upaya  untuk  penyesuaian kriteria green building .

## II    URAIAN PENELITIAN

## A. Jenis dan Konsep Penelitian
Pada  penelitian  ini  pertama-tama  dicari  kriteria green building yang  dianggap  utama  oleh  para  ahli  yang berpedoman  pada  kriteria Greenship ,  kemudian  dilakukan pengukuran  penilaian  berdasarkan  pada  kriteria green building sesuai  standar  yang  berlaku  di  Indonesia.  Obyek yang ditinjau adalah  Gedung Rektorat ITS yang sejak awal belum didesain menurut kriteria tersebut.
Dalam  pengerjaan  penelitian  ini  ada  beberapa  aspek yang  harus  dipersiapkan  untuk  memperoleh  kriteria  – kriteria  yang  dianggap  paling  utama,  yang  kemudian  akan dijadikan  acuan  pengukuran  kriteria green  building pada Gedung  Rektorat  ITS.  Adapun  aspek  –  aspek  tersebut adalah:

## Cara Pengerjaan Survey Kuisioner
Survey kuisioner dilakukan dengan cara mengumpulkan kriteria–kriteria green  building dari Greenship yang kemudian  dijadikan  poin  –  poin  dalam  form  survey kuisioner, yang selanjutnya akan dilakukan survey kuisioner terhadap responden.

## Responden
Dalam  pengisian  survey  kuisioner  ini  reponden  adalah para  staff  dan  akademisi  yang  menghuni  dan  beraktivitas pada  Gedung  Rektorat  ITS.  Pada  penelitian  ini  responden yang disurvey sebanyak 20 orang.

## Data Penelitian
Data  penelitian  diperoleh  dari  skor  atau  nilai  yang diberikan  oleh  para  responden  terhadap  kriteria  –  kriteria yang ada pada form survey kuisioner.

## Penilaian Kriteria Green building pada Gedung Rektorat ITS
Dedy Darmanto dan I Putu Artama Wiguna,
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111
E-mail : artama@ce.its.ac.id
S

## Analisa Data Penelitian
Setelah  didapatkan  data  dari  responden,  kemudian  data responden  tersebut  dianalisa  dengan  menggunakan  metode mean dan standar deviasi. Data diolah dengan merekap hasil survey  dan  mencari  nilai  mean  dan  standar  deviasinya. Kemudian data – data tersebut diplot ke dalam grafik yang ditandai dengan pembagian kuadran, dari kuadran 1 sampai kuadran  4.  Penentuan  batas  kuadran  –  kuadran  tersebut menggunakan nilai mean dan standar deviasi total dari data penelitian.
Dari  survey  pendahuluan  yang  sudah  dijelaskan  diatas didapat  beberapa  kriteria  yang  dianggap  paling  utama. Kriteria  tersebut  berada  pada  kuadran  1  dengan  ketentuan masing  –  masing  kriteria  mendapat  nilai  mean  besar  dan standar  deviasi  kecil.  Adapun  kriteria  –  kriteria  yang didapatkan dari hasil analisa tersebut yaitu :
1. Alternative Water Resource
2. Thermal Comfort
3. Visual Comfort
4. Natural Lightning
5. Water Use Reduction
6. Environmental Tobacco Smoke Control
7. Energy Efficiency Measure

## B. Proses Penelitian
Proses  penelitian  akan  dijelaskan  dalam  beberapa tahapan–tahapan seperti berikut ini :

## Latar Belakang
Perlunya  melakukan  penilaian  kriteria green  building pada Gedung Rektorat ITS terkait program Eco-Campus ITS dan  Gedung  Rektorat  ITS  tidak  didesain  dengan  konsep green building sejak awal.
Rumusan Masalah
Melakukan penilaian kriteria green building pada Gedung Rektorat  ITS  untuk  mengetahui rating /sertifikasi  Gedung Rektorat ITS sesuai standart nasional ( Greenship ).
Daftar Kriteria Green building
Mengidentifikasi  kriteria Green  building yang  dianggap paling  utama  dari  hasil  survey  kuisioner  dan  menganalisa hasil  survey  kuisioner  dengan  menggunakan  metode  mean dan standar deviasi.

