## PENGARUH KEDALAMAN ELEKTRODA TERHADAP PENGUKURAN TAHANAN JENIS TANAH, PASIR DAN AIR LAUT DI PULAU AMBON DENGAN KONFIGURASI WENNER ALFA

## Vicky Salamena
Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon vickys@polnam.ac.id

## ABSTRACT
Soil  resistivity  is  essential  in  determining  the  earthing  system  of  electrical  power  system  equipment  such  as power stations or power stations. From the measurement results of soli resistivity can be determined  grounding resistance  that  can  be  used  to  determine  the  grounding  system  (electrical  equipment).This  study  intends  to measure materia soil, sand and sea water level in Ambon Island by the method of Wenner Alfa. Measurements were  performed  with  variations  in  depth  electrode  from  1  cm  up  to  8  cm  with  4  cm  electrode  spacing.The measurement results for soil V/I resistance the electrode is smaller to a depth smaller than the electrode distance, for  the  depth  of  the  electrode  greater  than  the  electrode  distance  from  the  measurement  of  the  V/I  constant resistance.  The  measurement  results  of  soli  resistance  did  not  affect  the  depth  of  electrode.  The  results  of calculation  of  soil  resistevity  from  measurement  with  electrode  change  from  1  cm  up  to  8  cm  ranged  from 4,000  cm to 6,000  cm whose mean is about 5,300  cm, the soil resistivity remains constant with the addition of depth electrode. Measurement for sand material shows that the electrode depth is less than 4 cm. The value of V / I resistance is constant. For the depth of the electrode greater than the electrode distance the value of the V / I resistance  increases  with  proportional  to  the  eletrode  state.  The  type  of  sand  resistance  is  constant  at  a  depth smaller  than  the  eletrode  distance.  Measurement  of  V/I  resistance  of  seawater  constant  at  eletrode  depth  is smaller than the distance of electrode, then it will decrease when electrode deepens. The deeper the eletrode, the greater the resistance of the seawater type to the electrode's proximity smaller than the distance of the electrode, to  the  depth  of  the  eletrode  greater  than  the  distance  of  the  electrode  measuring  the  resistivity  of  the  type  of seawater resistance.

## ABSTRAK
Tahanan jenis tanah sangat diperlukan dalam menentukan sistem pentanahan pada peralatan sistem tenaga listrik seperti    di    stasiun  pembangkit  atau  gardu  listrik.  Dari  hasil  pengukuran  tahanan  jenis  tanah  dapat  ditentukan tahanan  pentanahan  yang  dapat  dipakai  untuk  menentukan  sistem  pentanahan  (grounding)  peralatan  listrik tersebut.  Penelitian  ini  bermaksud  mengukur  tahanan  jenis  dengan  material  tanah,  pasir  dan  air  laut  di  pulau Ambon  dengan  metoda  Wenner  Alfa.  Pengukuran  dilakukan  dengan  variasi  kedalaman  elektroda  dari  1cm sampai dengan 8 cm dengan jarak elektroda 4 cm. Hasil pengukuran untuk tanah makin dalam elektroda tahanan V/I  makin  kecil  untuk  kedalaman  lebih  kecil  dari  jarak  elektroda,  untuk  kedalaman  elektroda  lebih  besar  dari jarak elektroda hasil pengukuran tahanan V/I konstan. Hasil pengukuran tahanan jenis tanah tidak berpengaruh terhadap kedalaman eletroda. Hasil perhitungan tahanan jenis tanah dari pengukuran dengan perubahan elektroda dari 1 cm s/d 8 cm berkisar antara 4.000  cm s/d 6.000  cm yang reratanya berkisar 5.300  cm, tahanan jenis tanah  nilainya  tetap  konstan  dengan  penambahan  kedalaman  elektroda.  Pengukuran  untuk  material  pasir menunjukkan  bahwa  kedalaman  elektroda  lebih  kecil  dari  4  cm  nilai  tahanan  V/I  konstan.  Untuk  kedalaman elektroda  lebih  besar  dari  jarak  elektroda  nilai  tahanan  V/I  meningkat  sebanding  dengan  kedalman  eletroda. Tahanan jenis pasir bernilai konstan pada kedalaman lebih kecil dari jarak eletroda. Pengukuran tahanan V/I air laut konstan pada kedalaman eletroda lebih kecil dari jarak elektroda, Selanjutnya akan mengecil bila elektroda semakin dalam. Semakin dalam eletroda,  tahanan jenis air   laut  makin besar untuk kedalaman elektroda lebih kecil dari jarak elektroda, untuk kedalaman eletroda lebih besar dari jarak elektroda pengukuran tahanan tahanan jenis air laut semakain kecil.
Kata kunci: resistivity; wenner-alfa; elektroda

