Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir Bulletin of Nuclear Reactor Management Vol. XVII, No.1, April 2020:hal. 14- 26

## EVALUASI REVITALISASI SISTEM ALARM KEBAKARAN PUSAT REAKTOR SERBA GUNA (PRSG)

## EVALUATION OF FIRE ALARM SYSTEM REVITALIZATION AT THE CENTER FOR MULTIPURPOSE REAKTOR
Ranji Gusman 1 , Heri Suherkiman 2 , Sujarwono 3 , Sukino 4 1,2,3,4 PRSG – BATAN Kawasan Puspiptek Gd. 31 Serpong, 15310 email: ranjigusman@batan.go.id
Diterima : 24 Pebruari 2020,  diperbaiki : 11 Maret 2020, disetujui : 13 April 2020

## ABSTRAK

## EVALUASI REVITALISASI SISTEM ALARM KEBAKARAN PUSAT REAKTOR SERBA GUNA.
Sistem alarm kebakaran merupakan salah satu bagian dari sistem instrumentasi dan kendali di PRSG. Setelah digunakan lebih dari 30 tahun, sistem ini banyak mengalami gangguan berupa seringnya  muncul  alarm  palsu  (false  alarm).  Disamping  itu  beberapa  sensor  telah  mengalami kerusakan sehingga tidak dapat mendeteksi apabila terjadi kejadian kebakaran di PRSG. Sistem alarm  kebakaran  yang  lama  masih  menggunakan  sensor  yang  terdapat  zat  radioaktif  berupa Amerisium  (Am-241)  untuk  mendeteksi  asap  yang  secara  aturan  internasional  telah  dilarang penggunaannya.  Seiring  dengan  perkembangan  teknologi,  sistem  baru  yang  dipasang  dapat dilakukan pemrograman sehingga dapat memudahkan teknisi dalam melakukan perawatan dan membantu  operator  dalam  mendeteksi  kebakaran  karena  dilengkapi  dengan  tampilan  Human Machine  Interface  (HMI) .  Karena  alasan  tersebut,  maka  sistem  alarm  kebakaran  ini  perlu dilakukan  revitalisasi  agar  sistem  dapat  bekerja  secara  baik  dalam  mendeteksi  kebakaran. Sistem ini terdiri dari 4 jenis sensor yaitu sensor aktif berupa sensor asap dan suhu, sensor asap berupa  kamera, sensor  pasif  berupa kotak  alarm manual  (manual  call  point),  dan  sensor  jalur alarm (alarm line). Keempat jenis sensor ini dipasang mengelilingi jalur alarm kebakaran seluruh gedung di PRSG dan mengirim sinyal ke panel kendali alarm kebakaran kemudian alarm tersebut ditampilkan  pada  panel  tegak  di  Ruang  Kendali  Utama  (RKU).  Metode  revitalisasi  dilakukan dengan  mempelajari  sistem  yang  lama,  melakukan  pengumpulan  data  Input/Output  (I/O), instalasi  sistem  dengan  mengganti  seluruh  komponen  dari  sistem  yang  lama,  pembuatan program, dan pembuatan tampilan HMI. Dari hasil evaluasi revitalisasi  sistem alarm kebakaran yang  baru  dapat  bekerja  dengan  baik  dalam  mendeteksi  kebakaran  di  PRSG  dan  diharapkan dapat  memudahkan  operator  dan  petugas  pengamanan  dalam  menemukan  titik  dimana kebakaran terjadi dengan cepat.

## Kata kunci: sistem deteksi kebakaran, sensor pasif, sensor aktif, HMI

## ABSTRACT
EVALUATION  OF  FIRE  ALARM  SYSTEM  REVITALIZATION  AT  THE  CENTER  FOR MULTIPURPOSE REAKTOR. Fire alarm system is one of instrumentation and control system at the PRSG. After more than 30 years of used, system had a lot of trouble such as give false alarm to controller. Many sensors had broken that causes cannot detect if case of fire happened. The current system, still used Amerisium (Am-241) radioactive materials sensor to detect smoke which is  in  international  regulation  have  been  banned. Along  the  development  of  technology,  a  new programmable fire alarm system completed with Human Machine Interface (HMI) system can be installed. Because of that reason, the old fire alarm system at the PRSG must be revitalized. A new  system  consists  of  four  type  of  sensors  which  are  smoke  and  temperature  sensors,  fire camera sensors, manual call point, and alarm line sensors. All of sensors installed  throughout
PRSG building and give alarm signal to controller and display it in Main Control Room (MCR) if cause  of  fire  happened.  Revitalization  methods  are  study  literature,  I/O  collection  data, installation, programming, and develop the HMI. Based on the result of evaluation, new fire alarm system at the PRSG can work properly and hopefully it can help operators and security officers to find the place if cause of fire happened quickly.