## Pengukuran Kriteria
Pengukuran  kriteria  dilakukan  dengan  melakukan observasi  secara  langsung,  yaitu  dengan  menganalisa  data kualitatif  dan  kuantitatif.  Kemudian  dari  hasil  analisa kriteria  utama  dimasukkan  kedalam  table  poin  dari Greenship  untuk  mengetahui  poin  penilaian green  building yang didapatkan oleh Gedung Rektorat ITS.

## Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan dari penelitian ini terdiri dari 2 poin yaitu :
1. Mengetahui  kriteria  apa  saja  yang  dianggap  paling utama menurut responden.
2. Mengetahui  prosentase  penilaian green  building pada Gedung Rektorat ITS.

## III HASIL DAN DISKUSI

## C. Data Responden
Survey  dalam  penelitian  ini  didasarkan  pada  seluruh kriteria yang tercantum pada Greenship GBCI yaitu sebuah standar  kriteria  penerapan green  building yang  diakui  di Indonesia.  Data  yang  di  dapatkan  pada  survey,  diperoleh dari  penyebaran  kuesioner  yang  dilakukan  terhadap responden penelitian yang dalam hal ini adalah pihak-pihak akademisi  yang  yang  memahami  mengenai  kriteria green building .  Responden  yang  diambil  pada  penelitian  ini tersebar  pada  20  orang  responden  dimana  diantaranya  2 orang staf BKPKP, 4 orang staf FTI, 1 orang staf FMIPA, 5 orang staf FTSP, dan 8 orang mahasiswa.

## Pengujian Mean dan Standar Deviasi
Pengujian  ini  terdiri  dari  hasil  analisa  statistik  hasil survey  pendahuluan  terhadap  penghuni  dan  orang-orang yang  beraktifitas  di  Gedung  Rektorat  ITS,  yang  berisi tentang keseluruhan kriteria green building yamg tercantum pada Greenship GBCI, yang terdiri dari uji rata-rata (mean) dan uji standar deviasi. Setelah diuji maka didapatkan urutan kriteria  yang  paling  penting  hingga  kriteria  yang  tidak terlalu  menentukan  dalam  melaksanakan green  building untuk diterapkan pada suat
Hasil yang didapatkan dari rekap nilai dari responden ini yang digunakan untuk menentukan grafik kuadran dan garis batas  kuadran  dengan  metode  mean  dan  standar  deviasi. Sehingga  didapkan  kriteria  utama  berdasarkan  hasil  survey kuisioner  sebanyak  7  kriteria,  yaitu  : Alternative  Water Resource,  Thermal  Comfort,  Visual  Comfort,  Natural Lightning,  Water  Use  Reduction,  Environmental  Tobacco Smoke Control, Energy Efficiency Measure.

## D. Analisa Kriteria Green building
Analisa  kriteria green  building pada  penelitian  ini dilakukan  dengan  melakukan  observasi  secara  langsung, yaitu  dengan  menganalisa  data  kualitatif  dan  kuantitatif dengan  metode  wawancara  dan  pengumpulan  data  dari  7 kriteria utama.
Berikut  adalah  penjelasan  analisa  dari  masing  –  masing kriteria utama:
1. Alternative Water Resource
Pengukuran  dalam  kriteria  ini  dilakukan  melalui pengamatan  langsung  dan  wawancara  kepada  pihak  terkait mengenai  sumber  daya  air  lain  yang  digunakan  di  Gedung Rektorat ITS, yang meliputi pemanfaatan air kondensai AC, air hujan ataupun air wudu, yang dilakukan pada hari Senin 10-06-2012  di Sekretariat Eco-Campus ITS.
2. Thermal Comfort
Kelembaban  relatif  udara  (RH)  dan  suhu  udara  dapat diukur  langsung  dengan  bantuan  alat,  yaitu  thermo- hygrometer.  Pada  setiap  ruangan,  pengukuran  dilakukan kurang  lebih  selama  5  menit  pada  setiap  ruangan. Pengukuran  ini  dilakukan  pada  waktu  pagi,  siang  dan  sore hari.
Tabel 1.
Kriteria Green building dan Data Responden