## 1. PENDAHULUAN
Untuk  membuat  suatu  sistem  pentanahan  jenis batang  ( rod )  diperlukan  kedalam  tertentu  agar mendapatkan nilai tahanan pentanahan yang dibutuhkan,    semakin  dalam  batang  pentanahan ditanam  kedalam  tanah  semakin  kecil  nilai  tahanan tanahnya,  (WahyonodanBudhiPrasetyo).  Demikian pula  semakin  kecil  nilai  tahanan  pentanahan,    maka pentanahan  tersebut  semakin  baik.  Menurut  Aris
Sunawar (2013) tahanan pentanahan dipengaruhi oleh tahanan  batang  pentanahan,    tahanan  kontak  antara batang  pentanahan  dengan  tanah  dan  tahanan  jenis tanah.  Pada  kenyataannya  tanah  terdiri  dari  berbagai material  yang  membentuk  lapisan-lapisan  tertentu. Menurut  Rina    Dwi  Indriani  dan  Hernowo Danusaputro  (2006),  tahanan  jenis  tanah  tergantung dari  material    tersebut  sehingga  setiap  lapisan  tanah mempunyai  nilai  tahanan  jenis  tersendiri.  Untuk
mengetahui  nilai  tahanan  pentanahan  perlu  diketahui lebih  dahulu  tahanan  jenis  tanah  sehingga  dapat dipakai untuk mendesain sistem pentanahannya.
Ada  beberapa  metode  yang  digunakan  untuk mengukur  tahanan  jenis  tanah  yaitu  metoda  dengan menggunakan  tiga  elektroda  dan  empat  elektroda. Metoda  yang    sederhana  dalam  pemakaiannya  adalah metoda  Wenner.  Metoda  Wenner  mempunyai  empat elektroda  yang  disusun  dalam  beberapa  konfigurasi, konfigurasi dengan jarak setiap elektroda sama disebut dengan  metoda  Wenner  Alfa.  Pada  metoda  ini  ada empat  elektroda  yaitu  dua  elektroda  arus  dan  dua elektroda potensial. Makin besar jarak elektroda maka arus  listrik  akan  jauh  masuk  kedalam  tanah  sehingga makin  banyak  lapisan  tanah  yang  dialiri  oleh  arus listrik,  demikian  juga  makin  dalam  elektroda  maka tahanan  kontak  antara  elektroda  dengan  tanah  makin banyak  sehingga  mempengaruhi  tahanan  pengukuran (tegangan  per  arus).  Dengan  makin  dalam  elektroda maka  makin  banyak  pengaruh  material  tanah  yang terlingkupi  dalam  pengukuran  sehingga  dapat  juga mempengaruhi hasil pengukuran tahanan jenis tanah.
Berdasarkan  nilai  tahanan  jenis  maka  material yang ada di Bumi telah diklasifikasikan kedalam jenis- jenis  tertentu  sehingga  bila  ada  material  pada  suatu daerah  yang  mempunyai  nilai  tahanan  jenis  tersebut dapat  diklasifikasikan  kedalam  klasifikasi  yang  ada pada acuan tersebut. Berdasarkan hubungan ini daerah kepulauan  seperti  di  Provinsi  Maluku  khususnya  di pulau  Ambon  yang  terbentuk  dari  aktivitas  teknonik dapat  mempunyai  struktur  tanah  atau  pasir  yang mempunyai nilai tahanan jenis yang dapat digolongkan sesuai klasifikasi acuan yang ada. Dalam penelitian ini adalah bagaimana mendapatkan klasifikasi  material  tanah,  pasir  dan  air  laut  dari  nilai pengujian  tahanan  jenisnya.  Pengujian  dilakukan dengan metoda Wenner Alfa yang jarak antar keempat elektrodanya sama. Penelitian ini bertujuan mengukur tahanan  pengukuran  tegangan  per  arus  dari  metoda
Wenner  Alfa  dengan  merubah  kedalaman  elektroda, menghitung tahanan jenis tanah berdasarkan konfigurasi  Wenner  dan  mendapatkan  klasifikasi  dari material uji sesuai acuan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Metode Geolistrik
Penggunaan  geolistrik  pertama  kali  dilakukan oleh  Conrad  Schlumberger  pada  tahun  1912. Geolistrik merupakan  salah  satu  metoda  geofisika untuk  mengetahui  perubahan  tahanan  jenis  lapisan batuan  di  bawah  permukaan  tanah  dengan  cara mengalirkan  arus  listrik  DC  ( direct  current )  yang mempunyai  tegangan  tinggi  kedalam  tanah.  Injeksi arus  listrik  ini  menggunakan  2  buah  ‘ElektrodaArus’ A  dan  B  yang  ditancapkan  kedalam  tanah  dengan jarak  tertentu.  Semakin  panjang  jarakelektroda  AB akan  menyebabkan  aliran  arus  listrik  bias  menembus lapisan batuan lebihdalam.
Dengan  adanya  aliran  arus  listrik  tersebut  maka akan  menimbulkan  tegangan  listrik  di  dalam  tanah. Tegangan  listrik  yang  terjadi  di  permukaan  tanah diukur  dengan   penggunakan multimeter yang terhubung  melalui  2  buah  ‘Elektroda  Tegangan’  M dan  N  yang  jaraknya  lebih  pendek  dari  pada  jarak elektroda  AB.  Bila  posisi  jarak  elektroda  AB  diubah menjadi lebih besar maka tegangan listrik yang terjadi pada  elektroda  MN  ikut  berubah  sesuai  dengan informasi jenis batuan  yang  ikut  terinjeksi arus listrik pada  kedalaman  yang  lebih  besar.  Dengan  asumsi bahwa  kedalaman  lapisan  batuan  yang  bias  ditembus oleh  arus  listrik  ini  sama  dengan  separuh  dari  jarak AB  yang  biasa  disebut  AB/2  (bila  digunakan  arus listrik  DC  murni),    maka  diperkirakan  pengaruh  dari injeksi  aliran  arus  listrik  ini  berbentuk  setengah  bola dengan jari-jari AB/2.
Sumber: Bulkis Kanata, Teti Zubaidah, 2008

