## PEMANFAATAN INTERNET OF THING S UNTUK
TELEMONITORING RUMAH KACA TANAMAN KRISAN
1 Idris Affandy, 2 Wahyu Kusuma Raharja
1 Program Sistem Komputer, 2 Magister Teknik Elektro, Universitas Gunadarma, Jakarta Jl. Margonda Raya No. 100, Depok 16424, Jawa Barat
1 affandidris21@gmail.com, 2 wahyukr@staff.gunadarma.ac.id.

## Abstrak
Pelestarian tanaman krisan pada saat ini masih belum memanfaatkan teknologi dalam memantau keadaan tanaman krisan dan lingkungannya secara otomatis dan real time.  Seiring dengan  berkembangnya  teknologi  Internet  of  Things  (IoT),  maka  internet  dapat  dimanfaatkan untuk  keperluan  penyiraman  otomatis  dan  pemantauan  secara  real  time  pada  pelestarian tanaman krisan. Penggunaan sistem pemantauan tersebut berfungsi untuk mengawasi keadaaan suhu, kelembaban tanah, kelembaban udara dan intensitas cahaya di lingkungan sekitar rumah kaca  tanaman  krisan.  Pada  penelitian  ini  akan  menghasilkan  alat  telemonitoring  rumah  kaca untuk  tanaman  krisan.  Tahapan  penelitian  untuk  membangun  alat  ini  meliputi  perancangan rangkaian alat, perancangan algoritma program menggunakan Arduino IDE dan perancangan tampilan website. Alat ini menggunakan mikrokontroller NodeMCU sebagai komponen pengendali dan  sebagai  penghubung  ke  internet.  Terdapat  3  sensor  yang  digunakan  yaitu  sensor kelembaban tanah YL-69, suhu dan kelembaban DHT11 dan intensitas cahaya BH1750 masing- masing  satu  sensor.  Output  yang  dihasilkan  oleh  masing  sensor  tersebut  yaitu  pompa,  kipas, dan  lampu  yang  dikendalikan  menggunakan  relay  4  channnel.  Penelitian  ini  telah  berhasil memantau tanaman krisan berdasarkan lampu akan nyala pada intesitas cahaya <300 lux dan otomatis  mati  pada intesnitas  cahaya  >300  lux. Motor  sebagai  pemompa  air  akan  nyala  saat kelembaban tanah >700RH dan otomatis mati pada kelembaban tanah <700 RH. Fan kedalam akan nyala saat suhu ruangan >30ºC dan otomatis mati pada suhu ruangan< 30 º. CFan keluar akan nyala saat kelembaban udara >700% dan otomatis mati pada kelembaban udara <700%.
Kata Kunci : Internet of Things, NodeMCU, Tanaman Krisan,  Telemonitoring

## Abstract
Preservation  of  chrysanthemum  plants  at  this  time  still  does  not  utilize  technology  to monitor  the  state  of  the  chrysanthemum  plant  and  its  environment  automatically  and  in  real time. Along with the development of Internet of Things (IoT) technology, the internet can be used for automatic  watering  and  real-time  monitoring  of  chrysanthemum  conservation.  The  use  of  this monitoring system serves to monitor the condition of temperature, soil moisture, air humidity and light  intensity  in  the  environment  around  the  chrysanthemum  greenhouse.  This  research  will produce a greenhouse telemonitoring tool for chrysanthemum plants. The research stages to build this tool include designing a series of tools, designing a program algorithm using the Arduino IDE and  designing  a  website  display.  This  tool  uses  a  NodeMCU  microcontroller  as  a  controlling component and as a link to the internet. There are 3 sensors used, namely soil moisture sensor YL-69, temperature and humidity DHT11 and BH1750 light intensity each one sensor. The output produced  by  each  of  these  sensors  is  a  pump,  fan,  and  lights  which  are  controlled  using  a  4 channel  relay.This  research  has  succeeded  in  monitoring  chrysanthemum  plants  based  on  the light will turn on at light intensity <300 lux and automatically turn off at light intensity> 300 lux. The motor as a water pump will start when the soil humidity is >700RH and will automatically turn  off  when  the  soil  humidity  is  <700  RH.  The  inside  fan  will  turn  on  when  the  room temperature is > 30ºC and automatically turns off at room temperature  <30ºC. The outside fan will turn on when the humidity is > 700% and automatically turns off at  <700% humidity.
