Abstrak—Saluran  Kebon  Agung  terletakdi    Surabaya  bagian selatan  di  Kecamatan  Jambangan  dan  bermuara  di  sisi  laut Surabaya  bagian  Timur  di  Kecamatan  Rungkut.  Saluran  ini memiliki  panjang  11  kilometer  dan  lebar  berkisar  antara 7 – 12 meter.  Pada  saluran  Kebon  Agung  terdapat  2  rumah  pompa, yaitu  Pompa  Kutisari  dan  Pompa  Kebon  Agung.  Rumah  pompa ini sudah berfungsi untuk mengurangi banjir di Surabaya, namun masih  kurang  maksimal,  sehingga  masih  terjadi  genangan  di beberapa lokasi. Berdasarkan Peta Kawasan Rawan Banjir Kota Surabaya  tahun  2014,  terdapat  kawasan  rawan  banjir  di pemukiman  kampung  wilayah  kecamatan  Jambangan  akibat luapan  sungai  Kali  Surabaya.  Selain  itu,  menurut  BAPPEKO (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) Surabaya tahun 2015, terjadi pula genangan setinggi 10-40 cm di Kecamatan Wonocolo dan setinggi 10-50 cm di Kecamatan Gununganyar.
Perencanaan  sistem  drainase  Kebon  Agung dilakukan dengan mengevaluasi  kondisi  saluran  eksisting,  kemudian  melakukan analisis  hidrologi  dengan  menggunakan  program  bantu  HEC- HMS  untuk  mendapatkan  debit  banjir  rencana.  Sedangkan, analisis  hidrolika  menggunakan  program  bantu  HEC-RAS dengan  dua  kali  simulasi  unsteady  flow,  yaitu  simulasi  kondisi saluran eksisting dan hasil perencanaan.
Berdasarkan  hasil  analisis  kondisi  eksisting  diperoleh  bahwa genangan  air  terjadi  karena   kapasitas  kapasitas saluran Kebon Agung  saat  ini  tidak  dapat  mengalirkan  debit  banjir  rencana, sehingga  dibutuhkan  perencanaan  baru.  Lebar  saluran  primer yang  diperlukan  berkisar  antara  8  sampai  15  meter  dengan kedalaman  3  meter,  lebar  saluran  sekunder  yang  diperlukan berkisar  antara  5  sampai  8  meter  dengan  kedalaman  2,5  meter, dan untuk lebar saluran tersier antara 1,2 sampai 2 meter dengan kedalaman  1  meter  sampai  2  meter.  Jumlah  pompa  yang dibutuhkan  adalah  5  buah  pompa  dengan  kapasitas  5  m 3 /detik dan 3 buah pompa dengan kapasitas 1,5 m 3 /detik.

## Kata Kunci—Drainase, HEC-HMS, HEC-RAS, Kebon Agung

## I. PENDAHULUAN
URABAYA  mengalami  perkembangan  pesat  terutama  di daerah  Surabaya  Barat  dan  Surabaya  Timur,  ditunjukkan dengan  peningkatan  pertumbuhan  penduduk  dan  perubahan peruntukan  lahan  yang  semakin  cepat.    Banyak  terjadi perubahan  fungsi  lahan  resapan  menjadi  bangunan  sehingga lahan resapan semakin berkurang. Akibatnya limpasan air hujan banyak  yang  mengalir  di  permukaan.  Bila  hal  ini  terus  terjadi, maka  saluran  tidak  akan  mampu  menampung  limpasan  air hujan  yang  terjadi.  Sehingga,  air  akan  meluap  ke  permukaan
dan terjadi genangan.
Berdasarkan  Peta  Kawasan  Rawan  Banjir  Kota  Surabaya tahun  2014  dan BAPPEKO, terdapat  kawasan rawan banjir di sejumlah  pemukiman kampung wilayah kecamatan Jambangan, kecamatan  Wonocolo  dan  Kecamatan  Gununganyar.  Bila dibiarkan  terus  menerus,  genangan  yang  terjadi  dapat menimbulkan  masalah  kesehatan  serta  mengganggu  aktivitas penduduk  sekitar.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan perencanaan  kembali  sistem  drainase  Kebon  Agung  agar genangan yang terjadi dapat diatasi.