Key words: fire detection system, passive sensor, active sensor, HMI

## PENDAHULUAN
usat  Reaktor  Serba  Guna  (PRSG) adalah  salah  satu  pusat  di  BATAN  yang memiliki  kewenangan  dalam  melakukan pemanfaatan  Reaktor  Serba  Guna  G.A Siwabessy (RSG-GAS). Seperti diketahui, aspek keselamatan di suatu reaktor nuklir amat  sangat  diperhatikan  dikarenakan dampak  sosial  dan  ekonomi  yang  timbul apabila suatu reaktor mengalami kecelakaan  atau  gangguan  sangatlah besar.  Salah  satu  gangguan  yang  perlu diperhatikan  adalah  kejadian  kebakaran yang  mungkin  timbul  di  gedung  reaktor maupun  di  gedung  penunjang  sekitar reaktor.  Oleh  karena  itu  sangat  penting untuk  PRSG  memiliki  sistem  alarm kebakaran  yang  baik  dan  cepat  dalam mendeteksi  apabila  kejadian  kebakaran terjadi.  Tugas  dari  sistem  alarm  ke- bakaran  otomatis  di  PRSG  adalah  men- deteksi  kebakaran  oleh  tipe  detektor berbeda  dan  memproses  sinyal  detektor kemudian menampilkannya di panel tegak Ruang  Kendali  Utama  (RKU)  [1].  Sistem alarm  kebakaran  di  PRSG  yang  selama ini  digunakan  terdiri  dari  3  jenis  sensor yaitu  s ensor  aktif  berupa  sensor  asap yang  sensitif  dengan  waktu  tanggap pendek  dan  dapat  digunakan  untuk  uap dan  gas  yang  masih  menggunakan  zat radioaktif  berupa  Amerisium  (Am-241), sensor  pasif  berupa  kotak  alarm manual ( manual  call  point )  yang  dipasang  pada dinding dekat pintu di beberapa ruangan dan  sensor  jalur  alarm  ( alarm  line )  yang dipasang pada lorong jalur kabel.
Ketiga  jenis  detektor  ini  dipasang mengelilingi jalur alarm kebakaran
kemudian  dalam  kasus  alarm  kebakaran detektor  akan  mengirim  sinyal  kejadian kebakaran  ke  panel  kendali  alarm kebakaran.  Pada  panel  akan  muncul alarm  lampu  dan  alarm  suara  kemudian memberikan  sinyal  alarm  kebakaran  ke Ruang Kendali Utama. Pada tahun 2018, banyak  sensor  sudah  tidak  dapat  men- deteksi  asap  kebakaran  saat  dilakukan simulasi  dan  juga  sering  memberikan sinyal  alarm  kebakaran  palsu  ( false alarm ). Selain itu banyak modul pengolah sinyal  yang  sudah  tidak  berfungsi sehingga apabila terjadi kebakaran sesungguhnya,  maka  sistem  tidak  akan memberikan  peringatan  ke  RKU.  Seiring dengan  perkembangan  teknologi  pada sistem  alarm  kebakaran,  sensor  asap yang  menggunakan  zat  radioaktif  sudah ditinggalkan  dan  beralih  pada  sensor yang  menggunakan  prinsip  optik  yang dapat  mendeteksi  asap,  suhu,  dan  api. Selain  itu,  komponen-komponen  pada sistem  alarm  kebakaran  saat  ini  sudah memiliki  alamat  yang  melekat  pada perangkat  ( addressable )  sehingga  dapat dengan  mudah  dilakukan  pemrograman dan  pembuatan  tampilan  HMI  yang membantu  teknisi  dalam  melakukan perawatan dan membantu operator dalam menemukan kejadian kebakaran. Dengan kondisi  tersebut,  maka  diperlukan  suatu revitalisasi  sistem  alarm  kebakaran  di PRSG  untuk  menggantikan  sistem  lama. Kegiatan revitalisasi sistem alarm kebakaran  ini  dilakukan  dalam  beberapa tahapan  meliputi  tahapan  mempelajari sistem  yang  lama,  melakukan  pengum- pulan  data Input/Output (I/O),  instalasi sistem  dengan  mengganti  seluruh  kom-
P
Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir Bulletin of Nuclear Reactor Management Vol. XVII, No.1, April 2020:hal. 14- 26
ponen dari sistem yang lama, pembuatan program,  pembuatan  tampilan  HMI  dan kegiatan  evaluasi  untuk  memastikan sistem  baru  bekerja  dengan  baik.  Pada tampilan  HMI  terdapat  denah  lokasi seluruh  gedung  di  PRSG  dan  sensor- sensor alarm kebakaran yang terpasang. Sehingga apabila terjadi kebakaran, maka akan  terdapat  suatu  tanda  berupa blink pada  sensor  yang  mendeteksi  kejadian kebakarn.
Tahun  2017,  Rika  Sri  Rizky melakukan  penelitian  pembuatan  sistem alarm  kebakaran  pada  gedung  meng- gunakan  PLC  Omron  sebagai  pemroses sinyal sensor [2]. Pada penelitian tersebut hanya  menggunakan  sensor  asap  untuk mendeteksi kebakaran dan belum terdapat  tampilan  HMI.  Tahun  2017, Khaerul  Ikhfan  melakukan  penelitian pembuatan  sistem  monitoring  alarm kebakaran dengan menggunakan sensor suhu  [3].  Pada  penelitian  ini  digunakan pemroses  berupa  Arduino  Uno  dan terdapat  tampilan  menggunakan  bahasa pemrograman  C  Sharp.  Perbedaan penelitian  revitalisasi  sistem  alarm kebakaran  di  PRSG  dengan  penelitian- penelitian  yang  sudah  ada  sebelumnya adalah  sensor  yang  digunakan  untuk mendeteksi  kebakaran  di  PRSG  terdiri dari  4  sensor  yaitu  sensor  asap,  suhu, kotak  alarm  manual  ( manual  call  point ), dan alarm  line .  Sensor  asap  dan  suhu menggunakan  sensor  produk  Siemens Cerberus multisensor smoke detector tipe OOH740 yang dapat difungsikan sebagai sensor asap, sensor suhu, atau keduanya.  Selain  itu  digunakan  juga sensor  asap  menggunakan fire  camera keluaran OSID Instrument. Untuk bagian pemrosesnya  digunakan  panel  kendali produk Siemens Cerberus tipe FC726-ZA yang  dapat  diprogram  untuk  dilakukan pengaturan dengan menggunakan perangkat  lunak  Siemens  Cerberus FXS7212 dan dihubungkan ke perangkat lunak Desigo CC sebagai penampil HMI.