Keywords: Chrysanthemum Plants, Internet of Things, NodeMCU, Telemonitoring

## PENDAHULUAN
Rumah kaca merupakan suatu bangunan  yang  berfungsi  untuk  melindungi tanaman  dari  pengaruh  keadaan  lingkungan yang kurang baik, seperti tiupan angin kencang, radiasi matahari yang terlalu panas bagi tanaman, terpaan  hujan, serta  melindungi  tanaman  dari serangga  dan  penyakit  atau  bisa  disebut  rumah kaca  dapat  menciptakan  kondisi  lingkungan yang  diinginkan.  Dengan  menggunakan  rumah kaca sebagai tempat pembudidayaan tanaman maupun penelitian, maka lingkungan tanaman dapat dikondisikan agar sesuai dengan kebutuhan dimana  tanaman  dapat  tumbuh  dengan  baik. Dalam  mengkondisikan  lingkungan  tersebut maka  diperlukan  pengontrolan  kondisi  atau keadaan  terhadap  parameter  lingkungan  yang berinteraksi  langsung  pada  tanaman,  salah satunya yaitu tanaman krisan [1].
Krisan memiliki berbagai keunggulan yaitu  memiliki  aneka  warna,  seperti  putih,
kuning,  violet,  merah,  pink,  hijau  dan  salem. Krisan juga mempunyai banyak variasi kelopak: tunggal  dan  bertumpuk  dengan  ukuran  kecil hingga  super  besar.  Varietas  krisan  pun  sangat banyak,  sebanyak  60  varietas  dapat  di- budidayakan  di  Indonesia.  Selain  itu  bunga krisan  mampu  hidup  hingga  dua  minggu apabila  diletakkan  di  dalam  vas  bunga,  dan mudah dirangkai. Keunggulan lain yang dimiliki adalah  bahwa  pembungaan  dan  panennya dapat diatur menurut kebutuhan pasar [2].
Produksi krisan mengalami peningkatan  yang  cukup  signifikan  pada tahun 2018, dimana peningkatan produksinya mencapai 34.797.866 tangkai. Produksi pisang-pisangan  juga  meng-alami  kenaikan yang  cukup  signifikan  se-banyak  3.851.429 batang  pada  tahun  2018  dari  tahun  2017. Penurunan  produksi  sebesar  268.990  batang terjadi pada tanaman Gladiol pada tahun 2018 [3]. Produksi tanaman hias di Indonesia tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Produksi Tanaman Hias di Indonesia Tahun 2014 – 2018 (Tangkai)
Produksi \ tanaman 2014 2015 2016 2017 2018 Anggrek 8.127.528  7.902.403  10.703.444  9.484.393  15.309.964 Kuping Gajah** 1.112.724  2.615.999  2.017.535  2.198.990 2.627.498 Gladiol 14.416.172  14.512.619  11.195.483  11.271.385  8.581.395 Pisang pisangan*** 823.747 1.131.568  1.390.117  1.427.048 5.278.477 Krisan 29.503.257  47.465.794  63.716.256  66.979.260  101.777.126 Mawar 57.983.747  60.719.517  40.394.027  59.492.699  39.265.696 Sedap Malam 33.226.112  32.611.284  30.373.679  21.687.493  25.598.314 Melati* 21.622.699  22.552.537  24.795.995  15.775.751  20.388.119 Palem** 445.126 751.505 986.340 1.171.768 1.149.420 Dracaena** 1.778.582  1.131.621 905.039 2.041.962 1.863.764 Anyelir 2.196.377  2.216.123  1.781.046  1.901.509 3.024.558 Garbera 2.349.399  4.065.057  4.874.098  4.931.441 4.101.631
Sumber: http://www.bps.go.id (data diolah) Keterangan : (*): Produksi dalam bentuk kilogram (**): Produksi dalam bentuk pohon (***): Produksi dalam bentuk batang [4].
Krisan pada umumnya dibudidayakan dan  tumbuh  secara  baik  di  daratan  dengan tinggi  kisaran  650  hingga  1.200  mdpl  (meter diatas  laut).  Di  habitat  aslinya,  krisan merupakan  tanaman  yang  bersifat  menyemak dan dapat tumbuh hingga mencapai tinggi 30 –  200  cm.  Beberapa  daerah  sentra  produksi tanaman  hias  krisan  di  antaranya  adalah Cipanas  (Cianjur),  Sukabumi,  Lembang (Bandung), Bandungan (Jawa Tengah), Malang (Jawa Timur), dan Berastagi (Sumatera  Utara).  Pada  saat  ini  krisan  telah dibudidayakan  di  daerah  daerah  lain,  seperti NTB,  Bali,  Sulawesi  Utara  dan  Sumatera Selatan [5].