## II. METODOLOGI
Metode  yang  digunakan  dalam  perencanaan  ini  adalah sebagai berikut :
Mulai Survei Lapangan Studi Literatur Perumusan Masalah Pengumpulan Data Data Peta Data Hidrologi Data Hidrolika Peta Topografi
Peta SDMP Penampang Saluran Primer Kebon Agung
Pompa Eksisting Curah Hujan Peta Tata Guna lahan Catchment Area Sistem Drainase Saluran Primer Kebo Agung Distribusi Statistik & Uji Kecocokan Hujan Rencana Perhitungan Kapasitas Sistem Kebon Agung Perhitungan Debit Banjir Rencana Evaluasi Kapasitas Saluran dan Pompa Perencanaan Dimensi Kesimpulan Selesai OK NOT OK Koefisien C
Gambar. 1.  Diagram Alir Metodologi

## A. Survey Pendahuluan
Langkah  pertama  yang  dilakukan  ialah  melakukan pengamatan  langsung  dilapangan.  Hal  ini  dilakukan  untuk mengetahui kondisi eksisting sistem drainase serta mengumpulkan  informasi  mengenai  permasalahan  banjir  dan genangan.

## Perencanaan Sistem Drainase Kebon Agung Kota Surabaya, Jawa Timur
Made Gita Pitaloka dan Umboro Lasminto
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : umboro_hydro@yahoo.com
S

## B. Analisis Hidrologi
Selanjutnya, setelah melakukan pengumpulan data, dilakukan  analisis  hidrologi  yang  dari  penentuan  stasiun  hujan hingga  mendapatkan  debit  banjir  rencana  menggunakan program bantu HEC – HMS.

## C. Analisis Hidrolika
Setelah  mendapatkan  debit  banjir  rencana,  selanjutnya dilakukan  analisis  hidrolika  hingga  didapatkan  dimensi  saluran rencana  beserta  bangunan  pelengkap  menggunakan  program bantu HEC – RAS.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Analisis Hidrologi
Analisis hidrologi diperlukan untuk dapat mengetahui secara detail  parameter  hidrologi  dalam  kaitannya  untuk  merancang atau  mendesain  bangunan  air.  Pada  studi  ini  analisis  hidrologi digunakan untuk menganalisis hujan dan analisis debit rencana. Perhitungan  debit  banjir  menggunakan  program  bantu  HEC- HMS.
1) Analisis Hujan Rata-rata
Analisis hidrologi diperlukan untuk dapat mengetahui secara detail  parameter  hidrologi  dalam  kaitannya  untuk  merancang atau  mendesain  bangunan  air.  Pada  studi  ini  analisis  hidrologi digunakan untuk menganalisis hujan dan analisis debit rencana. Perhitungan  debit  banjir  menggunakan  program  bantu  HEC- HMS.
Dalam  perencanaan  drainase  kawasan,  perlu  diketahui besarnya curah hujan yang mewakili kawasan tersebut. Metode yang  digunakan  untuk  perhitungan  pada  Penelitian  ini  adalah Metode Poligon Thiessen [1].
Adapun  stasiun  hujan  yang  berpengaruh  pada  sistem drainase Kebon Agung adalah Stasiun Hujan Kebon Agung dan Stasiun Hujan Wonorejo.
Koefisisen  Thiessen  merupakan  hasil  dari  luas  daerah pengaruh  masing-masing  stasiun  hujan  dibagi  dengan  luas daerah  total.  Berikut  merupakan  perhitungan  Koefisien Thiessen :
Tabel 1.
Rekapitulasi Curah Hujan Rata-Rata Maksimum DAS Kebon Agung
No. Tahun R max (mm) 1 1994 83.164 2 1995 124.184 3 1996 71.280 4 1997 76.303 5 1998 84.325 6 1999 103.372 7 2000 95.465 8 2001 88.932 9 2002 110.116
10 2003 91.558 11 2004 38.907 12 2005 96.071 13 2006 54.535 14 2007 71.420 15 2008 66.815 16 2009 51.372 17 2010 28.372 18 2011 39.560 19 2012 95.977 20 2013 63.023 21 2014 21.884
(Sumber : Hasil Perhitungan)