## Gambar 1 Cara Kerja Metode Geolistrik
Umumnya metodageolistrik yang sering digunakan  adalah  yang  menggunakan  4  buah elektroda  yang  terletak  dalamsatu  garis  lurus  serta
simetris  terhadap  titik  tengah,  yaitu  2  buah  elektroda arus  (AB)  di  bagian  luar  dan  2  buah  elektroda tegangan  (MN)  di  bagian  dalam.Kombinasi  dari jarak  AB/2,  jarak  MN/2,  besarnya  arus  listrik  yang dialirkan  serta  tegangan  listrik  yang  terjadi  akan didapat  suatu  harga  tahanan  jenis  semu  ( apparent resistivity ). Disebut tahanan jenis semu karena tahanan jenis  yang  terhitung  tersebut  merupakan  gabungan
dari banyak lapisan batuan di bawah permukaan yang dilalui arus listrik.
Bila  satu  set  hasil  pengukuran  tahanan  jenis semu dari jarak AB terpendek sampai yang terpanjang tersebut digambarkan pada grafik logaritma gandadengan  jarak  AB/2  sebagai  sumbu-X  dan tahanan  jenis  semu  sebagai  sumbu  Y,  maka  akan didapat suatu bentuk kurva data geolistrik. Dari kurva data  tersebut  bisa  dihitung  dan  diduga  sifat  lapisan batuan di bawah permukaan. . Konfigurasi Elektroda Wenner V A a b a a ampermeter voltmeter sumber tegangan tanah elektroda A B M N

## Sumber: Aris Sunawar, 2013

## Gambar 2. Skema konfigurasi Wenner
Konfigurasi  Wenner  digunakan  pada  jarak  yang sama  antara  elektroda.  Dalam  konfigurasi  ini AM=MN=NB.  Pada  konfigurasi  ini  persamaan relativitasnya menjadi,
I V K    …………….……………….(1) dan a K 
2  …………………...……………….(2)
dengan