Krisan  dapat    tumbuh  baik  di  daerah tropis  seperti  di  Indonesia  suhu  rata-rata harian  di  dataran  rendah  terlalu  tinggi  untuk pertumbuhan  tanaman  krisan,  suhu  udara  di siang  hari  yang  ideal  untuk  pertumbuhan tanaman  krisan  berkisar  antara  20ºC  –  26ºC dengan  batas  minimum  17ºC  dan  batas maksimum  30ºC.  Suhu  udara  pada  malam hari merupakan faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan tunas bunga. Suhu ideal  berkisar  antara  16  –  18ºC  bila  suhu turun sampai dibawah 16ºC, maka pertumbuhan tanaman menjadi lebih vegetatif bertambah  tinggi  dan  lambat  berbunga.  Pada suhu tersebut intensitas warna bunga meningkat  (cerah)  sebaliknya  bila  suhu
malam terlalu tinggi dapat berakibat melunturnya warna bunga sehingga penampilan tampak kusam walaupun bunganya masih segar [6].
Kelembaban udara antara 60% – 70% dinilai  cocok  untuk  pertumbuhan  tanaman krisan.  Kelembaban  udara  yang  tinggi mengakibatkan  transpirasi  (penguapan  air) dari  tanaman  menjadi  kecil  dalam  waktu pendek. Keadaan ini membuat tanaman selalu dalam keadaan segar. Untuk waktu yang agak lama, dengan tidak adanya sirkulasi air dalam tanaman menyebabkan penyerapan air danunsur  hara  terlarut  dari  dalam  tanah  juga sedikit.  Kekurangan  nutrisi  kebalikannya, kelembaban udara yang rendah menyebabkan transpirasi  tanaman  menjadi  tinggi.  Air menguap  dengan  cepat  melalui  pori-  pori daun  dan  perakaran  ini  berarti  menyerap  air dari tanah. Bila tanaman terlambat mengganti defisit  air  dalam  pucuk-pucuk  yang  baru tumbuh  menjadi  layu  atau  mengeringnya tepian daun yang sudah dewasa [6].
Beberapa  penelitian  telah  membahas mengenai  sistem monitoring .  Penelitian  yang dilakukan oleh Raharja dan Santoso membahas mengenai purwarupa alat
telemonitoring keamanan ruangan
menggunakan  identifikasi  sidik  jari  berbasis IoT.  Hasil  informasi  rekam  data  pengguna ruangan  ditampilkan  pada website .  Hasil
pengujian  menunjukkan  bahwa  alat  ini menggunakan sensor sidik jari dapat mendeteksi  sidik  jari  baik  yang  sudah terdaftar  maupun  yang  belum  terdaftar [7]. Penelitian  lain  membahas  mengenai  sistem monitoring kelembaban  tanah  dan  kendali pompa air menggunakan Arduino dan internet pada tanaman terong . Sistem ini menggunakan Arduino sebagai
mikrokontroler, sensor kelembaban tanah YL- 69,  modul  GSM  SIM800L  sebagai  transmisi data,  pompa  air  sebagai  penyiram  tanaman, dan website sebagai  antarmuka  sistem. Berdasarkan  pengujian  dengan black  box menunjukkan  bahwa  semua  fungsi  pada website berjalan dengan baik, hasil pengujian kalibrasi  sensor  menunjukkan  rata-rata  error sebesar  2,2%,  dan  pengujian  kinerja  sistem didapatkan  persentase  keberhasilan  sebesar 100%  [8].  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Najikh,  Ichsan,  dan  Kurniawan  membahas
mengenai monitoring kelembaban,  suhu, intensitas cahaya pada tanaman menggunakan
Esp8266 dan Arduino Nano. Hasil implementasi dan pengujian dapat
disimpulkan bahwa sistem ini dapat menampilkan seluruh hasil bacaan sensor, dan menjalankan sistem otomatis secara baik [9].
Berawal  dari  permasalahan  di  atas maka dibuat suatu alat yang dapat mengontrol atau  menjaga  kelembaban  tanah  secara otomatis serta menampilkan kondisi kelembaban  tanah,  kelembaban  udara  dan suhu lingkungan. Pada penelitian ini dirancang  sebuah  alat telemonitoring rumah kaca  untuk  tanaman  krisan  berbasis  IoT. Dengan  adanya  alat  ini,  diharapkan  dapat membantu pekejaan pengontrolan dan pemantauan  kondisi  lingkungan  pada  rumah kaca  sehingga  meningkatkan  kualitas  dan produktivitas  dalam  bidang  perkebunan maupun  tanaman  pangan  dan  holtikutura.