## 2) Analisis Parameter Statistik
Sebelum  dilakukan  perhitungan  distribusi  probabilitas  dari data  yang  tersedia,  terlebih  dahulu  dilakukan  penelitian distribusi yang sesuai untuk perhitungan selanjutnya.
Masing-masing distribusi memiliki sifat khas, sehingga setiap data  hidrologi  harus  diuji  kesesuaiannya  dengan  sifat  statistik masing-masing  tersebut [2] .  Setiap  jenis  distribusi  atau  sebaran mempunyai parameter statistik diantaranya terdiri dari:
x  : nilai rata-rata hitung  S  standar deviasi
Cv  : koefisien variasi Ck  : koefisien ketajaman
Cs  : koefisien kemencengan
Perhitungan parameter statistik untuk Distribusi Normal dan Distribusi Gumbel dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Perhitungan Parameter Statistik untuk Distribusi Normal dan Distribusi Gumbel (Sumber : Hasil Perhitungan) 1 1994 65.793 -26.658
710.641 -18944.177 505011.181 2 1995 96.071 3.620 13.107 47.451 171.788 3 1996 71.093 -21.358 456.167 -9742.852 208088.534 4 1997 85.977 -6.474 41.912 -271.340 1756.654 5 1998 72.838 -19.613 384.673 -7544.616 147973.122 6 1999 98.233 5.783 33.439 193.362 1118.134 7 2000 112.558 20.107 404.298 8129.276 163456.619 8 2001 159.462 67.011 4490.509 300914.682 20164672.400 9 2002 110.116 17.665 312.056 5512.506 97379.030 10 2003 73.558 -18.893 356.940 -6743.604 127405.870 11 2004 80.116 -12.335 152.149 -1876.747 23149.469 12 2005 83.164 -9.287 86.247 -800.974 7438.597 13 2006 124.184 31.733 1006.988 31954.827 1014024.906 14 2007 71.420 -21.030 442.276 -9301.219 195607.938 15 2008 76.303 -16.148 260.753 -4210.601 67992.145 16 2009 84.325 -8.126 66.036 -536.624 4360.744 17 2010 103.372 10.922 119.283 1302.778 14228.547 18 2011 95.465 3.014 9.087 27.391 82.569 19 2012 95.977 3.526 12.433 43.838 154.574 20 2013 89.884 -2.567 6.588 -16.910 43.402 21 2014 91.558 -0.893 0.797 -0.712 0.635 1941.467 ∑ = 9366.380 288135.735 22744116.860 92.451 = 446.018
13720.749 1083053.184 No.Tahun (X -    ) 2 (X -    ) 3
R max (mm) (X -    ) (X -    ) 4
∑ = =
Perhitungan parameter statistik untuk Distribusi Log Normal dan Distribusi Log Pearson Tipe III dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3.
Perhitungan Parameter untuk Distribusi Log Normal dan Distribusi Log Pearson Tipe III
(Sumber : Hasil Perhitungan)
Sifat  khas  masing-masing  parameter  statistik  dapat  ditinjau dari  besarnya  nilai  koefisien  kemencengan  (Cs)  dan  koefisien ketajaman  (Ck)  yang  sesuai  dengan syarat dari masing-masing jenis  distribusi.  Kesimpulan  analisis  untuk  pemilihan  jenis distribusi dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Kesimpulan Analisis untuk Pemilihan Jenis Distribusi
(Sumber : Hasil Perhitungan)
Maka,  kesimpulan  dari  Tabel  4,  metode  distribusi  yang memenuhi persyaratan sifat distribusi adalah Metode Distribusi Log Pearson Tipe III.

## 3) Uji Kecocokan Distribusi
Uji  kecocokan  distribusi  diperlukan  untuk  mengetahui apakah  data  curah  hujan  yang  ada  sudah  sesuai  dengan  jenis distribusi yang dipilih, sehingga diperkirakan dapat menggambarkan atau mewakili metode distribusi tersebut.
Pengujian parameter yang dipakai ada 2 [3] , yaitu :
1.  Uji Chi-Kuadrat (Chi Square), dan 2.  Uji Smirnov-Kolmogorov Rekapitulasi Uji Chi-Kuadrat, dan Uji Smirnov- Kolmogorov  untuk  distribusi  Log  Pearson  Tipe  III  dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Rekapitulasi Uji Kecocokan Distribusi
Xh 2 < X 2 Ket D maks < D o Ket
Log Pearson
Type III 2.143 < 7.813 OK 0.036 < 0.285 OK Uji Smirnov Kolmogorov Jenis
Distribusi Uji Chi Kuadrat