## 3. Visual Comfort
Pengukuran tingkat pencahayaan atau iluminasi dilakukan dengan alat lux meter, yang dilakukan di beberapa titik pada setiap  ruangan,  sehingga  dihasilkan  pola  pencahayaan  dan didapatkan rata-rata pencahayaan pada setiap ruangan yang diukur.Berikut  Tata  cara  pengukuran  tingkat  pencahayaan pada suatu ruangan sesuai dengan SNI 16-7062-2004. 4. Natural Lightning
Pengukuran  kriteria  ini  dilakukan  dengan  alat  lux  meter untuk  mendapatkan  tingkat  pencahayaan  alami  pada  suatu ruangan,  dalam  kondisi  lampu  dalam  keadaan  mati seluruhnya  dan  seluruh  tirai  dalam  keadaan  terbuka,  dan membandingkan  tingkat  pencahyaan  yang  masuk  dengan luas  ruangan  yang  diukur,  untuk  mengetahui  pemanfaatan cahaya  alami  pada  ruangan.  Langkah-langkah  pengukuran dan  spek  lux  meter  yang  digunakan  sama  dengan  kriteria visual comfort . 5. Water Use Reduction
Pengukuran  kriteria  ini  dilakukan  dengan  cara menghitung konsumsi air bersih dari setiap sumber air yang digunakan,  dan  mencari  pemakaian  air  yang  dibutuhkan Gedung  Rektorat  ITS  per  bulannya  untuk  memenuhi kebutuhan pemakain air Gedung Rektorat ITS berdasarkan SNI 03-7065-2005.
6. Environmental Tobacco Smoke Control
Pengukuran  dalam  kriteria  ini  dilakukan  melalui pengamatan langsung dan wawancara kepada pihak terkait mengenai  adanya  rambu-rambu  larangan  merokok  dan ruangan  khusus  merokok  yang  ada  di  dalam  Gedung Rektorat  ITS.  Sesuai  dengan  yang  dijelaskan  dalam Ringkasan  Tolok  Ukur Green  building council  Indonesia ( GBCI).
7. Energy Efficiency Measure
Pengukuran  ini  dilakukan  dengan  menghitung  nilai OTTV  pada  suatu  gedung  dengan  rumus  yang  sudah ditetapkan pada SNI 03-6389-2000.
Pendekatan  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  seberapa besar  bangunan  Gedung  Rektorat  ITS  telah  menerapkan hemat energi yaitu melalui pendekatan OTTV sesuai dengan Standar  Nasional  Indonesia  03-6389-2000  Konservasi Energi Selubung Bangunan.
Menurut  SNI  03-6389-2000,  bangunan  dikatakan  hemat energi  apabila  nilai  OTTV  (Overall  Thermal  Transfer Value) tidak melebihi 45 Watt/meter².