## METODE PENELITIAN

## A. PERANCANGAN ALAT
Gambar 1. Diagram Blok
Berdasarkan Gambar 1, kerja alat ini dimulai dari  pembacaan  sensor  YL-69  sebagai  sensor pengukur  kelembaban  tanah,  dilanjutkan pembacaan  sensor  DHT11  sebagai  sensor pengukur  suhu  dan  kelembaban  udara  dan sensor  BH1750  sebagai  pengukur  intensitas cahaya pada tanaman hias krisan. Selanjutnya NodeMCU  akan  memproses  data  yang diberikan oleh setiap sensor untuk selanjutnya akan  dikirimkan  ke database dan  akan ditampilkan melalui website tanamankrisan1.000webhostapp.com yang dapat  dilihat  dengan  menggunakan  akses internet.
Sistem blok input menggunakan Sensor
DHT11 untuk mengukur suhu dan kelembaban,  sensor  YL-69  untuk  mengukur kelembaban tanah, dan sensor BH1750 untuk mengukur  intensitas  cahaya  seperti  pada Gambar  2.  Ketiga  sensor  ini  diletakan  di dalam  rumah  kaca  tanaman  krisan  ini.  Pada blok  input  sensor  DHT11  akan  mengukur suhu dan kelembaban udara lalu dihubungkan pada  pin  D4  pada  NodeMCU,  sensor kelmbaban Tanah YL-69 yang memiliki nilai analog  akan  dihubungkan  pada  pin  A0  pada NodeMCU,  dan  sensor  LDR  BH1750  akan dihubungkan pada pin D2 untuk SDA dan pin D1  untuk  SCL.  Tampilan  fisik  alat input dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 2. Blok Input
Gambar 3. Tampilan Fisik Alat Input
Gambar 4. Skematik Modul Kit NodeMCU 8266
Gambar 5. Blok Output
Gambar 6. Tampilan Fisik Alat Output
Pada  NodeMCU  digunakan  sebagai perangkat yang menghubungkan antara fungsi input dan output yang  bersifat  menerima  dan mengirimkan sinyal secara real-time . Mikrokontroler  ini  akan  memproses  data masukan sensor DHT11, YL-69, dan BH1750 yang  kemudian  akan  ditranmisikan  ke tampilan output . Skematik modul kit
NodeMCU  8266  dapat  dilihat  pada  Gambar 4.
Pada  bagian output dari  alat  ini adalah  pompa, fan ,  dan  lampu  seperti  pada Gambar  6.  NodeMCU  akan  dihubungkan  ke setiap channel  relay dari  PIN1  sampai  PIN4 seperti  terlihat  pada  Gambar  5.  PIN1 relay akan  dihubungkan  pada  D5  pada  NodeMCU,
keluaran  dari  PIN1  ini  adalah  pompa  DC yang  bertugas  untuk  mengalirkan  air  pada tanah  kondisi  kering.  PIN2 relay akan dihubungkan  pada  D6  pada  NodeMCU, keluaran dari PIN2 ini adalah 2 buah fan yang mengarah  ke  dalam  rumah  kaca  berfungsi untuk  mendinginkan  suhu  ruangan  pada kondisi  cuaca  panas.  PIN3 relay akan dihubungkan  pada  2  buah fan lainnya  yang mengarah ke luar berfungsi untuk mengeluarkan  udara  pada  saat  kelembaban udara  terlalu  besar  di  dalam  rumah  kaca. PIN4 relay akan dihubungkan pada lampu DC berfungsi untuk memberikan cahaya pada saat rumah kaca kurang mendapatkan cahaya yang cukup seperti pada malam hari.
Dalam  rangkaian  alat telemonitoring rumah  kaca  untuk  tanaman  krisan  berbasis
IoT memiliki input , proses, dan output seperti pada  Gambar  7 . Pada  rangkaian  diperlukan tegangan 12 volt untuk mengaktifkan pompa, fan ,  dan  lampu,  5  volt  untuk  mengaktifkan, serta 3 volt untuk mengaktifkan setiap sensor yang digunakan. Untuk menghemat penggunaan  sumber  daya  listrik  peneliti menggunakan  satu battery AKI  12V  20  A, yang  penggunaannya  dapat  bertahan  lama serta  efektif  digunakan  pada  alat  ini  karena battery ini  digunakan  di  mana  saja  sehingga rumah kaca dapat diletakkan outdoor ataupun indoor .  Untuk  tegangan  pada  NodeMCU digunakan powerbank dengan  nilai  tegangan 5V.  Rancangan  fisik  dari  purwarupa  alat telemonitoring  untuk  rumah  kaca  tanaman hias  krisan  berbasis  IoT  dapat  dilihat  pada Gambar 8.