## 4) Perhitungan Curah Hujan Periode Ulang
Perhitungan  debit  menggunakan  metode  hidograf  satuan sintetis  memerlukan  data  hujan  jam-jaman.  Lamanya  hujan terpusat  di  Indonesia  sendiri  tidak  lebih  dari  7  jam.  Hal  ini didasari dari Laporan Akhir Departemen Pekerjaan Umum.
Karena lamanya hujan terpusat di Indonesia yang tidak lebih dari  7  jam,  maka  direncanakan  durasi  optimum  hujan  rencana di wilayah Kota Surabaya sebesar 4 jam.
Tabel 6. Tinggi Hujan Pada Jam ke-t
(Sumber : Hasil Perhitungan)

## 5) Perhitungan Debit Banjir Rencana
Perhitungan  debit  banjir  rencana  dalam  Penelitian  ini dilakukan  menggunakan  program  bantu  HEC-HMS  dengan metode US – SCS.
.Adapun beberapa parameter yang diperlukan [4] , antara lain :
1.  Nama saluran,
2.  Kode Saluran/ point,
3.  Luas catchment area,
4. Daya  serap  air  ( Curve  Number ),  dan  kedap  air ( Impervious ),
5.  Nilai retensi maksimum (S),
6.  Nilai kemiringan lahan (Y),
7.  Panjang overland flow (L), dan
8. Time lag (tL).
Output  dari  program  HEC-HMS  adalah  debit  banjir  pada masing-masing  saluran,  digunakan  periode  ulang  2  tahunan untuk merencakaan saluran tersier dan 5 tahunan untuk saluran primer  dan  sekunder.  Berikut  beberapa  contoh  debit  puncak saluran tersier DAS Kebon Agung.
Hasil simulation  run [5] untuk  saluran  tersier  PUH  2  tahun, dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Peak Discharge Saluran Tersier PUH 2 tahun Hydrologic Element Peak Dishcarge (m 3 /s) T-10 0.8 T-11 0.7 T-12 0.4 T-13 1 T-14 0.6 T-15 0.7 T-16 0.8 T-17 0.9 T-18 0.8 T-19 0.5 T-20 0.6 T-21 0.9 T-22 0.7 T-23 0.9 T-24 1 T-25 0.6 T-26 0.5
T-27
0.7 T-28 0.4
T-29 1.6 T-3 2 T-30 2 T-31 0.7 T-32 1.5 T-33 1.5 T-34 0.8 T-35 1.6 T-36 3.4 T-37 0.1 T-38 1.5 T-39 0.5 T-4 0.5 T-40 1 T-41 0.7 T-42 1.1 T-43 0.8 T-44 0.9 T-45 0.9 T-47 0.6 T-48 1.2 T-49 0.7 T-5 0.5 T-50 0.8 T-51 1.1 T-52 0.3 T-53 2.6 T-54 7.1 T-55 4.5 T-56 8.4 T-57 1.3 T-58 0.8 T-59 0.4
(Sumber : Simulation Run (Simulation Run-2th) HEC – HMS)

## B. Analisis Hidrolika
Analisis  hidrolika  diperlukan  untuk  merencanakan  dimensi penampang saluran. Untuk saluran tersier dilakukan menggunakan  perhitungan  analitik,  sedangkan  untuk  saluran sekunder  dan  primer  menggunakan  program  bantu  HEC  – RAS [6] .. 1) Analisis Penampang Saluran Tersier
Penampang saluran tersier DAS Kebon Agung direncanakan menggunakan U  –  Ditch . U  – Ditch adalah saluran dari beton bertulang  dengan  bentuk  penampang  huruf  U  dan  juga  bisa diberi tutup. Dalam Penelitian ini menggunakan spesifikasi dan dimensi dari PT. Calvary Abadi.
Ketinggian saluran ini dapat bervariasi mengikuti kebutuhan di  lapangan  atau elevasi yang diinginkan. . Perhitungan dimensi saluran  tersier  dilakukan  dengan  menggunakan  rumus  debit hidrolika [7] . :
Perhitungan penampang saluran tersier dilakukan dengan cara trial and error, hingga didapat Q hidrolika ≥ Q hidrologi . Maka, didapatkan hasil perencanaan saluran tersier, beberapa dapat dilihat pada Tabel 8.
0 2000 4000 6000 8000 10000 2 3 4 5 6 7 8 Kebon Agung Eksisting Fixbgt       Plan: Plan 34    12/28/2016 Geom:  Skema KA tanpa  pompa Main Channel Dist ance (m) E le va ti o n ( m ) Legend WS   Max W S Crit   Max  WS Ground LOB ROB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 KEBON  AGUNG P1-P16 Tabel 8. Rencana Tipe U – Ditch Beberapa Saluran Tersier DAS Kebon Agung
(Sumber : Hasil Perhitungan)