## E. Pembahasan Hasil Penelitian Alternative Water Resource
Berdasarkan pengamatan dan wawancara  yang dilakukan oleh  peneliti  kepada  pihak  terkait,  pada  penerapan  sehari- hari  Gedung  Rektorat  ITS  belum  melakukan  pengolahan sumber daya alternatif air lain seperti yang tercantum dalam kriteria green  building Indonesia  yaitu  air  kondensasi  AC, air  bekas  wudhu  ataupun  air  hujan.  Sampai  saat  ini  pada penerapannya  air  wudhu,  air  kodensasi  ataupun  air  hujan yang  jatuh  di  kawasan  Gedung  Rektorat  belum  dilakukan upaya untuk menampung ataupun memanfatkannya kembali untuk  digunakan  dalam  keperluan  sehari-hari  seperti  untuk mencuci  tangan,  mencuci  piring  ataupun  menyiram tanaman,  karena  dalam  pemanfaatan  air  hujan  ataupun  air kondesasi AC ini diperlukan adanya suatu teknologi khusus untuk  memfiltrasi  air  agar  layak  digunakan,  dan  pada awalnya  membutuhkan  biaya  yang  cukup  besar  untuk teknologi ini, namun manfaat yang dihasilkan untuk jangka panjang tentu lebih banyak.
Oleh  karena  itu  hal  ini  menandakan  belum  adanya  suatu usaha  dari  pihak  ITS  sendiri  khususnya  disini  Gedung Rektorat  ITS  dalam  merencanakan  sumber  daya  air  bersih lain  selain  dari  PDAM  untuk  melakukan  penghematan sumber daya air pada lingkungan ITS.

## Thermal Comfort
Pengukuran  kelembaban  dan  suhu  ruangan  dilakukan pada hari Rabu 19-Juni-2013. Dalam 3 waktu yang berbeda, yaitu pagi siang dan sore hari.
Analisa  kenyamanan  termal  menggunakan  grafik bioclimatic  chart,  karena  pada  grafik  ini  terdapat    zona nyaman  (comfort  zone),  yaitu  daerah  dalam  bioclimatic chart  yang  menunjukkan  kondisi  komposisi  udara  yang nyaman  secara  termal.  Kenyamanan  termal  tidak  dapat diwakili  oleh  suatu  angka  tunggal  karena  kenyamanan tersebut  merupakan  perpaduan  dari  beberapa  faktor,dalam bioclimatic chart terdapat 2 faktor yang mempengaruhi zona nyaman yaitu kelembaban dan suhu, data keadaan suhu dan kelembaban  di  plot  kedalam  grafik  tersebut  untuk menentukan kenyamanan termal.

## Visual Comfort
Berdasarkan  SNI  03-6197-2000  Tabel  1.  Tingkat pencahayaan  pada  Perkantoran  dimana  Ruang  Kerja ditetapkan  dengan  tingkat  pencahayaan  rata-rata  350lux. Berdasarkan  SNI  03-6197-2000  tingkat  pencahayaan  rata- rata yang diperbolehkan untuk Perkantoran yaitu antara 150- 350 lux.
Peneliti  melakukan  penelitian  pada  tiga  waktu  yang berbeda, yaitu pada  pagi,  siang, dan sore  hari.  Berdasarkan
hasil  pengukuran  pada  Gedung  Rekrorat  ITS,  peneliti memperoleh  nilai  rata-rata  pencahayaan  pada  pagi  hari sebesar 189,21 lux, pada siang hari sebesar 214,95 lux, dan pada  sore  hari  sebesar  150,37  lux.  Untuk    nilai  rata-rata pencahayaan  pada  Gedung  Rektorat  ITS  sendiri  diperoleh nilai sebesar 184,84 lux. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kriteria visual comfort pada Gedung Rektorat ITS dikatakan memenuhi kriteria green building .

## Natural Lightning
Berdasarkan  pengukuran  yang  telah  dilakukan  pada ruangan  Gedung  Rektorat  ITS  pada  waktu  pagi,  siang  dan sore  hari  intensitas  cahaya  matahari  yang  masuk  kedalam ruangan berkisar antara 20-75 lux pada pagi hari, 38-140 lux pada  siang  hari  dan  15-35  lux  pada  sore  hari.  Oleh  karena itu  dapat  disimpulkan  bahwa  intensitas  cahaya  matahari yang  masuk  belum  memenuhi  standar  optimal  penggunaan cahaya matahari alami yaitu sebesar 300lux.
Karena  dalam kondisi tersebut sangat  tidak efektif untuk melakukan  kegiatan,  karena  jarak  pandang  pengelihatan yang  sangat  buruk.  Sehingga  masih  dibutuhkan  cukup banyak pencahayaan buatan seperti disini adalah lampu TL untuk  dilakukannya  aktivitas  pada  ruang  kerja  Gedung Rektorat ITS.
Sehingga  memang  perlu  adanya  perancangan  khusus sejak  awal  desain  gedung  untuk  memanfaatkan  dengan maksimal  penggunaan cahaya  alami pada  Gedung Rektorat ITS.