## LANDASAN TEORI

## Sistem Alarm Kebakaran PRSG
Sistem  alarm  kebakaran  adalah seperangkat  peralatan  yang  terdiri  dari sensor/detektor  dan  unit  kendali  yang terpasang pada titik-titik strategis dengan jenis  deteksi  yang  berbeda  (sesuai dengan  kondisi  lapangan)  pada  sebuah gedung  dengan  maksud  melakukan pendeteksian dini sebelum terjadi kebakaran  yang  lebih  besar  sehingga bahaya  kebakaran  dapat  ditanggulangi atau  diminimalisir  untuk  mengamankan dan  menyelamatkna  jiwa,  harta  benda dan  kelangsungan  fungsi  bangunan  [4]. Mulai  saat  pembangunan  reaktor  RSG- GAS  hingga  tahun  2018,  sistem  alarm kebakaran  di  PRSG  hanya  meliputi  di gedung  reaktor,  gedung  bantu,  gedung gudang induk, gedung pendingin sekunder  dan  gedung  diesel.  Pada gedung  administrasi  perkantoran  PRSG dan  gedung  penyimpanan  bahan  kimia dan  oli  belum  terdapat  sistem  alarm kebakaran.  Sehingga  pada  revitalisasi dilakukan  penambahan  sistem  alarm kebakaran pada gedung-gedung tersebut. Sistem alarm terdiri dari sensor- sensor  yang  mendeteksi  terjadinya kebakaran,  kemudian  sinyal  keluaran sensor  tersebut  dikirim  ke  panel  kendali untuk  diproses  dan  akan  mengeluarkan output  berupa  alarm  apabila  terjadi kebakaran  dan  juga  sebagai  tanda kegagalan pada sistem. Teknologi sistem alarm  kebakaran  pada  revitalisasi  ini menggunakan:
- Fire  alarm  control  panel Siemens FC726-ZA tipe modular dengan
topologi loop tertutup.
- Detektor kebakaran Siemens OOH740
tipe addressable dengan fungsi
deteksi asap dan panas.
- Linier heat detection cable ( alarm line ) tipe TC155N.
(Ranji Gusman, dkk)
- Manual  call  point Siemens  FDM226 IP65  yang  dipasang  pada  ketinggian 1,5meter dari lantai.
- Operating Voltage 24 VDC.
- Ketinggian area diatas 12meter menggunakan fire  camera OSID-90
(80 0 radius pendeteksian).
- Kabel sinyal menggunakan 18 AWG, 1 pair,  kabel  power  menggunakan  jenis NYY multicore diameter 1,5 mm 2 . - Alarm  akustik/bel  dipasang  0,5meter dibawah plafon.
- Semua peralatan sistem alarm
kebakaran di grounding dengan hambatan  maksimum  0,2  ohm  sesuai dengan grounding bangunan PRSG.
Aturan penggunaan teknologi revitalisasi  dan  instalasi  sistem  alarm kebakaran  di  PRSG  ini  selain  mengikuti standar  yang  lama,  juga  mengikuti Standar  Nasional  Indonesia  SNI  No.  03- 1736-2000 tentang tata cara perencanaan sistem  proteksi  pasif  untuk  pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung, serta SNI No. 03-3985-2000
tentang tata
cara perencanaan, pemasangan dan pengujian sistem proteksi  pasif  untuk  pencegahan  bahaya kebakaran pada bangunan gedung.
Panel Kendali Sistem Alarm Kebakaran Siemens Cerberus FC726-ZA
Panel kendali sistem alarm kebakaran  Siemens  Cerberus FC726-ZA adalah  unit  kendali  sistem  alarm kebakaran  produk  Siemens  yang  ditem- patkan diruang kendali. Unit ini terdiri dari modul  I/O  dari  dan  ke  peralatan  yang diperlukan  untuk  pemantauan,  indikasi alarm/ fault ,  pensinyalan  dan  kendali sistem  alarm  kebakaran  [5].  Panel  ini dapat  dilakukan  pemrograman  dengan memasukkan  setiap  komponen  I/O sehingga  apabila  terjadi  kebakaran memudahkan  dalam  mengidentifikasi lokasi kejadian. Adapun diagram alir dari
proses  identifikasinya  adalah  sebagai berikut.
Start Inisialisasi Apakah sensor kebakaran terdeteksi? Kirim status sistem ke panel tidak ya Apakah sistem siap operasi? Selesai tidak ya
Gambar 1. Diagram alir identifikasi kebakaran.
Pada  panel  ini  juga  terdapat  panel operasi  yang  terdiri  dari  elemen-elemen operasi,  akustik  dan  indikasi.  Elemen indikasi  dan  akustik  menginformasikan operator  mengenai  status  sistem  (alarm, fault , mode operasi dan sebagainya).
Sensor-Sensor Sistem Alarm Kebakaran.