Gambar 7. Rangkaian Alat Secara Keseluruhan
Gambar 8. Purwarupa Alat Telemonitoring Rumah Kaca Tanaman Krisan

## A. PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK
Gambar 9. Flowchart 1
Diagram  alur  pada  Gambar  9  dan Gambar  10  menjelaskan  tentang  alur  kerja sistem  mulai  dari  pengaktifan  catu  daya.  Hal yang harus dilakukan pertama adalah
inisialisasi  alat  dengan  cara  apabila  catu daya  tersambung,  maka  masing-masing komponen  akan  hidup  dan  menjalankan perintahnya.
Gambar 10. Flowchart 2
Alat  akan  membaca  nilai  masukan kelembaban  tanah,  suhu,  kelembaban  dan intensitas  cahaya.  Dari  hasil  pembacaan tersebut akan langsung dikirimkan ke website . Proses  pertama  yakni  sensor  DHT11  yang mendeteksi  suhu  dan  kelembaban.  Nilai  baca sensor  akan  dibandingkan  dengan setpoint yang telah di- input -kan diawal. Jika keadaaan suhu  >30ºC  maka fan 1  dan  2  akan  aktif sebagai aktuator pendingin ruang rumah kaca. Jika kelembaban udara >70% maka fan 3 dan 4 akan menarik udara keluar agar rumah kaca memiliki  kapasitas  kelembaban  udara  yang normal.  Proses  kedua  yakni  sensor  YL-69
yang  mendeteksi  kelembaban  tanah.  Nilai baca sensor untuk kelembaban tanah >700RH maka  aktuator  pompa  akan  aktif  untuk memberikan  air  agar  tanah  pada  tanaman memiliki  kelembaban  yang  cukup.  Proses ketiga sensor yang akan bekerja adalah sensor LDR,  untuk  memeriksa  sumber  cahaya,  jika pada  ruangan  tidak  memiliki  cukup  cahaya untuk  menerangi  tanaman  pada  rumah  kaca, sensor  LDR  akan  merespon  lampu  untuk bekerja.  Namun  jika  ada  salah  satu  aktuator tidak  berfungsi  maka  program  akan  kembali membaca  data  sensor  yang  telah  diberikan sampai semua program berjalan dengan normal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengujian  Suhu  Dengan  Sensor DHT11
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui nilai suhu yang berada di sekitar tanaman hias krisan  sehingga  sistem  kontrol  otomatis  bisa mengatur  suhu  sesuai  dengan  suhu  normal 21ºC  -  30ºC.  Pada  penerapannya fan berfungsi  mengalirkan  udara  dari  luar  rumah kaca  jika  suhu  udara  melebihi  30ºC.  Pengujian  ini dilakukan  pada  rumah  kaca  dengan  dimensi 40 cm × 35 cm × 60 cm serta sensor DHT11 diletakkan  di  dalam  media  pengujian  yang berisi tanaman hias krisan agar penerapan alat dapat  sesuai  dengan  kondisi  yang  ada  pada rumah  kaca.  Hasil  pengujian  suhu  dengan sensor DHT11 dapat dilihat pada Tabel 2.
Pengujian  dilakukan  melalui  beberapa waktu yang beragam. Pin VCC sensor dihubung- kan  ke  tegangan  3,3  Volt  dari  NodeMCU. Ground dihubungkan  ke Ground NodeMCU dan  pin  sensor  dihubungkan  ke  D4    pada NodeMCU. Tegangan yang terdapat pada pin
2 DHT11 sama walaupun suhu berubah-ubah. Hal  ini  karena  sensor  suhu  DHT11  meng- hasilkan output digital yang keluarannya hanya 1  (HIGH)  dan  0  (LOW).  Dari  sisi output keadaan sensor suhu DHT11 terdapat 2 kondisi yaitu fan 12V ke dalam nyala atau mati.