## Water Use Reduction
Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang kebutuhan dan pemakaian air di Gedung Rektorat ITS, sumber air yang berada  di  lingkungan  kampus  berasal  dari  PDAM,  yang berarti  sumber  primer  kampus  ITS  100%  bersumber  dari PDAM.
Metode  yang  dipakai  dalam  perhitungan  pengukuran kriteria  ini  metode  pendekatan  jumlah  penghuni  dan kebutuhan air per harinya sesuai dengan SNI 03-7065-2005.
Kemudian membandingkan kebutuhan air tersebut dengan pemakaian  air/  konsumsi  air  Gedung  Rektorat  ITS  per bulannya,  dan  mencari  penurunan  presentase  konsumsi  air bersih  dari  sumber  primer.  Metode  yang  digunakan  untuk mencari  konsumsi  kebutuhan  Gedung  Rektorat  ITS  tiap bulannya  adalah  dengan  metode  pendekatan  prosentase jumlah penghuni pada setiap gedung yang ada di ITS.
Perhitungan :
Mencari konsumsi pemakaian air di Gedung Rektorat ITS dengan pendekatan jumlah penghuni :
Jumlah penghuni Gedung Rektorat ITS:  60 orang. Jumlah penghuni seluruh kampus ITS  : 18244 orang. Prosentase jumlah penghuni Gedung = 60/18244
= 0,00328
= 0,32%

## Gambar 1. Grafik Biaya Air.
Grafik  dibawah  ini  menunjukkan  biaya  pemakaian  air pada Gedung Rektorat ITS setiap bulannya.
Berdasarkan  perhitungan  dapat  dianalisa  bahwa pemakaian  air  pada  Gedung  Rektorat  ITS  jauh  lebih  boros sampai  sekitar  dua  kali  lipat  dari  kebutuhan  yang seharusnya.  Namun  selisih  kebutuhan  air  dan  konsumsi  air yang terlalu besar dapat disebabkan karena kurang telitinya metode  yang  digunakan  dalam  mencari  pemakaian  air  di Gedung  Rektorat  ITS  per  bulannya,  yaitu  berdasarkan jumlah  penghuni  tiap  gedung,  karena  pada  kenyataannya tidak  semua  penghuni  yang  ada  menggunakan  air  di lingkungan gedung setiap harinya.

## Environmental Tobacco Smoke Control
Berdasarkan  pengamatan  dan  wawncara  yang  dilakukan oleh  peneliti  kepada  pihak  terkait,  pada  kenyataannya gedung  Rektorat  ITS telah  menerapkan peraturan-peraturan tentang  larangan  merokok.  Kampanye-kampanye  larangan merokok  pada  Gedung  Rektorat  ITS  dibuktikan  dengan adanya  rambu-rambu  dilarang  merokok  di  beberapa  titik didalam Gedung Rektorat ITS, tidak adanya ruangan khusus merokok  di  dalam  Gedung  Rektorat  ITS,  dan  tidak  adanya ruangan khusus merokok diluar Gedung Rektorat ITS yang berjarak  minimum  5m  dari  pintu  masuk  atau  lubang masuknya  udara  ke  dalam  Gedung  Rektorat  ITS.  Hal  ini sesuai  dengan  aturan  yang  tercantum  dalam  kriteria green building Indonesia (GBCI).