Sistem  alarm  kebakaran  di  PRSG terdiri  dari  beberapa  jenis  sensor  yang berfungsi  untuk  mendeteksi  terjadinya kebakaran, yaitu:
1.  Siemens Cerberus multisensor smoke detector tipe OOH740 Sensor  ini  bekerja  menggunakan prinsip  optik  yang  berfungsi  men- deteksi asap dan suhu akibat
kebakaran  [6].  Pada  penggunaannya
Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir Bulletin of Nuclear Reactor Management Vol. XVII, No.1, April 2020:hal. 14- 26
sensor  ini  dapat  difungsikan  sebagai sensor  asap  atau  suhu  saja,  atau difungsikan  keduanya.  Sensor  ini memiliki
alamat ( addressable ) sehingga  dapat  dilakukan  pengaturan untuk  penamaan  dan  sensitivitasnya melalui  perangkat  lunak  Siemens Cerberus FXS7212. 2.  OSID fire camera Sensor ini terdiri atas kamera pemancar  sinar  infra  merah  yang kemudian  sinar  tersebut  ditangkap oleh  perangkat  penerima  [7].  Apabila terjadi  kebakaran  dan  asap  dari kebakaran tersebut menghalangi sinar pancaran,  maka  bagian  penerima akan  mengirimkan  sinyal  kebakaran dan  kemudian  diolah  oleh  panel kendali. Berbeda dengan sensor asap dan suhu sebelumnya, sensor ini tidak memiliki alamat ( unaddressable ) sehingga untuk dapat diatur
penamaan maka diperlukan modul I/O untuk  mengidentifikasi  sinyal  dari sensor ini.
3.  Sensor jalur alarm ( alarm line ) tipe TC 155N
Sensor  jalur  alarm  ( alarm  line )  ini dikenal  juga  dengan  sebutan linier heat  detection  cable .  Sensor  ini merupakan sensor panas yang berbentuk menyerupai kabel dengan 2 buah  inti  ( core )  yang  dibungkus dengan  suatu  bahan  isolasi  [8]. Apabila  terkena  panas,  bahan  isolasi akan  meleleh  dan  menyebabkan kedua  inti  (core)  dari  kabel  tersebut menjadi hubung singkat ( short circuit ). Sama  seperti  OSID fire  camera , sensor  ini  tidak  memiliki  alamat ( unaddressable )  sehingga  diperlukan
I/O tambahan untuk mendeteksi sinyal keluarannya.
4.  Kotak alarm manual ( manual call point )
Sensor  kotak  alarm  manual  ( manual call  point )  merupakan  sensor  pasif berupa switch yang  apabila  terjadi
kebakaran,  maka  orang  yang  melihat pertama  kali  kejadian  kebakaran tersebut  dapat  memecahkan  kaca pada  sensor  tersebut  dan  menekan switch yang  terdapat  di  dalam  kotak.
Sensor ini memiliki alamat ( addressable ) sehingga dapat dilakukan  pemrograman  penamaan sehingga lebih cepat dideteksi apabila terjadi kebakaran. Sensor ini dipasang pada  dinding  dekat  pintu  di  beberapa ruangan di PRSG.

## Perangkat Lunak Siemens Cerberus FXS7212
Perangkat  lunak  Siemens  Cerberus FXS7212  merupakan  perangkat  lunak produk  Siemens  yang  terinstal  pada komputer server sistem alarm kebakaran berfungsi untuk melakukan pemrograman dari  sistem  alarm  kebakaran  dengan panel  kendali  Siemens  Cerberus FC726. Perangkat  lunak  ini  digunakan  untuk mengatur  kerja  dari  seluruh  I/O  yang digunakan  seperti  pengalamatan  dan penamaan  sensor,  sensitivitas  sensor, mendeteksi  sensor  dan  urutan  penem- patan  sesnsor,  serta  untuk  mengatur komunikasi  antara  panel  kendali  dan komputer.

## Perangkat Lunak Desigo CC SMC dan Desigo CC
Perangkat  lunak  Desigo  CC  SMC ( System  Management  Console )  meru- pakan perangkat lunak keluaran Siemens yang digunakan untuk mengatur data dari panel kendali sistem alarm kebakaran dan mendistibusikan  data  tersebut  ke  bebe- rapa  komputer client yang  terpasang. Pada  sistem  alarm  kebakaran  di  PRSG, terdiri dari  tiga  buah  komputer  yaitu  satu sebagai server dan  dua  sebagai client . Perangkat lunak ini mengatur data antara komputer server dan client .  Sedangkan perangkat  lunak  Desigo  CC  merupakan perangkat  lunak  yang  digunakan  untuk membuat tampilan HMI dari sistem alarm
(Ranji Gusman, dkk)
kebakaran sehingga operator dapat lebih mudah  dalam  mendeteksi  apabila  terjadi kebakaran.

## METODOLOGI
Tahapan  revitalisasi  sistem  dimulai dengan melakukan studi literatur dengan mempelajari  sistem  dan  mengumpulkan data I/O baik untuk sistem yang lama dan penambahan  sistem  baru  di  gedung administrasi  perkantoran  PRSG,  gedung gudang  kimia dan gudang  oli.  Kemudian dilakukan  pembongkaran  sistem  lama yang  terpasang  dan  memasang  sistem alarm  kebakaran  yang  baru.  Selanjutnya melakukan  pemrograman  panel  kendali dan  pengaturan  komunikasi  melalui perangkat  lunak  Siemens  Cerberus FXS7212  dan  Desigo  CC  SMC.  Setelah itu  dilakukan  pemrograman  pembuatan tampilan  HMI  menggunakan  perangkat lunak  Desigo  CC  dan  langkah  terakhir adalah uji fungsi dan komisioning.