## 2) Analisis Penampang Saluran Primer Eksisting
Untuk  merencanakan  dimensi  saluran  perlu  dilakukan evaluasi  eksisting  terlebih  dahulu.  Dalam  analisis  kapasitas saluran DAS Kebon Agung hanya terdapat data saluran primer saja berdasarkan hasil survey, sehingga analisis eksisting hanya dilakukan  pada  saluran  primer  .  Kapasitas  pompa  eksisting terdiri dari 3 buah pompa kapasitas 1,5 m 3 /detik, 2 buah pompa kapasitas  1  m 3 /detik,  serta  1  buah  pompa  kapasitas  0,35 m 3 /detik.
Debit  banjir  yang  digunakan  merupakan  hasil running menggunakan  program  bantu  HEC  –  HMS,  kemudian ditambah  20%  dari Q  peak masing  –  masing  saluran  sebagai baseflow saluran.  Untuk boundary  condition merupakan  hasil running  selama  24  jam,  sedangkan  untuk initial  condition merupakan Q pada jam pertama.
Berdasarkan Gambar 3, dapat dilihat bahwa saluran primer eksisting  DAS  Kebon  Agung  tidak  dapat  mengalirkan  debit banjir rencana. Dalam  analisis  ini dianggap bahwa semua debit banjir  datang  secara  bersamaan  sehingga  debit  banjir  rencana menjadi  besar  sehingga  pompa  tidak  dapat  berfungsi  dengan
maksimal.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  perencanaan  saluran kembali.
Gambar 3. Cross Section Saluran Primer Eksisting DAS Kebon Agung

## 3) Analisis Penampang Saluran Primer dan Sekunder Rencana beserta Bangunan Pelengkap
Setelah  dilakukan  analisis  eksisting,  diperlukan perencanaan saluran  kembali.  Perencanaan  dimensi  saluran  primer  dan saluran  sekunder  dilakukan  dengan  menggunakan  program bantu  HEC  –  RAS.  Penampang  yang  direncanakan  berbentuk persegi  empat.  Debit  banjir  yang  digunakan  merupakan  hasil running menggunakan  program  bantu  HEC  – HMS kemudian ditambah  20%  dari Q  peak masing  –  masing  saluran  sebagai baseflow saluran..
Diperoleh  hasil  seperti  yang  dapat  dilihat  pada  Gambar  4 untuk cross  section saluran  primer,  Gambar  5  untuk long section saluran  primer,  Gambar  6  untuk cross  section saluran sekunder  11,  dan  Gambar  7 long  section untuk  saluran sekunder 11.
2 4 6 8 10 12 14 16 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 Kebon Agung Fixbgt       Plan: Plan 90    1/4/2017 Geom: Plan 12a River = KEBON AGUNG   Reach = P8-P9      RS = 11  P-8 Station (m ) E le v a tio n ( m ) Legend WS Max WS Ground Bank Sta
Gambar  4.    Cross  Section Saluran Primer Rencana DAS Kebon Agung (P8  – P9) 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2 3 4 5 6 7 8 Kebon Agung Fixbgt       Plan: Plan 94    1/4/2017 Geom:  Plan 12aa Main Channel Dist ance (m) E le va ti o n ( m ) Legend WS   Max W S Ground LOB ROB
Gambar 5. Long Section Saluran Primer Rencana DAS Kebon Agung  (P1 –
P16) Nama Saluran Type U - Ditch Sal. Gayung Kebonsari 6 20 Sal. Gayung Kebonsari BP 20 Sal. Gayung Kebonsari Timur 20 Sal. BRI 24 Sal. Jemur Andayani 15 24 Sal. Kebonsari Baru 1 21 Sal. Kebonsari Evelka 4 24 Sal. Kebonsari Evelka 4.a 21 Sal. Dolog 24 Sal. Gayungsari Barat 3 20 Sal. Gayungsari Barat 3.a 24 Sal. Gayungsari Barat 2 20 Sal. Gayung Kebonsari Dalam 21 Sal. Gayungsari 7 21 Sal. Gayungsari 12 24 Sal. Gayungsari 13 21 Sal. 1.a 20 Sal. 1.b 20 Sal. 2.a 24 Sal. 3.b 21 Sal. 4.b 24 Sal. 5.a 24 Sal. 5.b 20 Sal. 5.c 20 Sal. 6.b
21
0 500 1000 1500 2000 2500 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 Kebon Agung Fixbgt       Plan: Plan 90    1/4/2017 Geom:  Plan 12a Main Channel Dist ance (m) E le va ti o n ( m ) Legend WS   Max W S Ground LOB ROB
Gambar  7. Long  Section Saluran  Sekunder  Rencana  DAS  Kebon  Agung (Sekunder 11;