## Energy Efficiency Measure
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  dalam  kriteria pengukuran  efisiensi  energi  pada  gedung  dengan menghitung  OTTV,  sebagai  salah  satu  sebagai  pedoman perancangan  agar  diperoleh  desain  yang  hemat  energi, seperti  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan  pada  standar selubung  bangunan  Indonesia  (SNI  03-6389-2000) ditetapkan  nilai  maksimum  OTTV  ( Overall  Thermal Transfer  Value )  maksimal  sebesar  45  W/m2.  Nilai  OTTV yang  didapatkan  oleh  peneliti  adalah  sebesar  33,95  W/m 2 , yang menandakan bahwa Gedung Rektorat ITS menerapkan pedoman  perancangan  desain  yang  hemat  energi  dengan baik.

## F. Penilaian Hasil Pengukuran Kriteria
Setelah  dilakukan  pengukuran  dan  analisa  dari  setiap kriteria green  building, maka  setiap  kriteria  mendapatkan poin  tertentu  sesuai  dengan  penerapannya.  Penjelasan tentang hasil penilaian kriteria green building pada Gedung Rektorat ITS dijabarkan sebagai berikut:
1) Water Use Reduction : Penilaian tentang pemakaian air pada  Gedung  Rektorat  ITS  .  Poin  yang  didapatkan adalah  1  dari  total  poin  8.  Karena  persyaratan konsumsi  air  bersih  dengan  jumlah  80%  dari  sumber primer tanpa  mengurangi jumlah kebutuhan per orang sesuai dengan SNI 03-7065-2005 terpenuhi, akan tetapi belum  terlihat  adanya  usaha  penghematan  airyang dilakukan oleh pihak pengelola Gedung Rektorat ITS, yang terlihat dari pemakaian air yang tidak stabil setiap bulannya.
2) Natural  Lightning :  Penilaian  tentang  penggunaan pencahayaan  alami  pada  Gedung  Rektorat  ITS.  Poin yang didapat adalah 0 dari total poin 4. Karena tingkat pencahayaan  alami  pada  Gedung  Rektorat  ITS  tidak sesuai dengan standar yang tercantum dalam peraturan kriteria green building (GBCI) sebesar 300lux.
3) Alternative  Water  Resource :  Penilaian  tentang pemanfaatan  alternatif  sumber  daya  air  Gedung Rektorat ITS. Poin yang didapat juga 0 dari total poin 1. Karena belum adanya pemanfaatan sumber alternatif air lain selain dari PDAM pada Gedung Rektorat ITS.
4) Visual  Comfort :  Penilaian  tentang  pencahayaan (iluminasi)  berdasarkan  Berdasarkan  SNI  03-6197- 2000  untuk  gedung  perkantoran  sebesar  350  lux, dengan  syarat  untuk  gedung  perkantoran  yang diijinkan  antara  150-350  lux.  Seperti  yang  dijelaskan dalam perhitungan pada sub bab sebelumnya, Gedung Rektorat  ITS  memiliki  nilai  rata-rata  pencahayaan sebesar 184,84 lux. Sehingga untuk kriteria ini Gedung Rektorat ITS mendapat poin 7 dari total poin 8.
5) Thermal  Comfort :  Penilaian  tentang  Analisa kenyamanan  termal  menggunakan  grafik  bioclimatic chart,  karena  pada  grafik  ini  terdapat    zona  nyaman (comfort  zone),  yaitu  daerah  dalam bioclimatic chart yang  menunjukkan  kondisi  komposisi  udara  yang nyaman  secara  termal,  yang  dipengaruhi  oleh  dua factor,  yaitu  suhu  dan  kelembaban.  Pada  kriteria  ini Gedung Rektorat  ITS mendapat  poin 1 dari total poin 1.
6) Environmental  Tobacco  Smoke  Control :  Penilaian tentang  pemasangan  rambu-rambu  dilarang  merokok didalam  ruangan  dan  ruangan  khusus  merokok  yang ada di Gedung Rektorat ITS. Pada kriteria ini Gedung Rektorat ITS mendapat poin 2 dari total poin 2.