1.  Studi literatur
Pada  tahap  ini,  dilakukan  pen- dalaman  materi  mengenai  sistem  lama dan  menemukan  beberapa  kelemahan sistem  lama  untuk  dijadikan  perbaikan pada  sistem  yang  baru.  Selain  itu  juga dilakukan pembuatan desain baru sistem alarm  kebakaran  di  reaktor  RSG-GAS mengenai  aturan  yang  dipakai  sebagai acuan, pemilihan teknologi, jenis dan tipe detektor  sistem  alarm  kebakaran  yang digunakan, area yang di proteksi, desain instalasi umum dan topologi jaringan.
2.  Pembongkaran  sistem  lama  dan instalasi sistem baru
Setelah semua data pada tahap studi literatur  didapat,  selanjutnya  kegiatan instalasi  sistem  baru  dimulai.  Sebelum instalasi  dimulai,  dilakukan  pembong- karan panel kendali dan juga sensor lama yang  terpasang.  Setelah  sistem  lama terbongkar,  maka  selanjutnya  dilakukan
instalasi  sistem  baru.  Instalasi  dilakukan mengikuti  sesuai  ketentuan  desain  dan aturan yang telah dipelajari pada kegiatan studi  literatur.  Kegiatan  instalasi  sistem baru  meliputi  instalasi  panel  kendali, intalasi  sensor-sensor  alarm  kebakaran, dan instalasi kabel jaringan pada personal komputer.  Adapun  blok  diagram  dari sistem  alarm  kebakaran  baru  yang  akan dipasang adalah sebagai berikut.
Controller MCPFA FC726-ZA I/O module Network Controller Module (NCM) Baterai Central Network Controller (CNC) PC Server R. Kontrol Lt. 4 Gd. 30 PRSG PC Client RKU PC Client R. Jaga Input Loop 1 Input Loop 2 Input Loop 3 Input Loop 4 Input Loop 5 Input Loop 6 Output Alarm PLN/Diesel Power Supply Module
Gambar 2. Blok diagram sistem alarm kebakaran baru.
Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa sistem  alarm  kebakaran  baru  yang  akan dipasang di PRSG memiliki kontroler yang dapat diprogram untuk mengatur seluruh komponen  sistem  mulai  dari  masukan berupa sensor-sensor yang terbagi dalam 6 loop (akan  dijelaskan  pada  bab selanjutnya)  hingga  keluaran  berupa
Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir Bulletin of Nuclear Reactor Management Vol. XVII, No.1, April 2020:hal. 14- 26
alarm. Selain itu kontroler ini juga memiliki Network  Controller  Module (NCM)  untuk melakukan  komunikasi  dengan  Personal Computer  (PC)  sehingga  sistem  dapat ditampilkan  berupa  HMI.  Pada  sistem alarm  kebakaran  dilengkapi  dengan power  supply  module yang  berasal  dari listrik  PLN  atau  pembangkit  darurat  dan baterai.  Hal  ini  sesuai  dengan  prosedur yang digunakan [9].
3.  Pemrograman  panel  kendali  dan pengaturan komunikasi Setelah  seluruh  kegiatan  instalasi sistem  baru  selesai,  maka  diperlukan pengetesan  jalur  sensor  menggunakan line  tester untuk  memastikan  jalur terkoneksi  dengan  baik. Apabila  koneksi jalur sudah baik dari hasil line tester , maka pemrograman  dapat  dimulai.  Apabila masih terdapat koneksi yang tidak benar, maka  perlu  dilakukan  perbaikan.  Pem- rograman  panel  kendali  sistem  alarm kebakaran menggunakan perangkat lunak Siemens Cerberus FXS7212. Pada perangkat  lunak  ini  dilakukan  penarikan seluruh data sensor yang masuk ke modul I/O  panel  kendali,  pengaturan  seluruh sensor alarm kebakaran mulai dari sensor asap  dan  suhu,  sensor  kotak  alarm manual  ( manual  call  point ),  sensor  jalur alarm  ( alarm  line ),  dan  sensor  kamera asap. Semua jalur sensor tersebut dibagi menjadi 6 loop jalur kabel. Pada masing- masing  loop,  setiap  sensor  memiliki alamat  tertentu  ( addressable )  sehingga dapat dilakukan penamaan untuk mempermudah  identifikasi  saat  sensor tersebut  aktif  mendeteksi  kebakaran. Setelah  pemrograman  panel  selesai, dilakukan  pengaturan  komunikasi  antar personal  komputer  ( server dan client ) sistem  alarm  kebakaran  menggunakan perangkat lunak Desigo CC SMC.
4.  Pembuatan tampilan HMI
Pada  pembuatan  tampilan  HMI digunakan  perangkat  lunak  Desigo  CC,
tampilan  HMI  terdiri  dari  bagian  utama ( home )  yang  dibagi  menjadi  6  (enam) kelompok  yang  mewakili  gedung-gedung di  PRSG  yaitu,  gedung  administrasi  dan gedung  reaktor  (gedung  30  dan  31), gedung  pompa  sekunder  (gedung  32), gedung  menara  pendingin  (gedung  33), gedung  gudang  induk  (gedung  34), gedung  RKD  (gedung  35),  dan  gedung gudang  kimia  dan  oli  (gedung  36).  Dari enam  kelompok  tersebut,  dibagi-bagi kembali menjadi sub-sub kelompok yang mewakili  tiap  lantai  dari  masing-masing gedung tersebut. Pada pembuatan tampilan  HMI,  apabila  terjadi  kebakaran maka  akan  terdapat  tanda  berwarna merah  kedip-kedip  ( blink )  yang  akan memudahkan operator dalam mendeteksi kebakaran di PRSG.