B. Pengujian Kelembaban Udara
dengan Sensor DHT11 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui  nilai  kelembaban  udara  yang berada  di  sekitar  tanaman  hias  krisan sehingga  sistem  kontrol  otomatis  bisa mengatur  kelembaban  udara  sesuai  dengan kelembaban udara normal 60%RH – 70%RH. Pada penerapannya fan berfungsi mengalirkan udara  dari  luar  rumah  kaca  jika  kelembaban udara  udara  melebihi  30ºC.  Pengujian  ini dilakukan  pada  rumah  kaca  dengan  dimensi 40 cm × 35 cm × 60 cm serta sensor DHT11 diletakkan  di  dalam  media  pengujian  yang berisi tanaman hias krisan agar penerapan alat dapat  sesuai  dengan  kondisi  yang  ada  pada rumah kaca.
Tabel 2. Hasil Pengujian Suhu
No Tegangan pin 4 DHT11
(Volt)
Waktu Suhu DHT11 Pada Tampilan
PC  (ºC) Fan 12V Kedalam 1. 3,3 05.00 AM 27,51 Mati 2. 3,3 09.00 AM 31,72 Nyala 3. 3,3 12.00 PM 34,62 Nyala 4. 3,3 15.00 PM 32,21 Nyala 5. 3,3 18.00 PM 29,17 Mati 6. 3,3 21.00 PM 27,56 Mati 7. 3,3 00.00 AM 26,40 Mati

## Tabel 3. Hasil Pengujian Kelembaban Udara
No Tegangan pin 4 DHT11 (Volt) Waktu Kelembaban Udara DHT11 Pada Tampilan PC  (%RH) Fan 12V Keluar 1. 3,3 05.00 AM 78,89 Nyala 2. 3,3 09.00 AM 69,73 Mati 3. 3,3 12.00 PM 65,45 Mati 4. 3,3 15.00 PM 68,76 Mati 5. 3,3 18.00 PM 71,23 Nyala 6. 3,3 21.00 PM 75,60 Nyala 7. 3,3 00.00 AM 77,22 Nyala
Hasil  pengujian  kelembaban  udara  dengan sensor DHT11 dapat dilihat pada Tabel 3.
Pengujian  telah  dilakukan  melalui beberapa  waktu  yang  beragam.  Pin  VCC sensor dihubungkan ke tegangan 3,3 Volt dari NodeMCU. Ground dihubungkan  ke Ground NodeMCU  dan  pin  sensor  dihubungkan  ke D4 pada NodeMCU. Tegangan yang terdapat pada  pin  2  DHT11  sama  walaupun  suhu  berubah- ubah.  Hal  ini  karena  sensor  suhu  DHT11 menghasilkan output digital yang keluarannya hanya 1  (HIGH)  dan  0  (LOW).  Dari  sisi output keadaan  sensor  suhu  DHT11  terdapat  2 kondisi yaitu fan 12V keluar nyala atau mati.
C. Pengujian Intensitas Cahaya dengan Sensor BH1750
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui  nilai  intensitas  cahaya  yang berada disekitar tanaman hias krisan sehingga sistem  kontrol  otomatis  bisa  mengatur  lampu sebagai  aktuator  agar  bisa  aktif  ketika intensitas  cahaya  dalam  rumah  kaca  rendah. Tanaman  hias  krisan  memerlukan  cahaya yang  cukup  dalam  proses  pertumbuhannya
maka  dari  itu  intensitas  cahaya  harus  diatur sesuai kondisi yang dibutuhkan oleh tanaman hias  krisan.  Pengujian  ini  dilakukan  pada rumah kaca dengan dimensi  40cm x 35cm x 60cm  serta  sensor  DHT11  diletakkan  di dalam  media  pengujian  yang  berisi  tanaman hias  krisan  agar  penerapan  alat  dapat  sesuai dengan  kondisi  yang  ada  pada  rumah  kaca. Pengujian  sensor  intensitas  cahaya  dilakukan dengan  kondisi  waktu  siang  hingga  malam hari. Aktuator lampu akan nyala apabila nilai intensitas cahaya lebih dari 300 lux dan lampu akan  mati  jika  intensitas  cahaya  kurang  dari 300 lux .  Hasil  pengujian  intensitas  cahaya dengan  sensor  BH1750  dapat  dilihat  pada Tabel 4.