:  tahananjenis tanah [Ωm],
K :  faktorkonfigurasi,
V  :  teganganterukur pada elekroda MN [V],
I :  arusterukur padaelektroda AB [A], a :  jarakantar elektroda [m].
Pada  konfigurasi  ini,  jarak  antar  elektroda  ( a )  harus seragam  untuk  setiap  pengukuran  dikategorikan sebagai  Metoda  Wenner  Alfa.Susunan  ini  sangat cocok  dan  efisien  untuk  mengetahui  perbandingan tegangan  yang  masuk  per  unitnya  dari  arus  yang mengalir.Pada  kondisi  yang  tidak  baik  seperti,  tanah kering  atau  tanah  padat  membutuhkan  waktu  yang lama  untuk  mengetahui  kontak  tahanan  antara elektroda  dengan  tanah. Tahanan  Jenis  Tanah dengan metode  Wenner Alfa  dapat  dihitung  dengan persamaan (3).
2 2 2 2 4 2 1 4
b a a b a a aR       
……. (3)
dengan:  :  tahananjenis tanah [Ωm],
a :  jarakantar elektroda [m], b :  kedalamanelektroda [m], R
:  resistanselektroda
MN = I V  [Ω]….........................(4)

## 2.2 Pengaruh Kedalaman Elektroda
Bila  elektroda  di  tanam  didalam  tanah  dan  arus listrik  diberikan  pada  elektroda  tersebut  akan  terjadi gradien  tegangan  yang  arahnya  radial  terhdap elektroda  tersebut.  Gradien  tegangan  ini  dipengaruhi oleh  kedalaman  elektroda,  sehingga  bila  ada  dua elektroda  yang  berdekatan  maka  akan  terjadi  saling tumpang-tindih  ( overlapping )  dari  gradien  tegangan kedua  elektroda  tersebut.  Ilustrasinya  diperlihatkan pada gambar 3.

## Sumber:AEMC instrument, 2017

## Gambar 3  Gradien tegangan yang tumpang-tindih
Yang  menimbulkan  gradien  atau  perbedaan tegangan  ini  adalah  kontak  antara  batang  elektroda dengan  tanah  disekelilingnya  yang  tahanan  tanahnya berbeda.Nilai  tahanan  tanah  pada  areal  ini  tidak konstan  dan  makin  dalam  elektroda  maka  areal gradien  tegangan  ini  makin  luas.  Bila  jarak  elektroda melebihi  daerah  tumpang-tindih  ini  maka  tahanan tanah  akan  konstan  terhadap  jarak  kedua  elektroda tersebut.  Ilustrasi  kondisi  ini  ditunjukkan  olehgambar 4.

## Sumber:AEMC instrument, 2017

## Gambar 4 Jarak elektroda diluar daerah tmpang- tindih
Berdasarkan  kedua  venomena  di  atas  maka menurut Lighting  and  Surge  Publications (sub-bab: Earthing  Techniques ,  halaman  22),  bahwa  nilai tahanan  fungsi  jarak  radial  antara  dua  elektroda dengan  kedalaman  berbeda  ditunjukkan  oleh  gambar 5.

## Sumber: Earthing Techniques, 2017

## Gambar 5 Kurva resistansi tanah fungsi jarak
Dari  kurva  ini  terlihat  bahwa  makin  dalam batang  elektroda  gradien  tegangan  makin  luas  dan diluar area gradien tegangan tahanan tanah konstan.Ini memperlihatkan  bahwa  ada  pengaruh  dari  jarak penempatan elektroda ukur dengan kedalamannya.Nilai  resistans  konstan  untuk  batang elektroda  yang  lebih  dalam  kisarannya  nilainya  lebih sempit dari batang elektroda yang lebih dangkal.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi pustaka  sehingga  membentuk  landasan  ilmiah  yang dapat  digunakan  untuk  memodelkan  persoalan  fisik tanah  yang  mempengaruh  pengukuran  tahanan  jenis tanah  dengan  metoda  Wenner  Alfa.  Selanjutnya dilakukan  pengujian  dengan  membuat  simulasi kondisi  tanah  dalam  wadah  tertentu  dan  membuat konfigurasi elektroda pengkuran model Wenner untuk penempatan elektroda pada wadah tersebut.