5.  Komisioning
Tahapan  terakhir  dalam  revitalisasi sistem alarm kebakaran di PRSG adalah dilakukan komisioning. Kegiatan
komisioning  dilakukan  dengan  menguji koneksi dan kerja dari setiap sensor yang terpasang mulai dari sensor deteksi asap dan suhu, sensor fire camera , sensor jalur alarm,  dan  kotak  alarm  manual.  Untuk pengujian koneksi seluruh sensor dilakukan  dengan  menggunakan line tester melalui  perangkat  keras  dan melalui  fasilitas  yang  tersedia  pada perangkat  lunak Siemens  Cerberus FXS7212.  Adapun  kegiatan  komisioning dapat  dilihat  pada  Gambar  3.  Untuk pengujian kerja sensor dilakukan dengan melakukan simulasi, untuk sensor deteksi asap  dan  suhu,  simulasi  menggunakan gas  khusus  sebagai  pengganti  asap kebakaran  dan  pemanas  (Gambar  3a). Pada  sensor fire  camera digunakan simulator  berupa  plastik  mika  merah untuk  menghalangi  pancaran  sinar  infra merah dari pemancar (Gambar 3b). Pada sensor  jalur  alarm  dilakukan  simulasi berupa  membakar  kabel  hingga  bahan isolasi pada sensor meleleh dan
(Ranji Gusman, dkk)
memberikan  sinyal  alarm  kebakaran (Gambar 3c). Untuk kotak alarm kebakaran  dilakukan  simulasi  dengan menggunakan  kunci  seolah-olah  sakelar pada  kotak  alarm  tertekan  hingga memberikan sinyal alarm (Gambar 3d).
6.  Evaluasi Revitalisasi Tahapan  terakhir  dalam  kegiatan revitalisasi  sitem  alarm  kebakaran  di PRSG adalah kegiatan evaluasi. Evaluasi dilakukan  dengan  membandingkan  hasil
dari setiap tahapan dengan standar yang digunakan. Evaluasi dilakukan mulai dari tahap studi literatur hingga komisioning.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan tahapan kegiatan revitalisasi  yang  telah  dilakukan,  adapun hasil  dan  pembahasan  yang  diperoleh adalah sebagai berikut:
(a) (b) (c) (d) Gambar 3 . Komisioning .
Buletin Pengelolaan Reaktor Nuklir Bulletin of Nuclear Reactor Management Vol. XVII, No.1, April 2020:hal. 14- 26
1.  Hasil pembongkaran sistem lama dan instalasi sistem baru Pembongkaran  sistem  lama  dihasil- kan sensor asap dan kotak alarm manual yang  selanjutnya  dilimbahkan  dan  di- tangani  oleh  petugas  proteksi  radiasi
PRSG  dikarenakan  sensor  masih  meng- gunakan  zat  radioaktif  pemancar  alpha (Amerisium).  Untuk  sistem  baru  yang terpasang,  adapun  jumlahnya  adalah ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Komponen sistem alarm kebakaran terpasang.
Komponen Loop 1 Loop 2 Loop 3 Loop 4 Loop 5 Loop 6 Total Siemens Cerberus multisensor smoke detector tipe OOH740 87 65 87 -
65 73 377 buah OSID fire camera (I/O) - - - - - 6 6 buah Sensor jalur alarm ( alarm line ) tipe TC 155N (I/O) - - - 15 - - 15 buah Kotak alarm manual ( manual call point ) 14 4 6 -
5 7 36 buah Modul I/O 2 1 3 0
2 3 11 buah Panel kendali sistem alarm kebakaran Siemens Cerberus FC726 - - - - - - 1 buah PC server - - - - - - 1buah PC client - - - - - - 2 buah 2.  Hasil pemrograman panel kendali dan pengaturan komunikasi
Sebelum  dilakukan  pemrograman,
jalur  instalasi  sistem  alarm  kebakaran
PRSG dilakukan pengujian dengan menggunakan line tester dengan
perangkat  lunak.  Adapun  hasil  dari pengujian  jalur  seluruh  sensor  adalah seperti ditunjukkan pada Tabel 2.
Tabel 2 . Hasil pengujian jalur sistem alarm kebakaran. Parameter Loop 1 Loop 2 Loop 3 Loop 4 Loop 5 Loop 6 Number of devices 103 70 96 15 72 89 Branches 0 0 0 0 0 0 Line type loop loop loop loop loop loop Line current n/a n/a n/a n/a n/a n/a Leak current n/a n/a n/a n/a n/a n/a Loop resistance (+) n/a n/a n/a n/a n/a n/a Loop resistance (-) n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Pada  Tabel  2  dapat  dilihat  bahwa hasil  pengujian  jalur  untuk  setiap loop diperoleh  hasil  yang  baik.  Ini  ditandai dengan tidak adanya percabangan ( bran- ches )  yang  terjadi.  Selain  itu  jumlah sensor  dan  I/O  yang  terdeteksi  sama dengan  jumlah  yang  terpasang.  Untuk pengaturan koneksi komputer server dan
komputer client digunakan  perangkat lunak  Desigo  CC  SMC.  Koneksi  antar komputer server dan client akan berhasil (baik)  apabila  terdapat  tanda  indikator hijau  saat  dijalankan  ( run ). Adapun  hasil dari pengaturan ini seperti pada Gambar 4.