## IV. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Genangan  air  yang  terjadi  di  beberapa  tempat  pada  DAS Kebon  Agung  terjadi  karena  kondisi  saluran  drainase  yang kurang  terawat,  sedimentasi  disebagian  besar  saluran  dan dimensi  saluran  terlalu  kecil.  Serta,  perubahan  tata  guna lahan  dan  pemukiman  yang  menyebabkan  berkurangnya RTH  sehingga  air  hujan  yg  meresap  kedalam  tanah berkurang dan aliran permukaan meningkat.
2. Berdasarkan  hasil  analisis  hidrologi  menggunakan  program bantu  HEC  –  HMS,  didapatkan  debit  banjir  rencana  untuk saluran  tersier  sebesar    0,2  m3/detik  sampai  5,3  m3/detik, untuk  saluran  sekunder  sebesar  1,9  m3/detik  sampai  29,3 m3/detik,  dan  untuk  saluran  primer  memiliki  debit  banjir rencana terbesar pada hilir sebesar 77,7 m3/detik.
3. Berdasarkan  hasil  analisis  hidrolika,  menggunakan  program bantu  HEC  –  RAS,  diketahui  bahwa  kapasitas  saluran primer  eksisting  DAS  Kebon  Agung  lebih  kecil  dari  debit banjir  rencana,  sehingga  diperlukan  perencanaan  saluran kembali. Dengan menggunakan program bantu HEC – RAS, saluran primer direncanakan berbentuk persegi dengan lebar 8 sampai 15 meter, dengan kedalaman 3 meter.
4. Berdasarkan  hasil  analisis  hidrolika,  saluran  tersier direncanakan  menggunakan  beton  precast  U-ditch,  dengan lebar 1,2 sampai 2 meter dengan kedalaman 1 meter sampai 2  meter.  Sedangkan  saluran  sekunder  direncanakan berbentuk  persegi  dengan  lebar  5  sampai  8  meter  dengan kedalaman 2,5 meter. Serta 5 buah pompa dengan kapasitas 5 m 3 /detik dan 3 buah pompa dengan kapasitas 1,5 m 3 /detik.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Suripin.  2004. Sistem  Drainase  Perkotaan  yang  Berkelanjutan .  Andi. Yogyakarta.
[2] Soewarno.  1995. Hidrologi  Aplikasi  Metode  Statistik  untuk  Analisis Data Jilid 1 . Nova. Bandung.
[3] Soemarto CD. 1986. Hidrologi Teknik. Surabaya : Usaha Nasional.
[4] Lasminto,  Umboro.  2005. Modul  Hidrolika:  Perencanaan  Saluran Terbuka untuk Aliran Seragam. Surabay a..
[5] USACE 2013 . HEC – HMS  Technical Reference Manual . USA : HEC – HMS.
[6] USACE.2010. HEC-RAS  Technical  Reference  Manual .  USA  :  HEC- RAS
[7] Soemarto CD. 1986. Hidrologi Teknik . Surabaya : Usaha Nasional.