Pengujian dilakukan
melalui beberapa  waktu  yang  beragam.  Pin  VCC sensor dihubungkan ke tegangan 3,3 Volt dari NodeMCU. Ground dihubungkan  ke Ground NodeMCU,  pin  sensor    BH1750  SCL dihubungkan ke D1 dan SDA dihubungkan ke D2 pada NodeMCU. Tegangan yang terdapat pada  pin  SCL  dan  SDA  BH1750  sama walaupun nilai intensitas cahaya  berubah-ubah.
Tabel 4. Hasil Pengujian Intensitas Cahaya
No Tegangan pin 4 DHT11 (Volt) Waktu Intensitas Cahaya Pada Tampilan
PC (1ux) Lampu 1. 3,3 05.00 AM 158 Nyala 2. 3,3 09.00 AM 654 Mati 3. 3,3 12.00 PM 1132 Mati 4. 3,3 15.00 PM 864 Mati 5. 3,3 18.00 PM 239 Nyala 6. 3,3 21.00 PM 98 Nyala 7. 3,3 00.00 AM
90
Nyala
Tabel 5. Hasil Pengujian Kelembaban Tanah
No Tegangan pin A0 YL-69 (Volt) Kelembaban Tanah YL- 69 Pada Tampilan PC (RH) Kondisi Tanah Pompa Air DC 1. 3,3 400 Sangat Basah Sekali Mati 2. 3,3 450 Sangat Basah Mati 3. 3,3 500 Basah Mati 4. 3,3 600 Cukup Basah Mati 5. 3,3 700 Normal Nyala 6. 3,3 800 Kering Nyala 7. 3,3 900 Sangat Kering Nyala
Hal  ini  karena  sensor  suhu  BH1750 menghasilkan output digital yang keluarannya hanya  1  (HIGH)  dan  0  (LOW).  Dari  sisi output keadaan sensor suhu BH1750 terdapat 2 kondisi yaitu lampu nyala atau mati.
D. Pengujian Kelembaban Tanah
dengan Sensor YL-69 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui  nilai  kelembaban  tanah  pada tanah  tanaman  hias  krisan  sehingga  sistem kontrol  otomatis  bisa  mengatur  pompa  DC sebagai  aktuator  agar  bisa  aktif  ketika kelembaban  tanah  dalam  rumah  kaca  rendah (kering). Tanaman hias krisan memerlukan air
yang cukup dalam proses pertumbuhannya maka dari itu  kelembaban  tanah  harus  diatur  sesuai kondisi  yang  dibutuhkan  oleh  tanaman  hias  krisan. Pengujian  ini  dilakukan  pada  rumah  kaca dengan dimensi  40 cm × 35 cm × 60 cm serta sensor YL-69 diletakkan di dalam tanah yang berisi tanaman hias krisan agar penerapan alat dapat  sesuai  dengan  kondisi  yang  ada  pada rumah  kaca.  Hasil  pengujian  kelembaban  tanah dengan sensor YL-69 dapat dilihat pada Tabel 5.
Pengujian dilakukan melalui beberapa waktu yang beragam. Pin VCC sensor di-hubungkan ke tegangan  3,3  Volt  dari  NodeMCU. Ground dihubungkan  ke Ground NodeMCU,  pin
sensor  YL-69 A0 dihubungkan ke pin analog A0 pada NodeMCU. Tegangan yang terdapat pada  pin  A0  pada  YL-69  memiliki  nilai analog,  maka  nilai  yang  dihasilkan  oleh  A0 NodeMCU  akan  selalu  berubah-ubah sesuai pembacaan  sensor.  Dari  sisi output sensor tanah  YL-69  terdapat  2  kondisi  yaitu  pompa air DC nyala atau mati.
E. Pengujian Tampilan Website
Pengujian  alat telemonitoring untuk kelembaban  tanah,  suhu,  kelembaban  udara dan  intensitas  cahaya  dapat  diakses  melalui tanamankrisan1.000webhostapp.com meng- gunakan  komputer  dan laptop .  Pengujian  ini bertujuan  untuk  menunjukan  hasil  tampilan website sesuai  dengan  kondisi  pembacaan sensor pada rumah kaca tanaman krisan, agar status dari setiap aktuator dapat bekerja sesuai nilai  sensor  yang  telah  ditentukan.  Hasil  tampilan website dapat dilihat pada Gambar 11 sampai Gambar 15.