(a) Gambar 4 . Hasil pengaturan koneksi komputer server dan client .
3.  Hasil pembuatan tampilan HMI
Hasil tampilan HMI dan contoh salah
satu  denah  sistem  alarm  kebakaran PRSG  ditunjukkan  pada  Gambar  5. Tampilan  HMI  sistem  alarm  kebakaran PRSG  memiliki  tampilan  utama  ( home ) yang menampilkan setiap gedung- gedung  di  PRSG  disertai  dengan  lantai dimana setiap sensor diletakkan.
(b)
Gambar 5 . (a) Tampilan halaman utama HMI, (b) denah sistem alarm kebakaran PRSG.
Apabila sistem
mendeteksi
kebakaran,  maka  akan  timbul  tanda berupa blink pada  tanda  panah  di tampilan home dan  apabila  dilakukan klik pada tanda tersebut akan menampilkan denah dan akan
menunjukkan sensor mana yang medeteksi kebakaran berupa tanda blink pada sensor. 4.  Hasil Komisioning
Kegiatan  komisioning  sistem  alarm kebakaran PRSG terdiri dari komisioning jalur  menggunakan line  tester yang hasilnya  seperti  telah  disajikan  pada Tabel 2. Kemudian hasil komisioning dari sensor asap dan panas yang terpasang disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut.
Tabel 3. Hasil komisioning Siemens Cerberus multisensor smoke detector
tipe OOH740. Loop Jumlah sensor Hasil komisioning Saat smoke tester diberikan Saat smoke tester tidak diberikan Loop 1 87 Alarm Tidak alarm Loop 2 65 Alarm Tidak alarm Loop 3 87 Alarm Tidak alarm Loop 4 - - - Loop 5 65 Alarm Tidak alarm Loop 6 73 Alarm Tidak alarm
Pada  Tabel  3  dapat  dilihat  bahwa untuk  sensor  pada  setiap loop akan memberikan  sinyal  alarm  kebakaran saat dilakukan simulasi dengan menggunakan smoke tester dan  akan tertampil  pada  HMI  di  komputer server dan client .  Selain  sensor  asap  dan panas,  komisioning  juga  dilakukan sensor  asap  yang  metode  deteksi menggunakan  kamera  (OSID fire camera )  yang  hasilnya  disajikan  pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil komisioning OSID fire camera . Sensor Hasil komisioning Saat dihalangi plastik simulasi Saat tidak dihalangi plastik simulasi Reactor hall 1 Alarm Tidak alarm Reactor hall 2 Alarm Tidak alarm Reactor hall 3 Alarm Tidak alarm Experiment hall 1 Alarm Tidak alarm Experiment hall 2 Alarm Tidak alarm Experiment hall 3 Alarm Tidak alarm
Pada  Tabel  4,  sensor fire  camera akan memberikan sinyal alarm kebakar- an  saat  dilakukan  simulasi  dengan menghalangi modul transmitternya dengan  menggunakan  plastik  simulasi dan  akan  tertampil  pada  HMI  di komputer server dan client . Selanjutnya komisioning  juga  dilakukan  sensor  jalur alarm  ( alarm line )  yang  hasilnya disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Hasil komisioning sensor alarm line . Jalur Hasil komisioning Saat sensor dibakar Saat sensor tidak dibakar Jalur 1 Alarm Tidak alarm Jalur 2 Alarm Tidak alarm Jalur 3 Alarm Tidak alarm Jalur 4 Alarm Tidak alarm Jalur 5 Alarm Tidak alarm Jalur 6 Alarm Tidak alarm Jalur 7 Alarm Tidak alarm Jalur 8 Alarm Tidak alarm Jalur 9 Alarm Tidak alarm Jalur 10 Alarm Tidak alarm Jalur 11 Alarm Tidak alarm Jalur 12 Alarm Tidak alarm Jalur 12 Alarm Tidak alarm Jalur 14 Alarm Tidak alarm Jalur 15 Alarm Tidak alarm
Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa untuk sensor  jalur  alarm  akan  memberikan sinyal  alarm  kebakaran  saat  dilakukan simulasi dengan membakar sensor jalur alarm  hingga  isolasi  pada  sensor meleleh  dan  menyebabkan  hubung singkat dan akan  tertampil pada HMI di komputer server dan client . Komisioning
(Ranji Gusman, dkk)
juga dilakukan pada kotak alarm manual ( manual  call  point )  yang  hasilnya disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Hasil komisioning kotak alarm manual ( manual call point ). Loop Jumlah sensor Hasil komisioning Saat sensor dimasukkan kunci Saat kunci dicabut Loop 1 14 Alarm Tidak alarm Loop 2 4 Alarm Tidak alarm Loop 3 6 Alarm Tidak alarm Loop 4 - - - Loop 5 5 Alarm Tidak alarm Loop 6 7 Alarm Tidak alarm
Pada  Tabel  6,  sensor  kotak  alarm manual  ( manual  call  point )  akan memberikan  sinyal  alarm  kebakaran saat  dilakukan  simulasi  dengan  me- masukkan  kunci  pada  kotak  alarm seolah-olah  saklar  tertekan  dan  sinyal alarm  kebakaran  akan  tertampil  pada HMI di komputer server dan client .