7) Energy  Efficiency  Measure :  Penilaian  tentang pengukuran  efisiensi  energi  pada  bangunan  gedung dengan  menghitung  OTTV,  sebagai  salah  satu pedoman  perancangan  agar  diperoleh  desain  yang hemat energi, seperti yang telah ditetapkan berdasarkan pada  standar  selubung  bangunan  Indonesia  (SNI  03- 6389-2000).  Ditetapkan  nilai  maksimum  OTTV ( Overall Thermal Transfer Value ) maksimal sebesar 45 W/m2.  Dari  hasil  perhitungan  pada  sub  bab sebelumnya, nilai OTTV yang didapatkan oleh peneliti pada Gedung Rektorat ITS adalah sebesar 33,95 W/m 2 , sehingga  Gedung  Rektorat  ITS  mendapat  poin  7  dari total poin 8.
Untuk  kriteria Energy  Efficiency  Measure jika  terpenuhi akan  mendapatkan  maksimal  8  poin, Natural  Ligtning 4
poin, Water  Use  Reduction 8  poin ,    Alternative  Water Resource 1  poin, Visual  Comfort 1  poin, Environmental Tobacco  Smoke  Control 2  poin  dan Thermal  Comfort 1 poin.  Jika  semua  kriteria  terpenuhi,  Gedung  Teknik  Sipil mendapatkan  100%  dengan  total  25  poin.  Namun  karena beberapa kriteria tidak terpenuhi maka Gedung Rektorat ITS hanya mendapatkan 12 poin dari maksimum 25 poin.
Kemudian  didapatkan  nilai  prosentase  tingkat green bulding pada Gedung Rektorat ITS sebesar 48%. Prosentase tersebut  diperoleh  dari  hasil  perhitungan  dengan mengguakan rumus perbandingan sebagai berikut : Prosentase Green building Gedung Rektorat ITS :
= 48 %
Pada  dasarnya,  Greenship  (GBCI)  telah  menetapkan sistem  pemeringkatan  tingkat  prosentase green  building suatu  bangunan  ke  dalam  kategori  -  kategori  tertentu. Kategori  pemeringkatan  rating  tersebut  adalah  Bronze sebesar  35%,  Silver  sebesar  46%,  Gold  sebesar  57%,  dan Platinum sebesar 73%. Namun pada penilitian ini prosentase yang  diperoleh  Gedung  Rektorat  ITS  sebesar  48%  tidak dapat  dimasukkan  kedalam  kategori  pemeringkatan sebagaimana  yang  ditentukan  oleh  Greenship  (GBCI) tersebut,  karena  penelitian  hanya  dilakukan  pada  7  kriteria utama.  Sedangkan  untuk  dapat  mengkategorikan  nilai prosentase green  building yang  diperoleh  suatu  gedung menurut Greenship (GBCI), maka penilaian harus dilakukan pada 41 kriteria yang tercantum dalam Greenship (GBCI).

## IV KESIMPULAN
Dari  pengukuran  dan  analisis  penilaian  kriteria green building yang  telah  dilakukan  pada  Gedung  Rektorat  ITS didapat kesimpulan sebagai berikut :
1. Terdapat  7  kriteria green  building yang  dianggap  paling utama  menurut  para  staff  dan  akademisi  Gedung Rektorat  ITS, yaitu : Thermal Comfort, Visual Comfort, Alternatife  Water  Resource,  Water  Use  Reduction , Natural  Lightning , Environmental  Tobacco  Smoke Control dan Energy Efficieny Measure.
2. Tingkat rating sertifikasi Green  building pada  Gedung Rektorat ITS adalah sebesar 48%

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Badan  Standarisasi  Nasional. 2000.  Konservasi  Energi  Pada  Sistem Pencahayaan, SNI 03-6197-2000.
[2] Darmanto,  dedy,  Penilaian  Kriterian Green  building pada  Gedung Rektorat  ITS,  Surabaya  :  Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember (2013).
Badan  Standarisasi  Nasional.  2000.    Konservasi  Energi  Selubung Bangunan Pada Bangunan Gedung, SNI 03-6389-2000.