Gambar 11. Halaman Login.php
Gambar 12. Halaman Index.php
Gambar 13. Halaman Suhu.php
Gambar 14. Halaman Kelembaban.php
Gambar 15. Halaman Ldr.php
Berdasarkan hasil pengujian alat melalui website villanical.com hasil pengukuran yang ditampilkan  telah  sesuai  dengan  pengukuran pada masing-masing sensor. Data kelembaban tanah  641  RH,  suhu  28.9 o C,  kelembaban 86%RH  dan  intensitas  cahaya  10 lux didapat dari  hasil  pengukuran  sensor  YL-69,  sensor DHT11,  dan  BH1750  sesuai  dengan  data yang  ditampilkan  pada  halaman website tanamankrisan1.000webhostapp.com .
Berdasarkan hasil pengujian ini dapat disimpulkan  bahwa  data  yang  didapat  dari pengukuran  sensor  YL-69,  sensor  DHT11, dan  BH1750  dapat  dikirim  ke website dan dapat di- monitoring melalui website .

## SIMPULAN DAN SARAN
Purwarupa  alat telemonitoring untuk rumah  kaca  tanaman  krisan  berbasis  IOT  ini
ini  sudah  berhasil  melakukan  sistem  otomasi penyiraman  tanaman  dan monitoring kondisi lingkungan  pada  rumah  kaca  berbasis NodeMCU ESP8266 dengan halaman tanamankrisan1.000webhostapp.com. Pada purwarupa ini telah berhasil menerapkan cara kerja  penyiraman  otomatis  dan monitoring suhu, kelembaban udara dan intensitas cahaya berdasarkan:
 Lampu  akan  nyala  pada  intesitas cahaya  <300  lux  dan  otomatis  mati pada intenitas cahaya >300 lux.
 Motor  sebagai  pemompa  air  akan nyala saat kelembaban tanah >700RH dan  otomatis    mati  pada  kelembaban tanah <700 RH.
 Fan  kedalam  akan  nyala  saat  suhu ruangan  >30ºC  dan  otomatis    mati pada suhu ruangan< 30 ºC.
 Fan keluar akan nyala saat
kelembaban udara >700% dan otomatis  mati pada kelembaban udara Pengembangan
untuk penelitian lanjutan dapat menggunakan sensor lebih dari satu  dan  ditempatkan  pada  tiap-tiap  sudut ruang  uji,  dapat  menggunakan free  energy dalam  perancangan  alat  ini  agar  alat  dapat selalu aktif dengan jangka waktu yang cukup lama. Alat ini juga dapat dikembangkan pada aplikasi  Android  untuk  diimplementasikan menggunakan telepon pintar.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A.  D.  Prasetyo,  “Rancang  bangun
compact green house berbasis
mikrokontroler” ,  Skripsi, Institut  Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya, Surabaya, 2018.
[2] Pustaka  Jawatimuran, Bunga  krisan
diminati  banyak  negara:  potensi  Jawa Timur ( Edisi  08) .  Surabaya:  Badan Perpustakaan  dan  Kearsipan  Provinsi Jawa Timur, 2008.
[3] B. Sudaryanto, Budidaya tanaman krisan .  Yogyakarta:  Balai  Pengkajian Teknologi Pertanian, 2006.
[4] Balai  Penelitian  Tanaman  Hias ,  Krisan .
Jakarta:
Pusat
Penelitian dan Pengembangan Hortikultura (Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian), 2020.
[5] D.  S.  Mustikawati,  “Analisis  strategi pengembangan  usaha  bunga  potong krisan,” Skripsi , Institut Pertanian Bogor,
Bogor, 2010.
[6] B.  Marwoto, Budidya  krisan  potong .
Jakarta:  Direktorat  Budidaya  Tanaman Hias, 2007. Tersedia: http://hortikultura.litbang.pertanian.go.id [7] W.  K.  Raharja  dan  B.  Santoso, “Purwarupa alat telemonitoring keamanan ruangan menggunakan identifikasi sisdik jari berbasis internet of things,” Jurnal  Electro  Luceat ,  vol.  6, no. 2, 2020.
[8] H.  Nadzif,  T.  Andrasto,  dan  S.  Aprilia,
“Sistem  monitoring  kelembaban  tanah dan  kendali  pompa  air  menggunakan arduino  dan  internet  pada  tanaman terong,” Jurnal  Teknik  Elektro ,  vol.  11, no. 1, hal. 26 – 30, 2019.
[9] R. Najikh, M. Ichsan, dan W.
Kurniawan,  “Monitoring  kelembaban, suhu,  intensitas  cahaya  pada  tanaman anggrek  menggunakan  ESP8266  dan arduino  nano,” Jurnal  Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer , vol. 2, no. 11, hal. 4607 – 4612, 2018.