5.  Hasil Evaluasi
Berdasarkan  evaluasi  yang  dilaku- kan,  kegiatan  instalasi  telah  memenuhi semua  syarat  dan  mengikuti  ketentuan dalam hasil studi literatur mengenai tata cara  aturan  pemasangan  seluruh sensor-sensor  dan  pengkabelan  dari sistem  alarm  kebakaran.  Selanjutnya kegiatan  evaluasi  juga  dilakukan  pada tahapan pemograman dan komisioning. Pada  tahap  pemrograman,  evaluasi dilakukan dengan metode trial dan error mengenai  kaidah  keselamatan  dari sistem alarm kebakaran yang lama dan diimplementasikan  pada  sistem  yang baru  dalam  bentuk  program.  Dalam kegiatan komisioning, evaluasi dilakukan dengan  memastikan  semua  fungsi  dari sistem alarm kebakaran telah berfungsi sesuai dengan prosedur yang digunakan dan  semua  fitur  dari  sistem  yang  lama
dapat  diimplementasikan  dengan  baik. Akan  tetapi,  kegiatan  evaluasi  juga berlanjut  setelah  tahap  komisioning selesai,  selama  pengujian  setelah komisioning  terdapat  beberapa  sensor yang memberikan sinyal alarm kebakaran padahal tidak terjadi
kebakaran ( false alarm ). Ini terjadi pada ruangan  berdebu  (seperti  pada  gudang induk, pada ruang kapasitor bank, ruang diesel  dan  ruang  transformator),  ruang yang  memiliki  uap  panas  (seperti  pada dapur),  dan  ruang  dengan  asap  rokok. Sehingga  pada  tahap  evaluasi  juga dilakukan  pengaturan  ulang  sensitivitas sensor  asap  dan  panas  sehingga  tidak menimbulkan  alarm  palsu. Adapun  dari kegiatan
evaluasi diperoleh perbandingan  dari  sistem  lama  dengan sistem baru yang disajikan pada Tabel 7.
Tabel 7 . Perbandingan sistem lama dan baru Parameter Sistem lama Sistem baru Kontroler Modul Analog Modul Digital Sensor Asap Radioaktif Optikal Pemrograman  Tidak ada Ada ( addressable ) Jaringan Analog Digital (LAN) Indikator kebakaran Lampu indikator HMI (PC)
Pada  Tabel  7  dapat  dilihat perbandingan  antara  sistem  lama  dan baru,  dari  hasil  evaluasi  yang  telah dilakukan, maka sistem yang baru dapat menggantikan sistem yang lama dengan kinerja  yang  lebih  baik.  Hal  ini dikarenakan  sistem  baru  telah  memiliki teknologi  digital  melalui  jaringan  LAN dan  dilengkapi  pemrograman  sehingga dalam  perbaikan  dan  indentifikasi kebakaran dapat lebih mudah dan cepat. Selain  itu,  sistem  baru  dilengkapi dengan HMI berupa tampilan denah dari setiap sensor yang terpasang sehingga memudahkan
operator
dalam menemukan  kejadian  kebakaran  di PRSG.

## KESIMPULAN
Revitalisasi sistem alarm kebakaran di  PRSG  telah  berhasil  dilakukan.  Dari hasil  evaluasi  revitalisasi,  sistem  alarm kebakaran PRSG mengalami penambahan sensor yaitu pada gedung administrasi PRSG dan gedung gudang kimia  dan  oli.  Sensor-sensor  yang digunakan pada sistem alarm kebakaran terdiri  atas  sensor  asap  dan  panas, sensor  asap  dengan  kamera  (OSID fire camera ), sensor jalur alarm, dan sensor kotak  alarm  manual.  Sensor-sensor tesebut  telah  bekerja  dengan  baik  dan akan memberikan sinyal alarm kebakaran  ke  tampilan  HMI  pada komputer  server  dan  client  yang  ada  di RKU,  ruang  kendali  alarm  kebakaran, dan  ruang  Unit  Pengamanan  Nuklir (UPN)  PRSG.  Dari  hsil  revitalisasi diharapkan  sistem  yang  baru  dapat meningkatkan kinerja dari sistem instrumentasi alarm kebakaran di PRSG dan memudahkan operator dan petugas pengamanan  dalam  menemukan  lokasi kejadian kebakaran di PRSG.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Laporan Analisis Keselamatan (LAK) reaktor RSG-GAS Rev. 10.1.
[2] R.  S.  Rizki,  S.  I.  Devi,  M.  Gapy, “Sistem  Deteksi  Kebakaran  Pada Gedung  Berbasis Programmable Logic Controller (PLC)”. Banda Aceh:
2017. [3] K.  Ikhfan,  “Pembangunan  Sistem Monitoring Alarm Kebakaran Menggunakan  Sensor  Temperatur DHT11  Berbasis  Microcontroller”. Bandung: 2017. [4] Badan  Standardisasi  Nasional,  “SNI 03-1736-2000 Tata Cara Perencanaan  Sistem  Proteksi  Pasif Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran  Pada  Bangunan  Rumah dan Gedung”. Jakarta: 2000.
[5] Siemens,  “ FC  726  Fire  Control Panel’’ . 2015.
[6] Siemens,  “ Cerberus  Pro  OOH740
Automatic Fire Detector ”. 2018.
[7] Osid  Instrument,  “ Osid  Smoke Detector Product Guide ”. 2016.
[8] Tyco,  “ Linier  Heat  Detection  Cable ”.
2007.
[9] Badan  Standardisasi  Nasional,  “SNI
No. 03-3985-2000 Tata Cara Perencanaan,  Pemasangan  dan Pengujian  Sistem  Proteksi  Pasif Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung”. Jakarta: 2000.