## 3.1. Pembuatan Wadah
Membuat  simulasi  tanah  pada  suatu  wadah dengan  bentuk/geometrik  dan  ukuran  seperti  gambar 6.
50 cm 50 cm 75 cm TANAH HOMOGEN 55 cm Sumber: Peneliti , 2017

## Gambar 6. Wadah simulasi tanah

## 3.2. Pembuatan Konfigurasi Batang Elektroda
Membuat  Konfigurasi  batang  eletroda  metoda Wenner Alfa dengan jarak elektroda sama ditunjukkan oleh gambar 7.
1 cm 4 cm 4 cm 4 cm ELEKTRODA DI TANAM
DENGAN KENAIKAN 1 cm HINGGA MENCAPAI 8 cm
Sumber: Peneliti , 2017

## Gambar 7. Konfigurasi Elektroda pengukuran tahanan jenis tanah
Berdasarkan  hubungan  antara  variabel  kedalam elektroda  dan  tahanan  jenis  tanah  akan  dibuat  grafik yang dapat memperlihatkan karakteristik dari hubungan  tersebut.  Dari  karakteristik  ini  dapat ditentukan fenomena tersebut dan ditarik kesimpulannya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengambilan  data  dilakukan  terhadap  Pasir, Tanah  dan  Air  laut,  yang  ditempatkan  dalam  wadah seperti ditunjukkan oleh gambar 8.
Sumber: Peneliti , 2017
Gambar 8.  Rangkaian pengambilan data
Pengukuran  dilakukan  sebanyak  8  posisi  di  dalam wadah seperti ditunjukkan pada gambar 9.
POSISI 1 ELEKTRODA PENGUKURAN MATERIAL UJI WADAH POSISI 2 POSISI 3 POSISI 4 POSISI 5 POSISI 6 ELEKTRODA PENGUKURAN MATERIAL UJI WADAH POSISI 7 POSISI 8 Sumber: Peneliti , 2017
Gambar 9. Posisi pengukuran di dalam wadah

## 4.1. Pengukuran Tahanan Jenis Tanah
Hasil  pengukuran  untuk  tanah  yang  telah  dirata- ratakan  dari  delapan  posisi  tersebut  ditampilkan dalamtabel  1.Pengukuran  dilakukan  terhadap  panjang elektroda  dari  1  cm  sampai  dengan  8cm  dengan kenaikan 1cm.
Tabel 1 Hasil pengukutan V dan I Tanah
B V
I
R=V/I  1 2.325  11.875  195.789 5411.17
2 3.354  23.563  142.334 4707.52
3 4.050  26.125  155.024
5951.03
4 4.413  36.563  120.684 5109.13
5 5.325  55.875 95.302 4284.42
6 6.088  48.125  126.494 5899.48 7 6.575  55.000  119.545 5704.86 8 6.788  61.125  111.043 5377.98 Sumber: Peneliti , 2017
Grafik  yang  dihasilkan  dari  tabel  1  ditunjukkan  oleh kurva gambar 10.
Sumber: Peneliti , 2017
Gambar 10. Kurva kedalamam elektroda vs tahanan pengukuran V/I tanah
Dari  kurva  tersebut  terlihat  bahwa  makin  dalam elektroda  nilai  tahanan  V/I  makin  kecil  pada  selang kedalaman elektroda (B)lebih kecil dari jarak eletroda (a).  Hal  ini  karena  makin  dalam  temperatur  tanah makin  kecil  dan  kelembaman  tanah  makin  besar sehingga  tahanan  tanah  makin  kecil.  Untuk  hasil pengukuran  dari  4-cm  sampai  8-cm  (lebih  besar  dari jarak  eletroda,  a)  hasil  penukuran  hampir  konstan karena  terjadi  tumpang-tindih  ( over-lap )  antara gradien tahanan di sekitar eletroda.
Selanjutnya  dengan  menggunakan  persaman (3)  dapat  dihitung  nilai  tahanan  jenis  tanah  sebagai fungsi  dari  kedalamam  eletroda  dan  karakteristiknya ditunjukkan oleh kurva gambar 11.
Sumber: Peneliti , 2017

## Gambar 11 Kurva kedalaman elektroda vs tahanan jenis tanah
Hasil  perhitungan  tahanan  jenis  tanah  dari pengukuran dengan perubahan elektroda dari 1-cm s/d 8-cm berkisar antara 4.000  cm s/d 6.000  cm  yang reratanya  berkisar  5.300  cm.  Ini  berarti  perubahan elektroda tidak terlalu berpengaruh pada tahanan jenis tanah,  baik  itu  panjang  elektroda  (B)  lebih  kecil  dari jarak eletroda (a). Dari penjelasan teori terbukti bahwa tahanan  jenis  tanah  hanya  dipengaruhi  oleh  jenis  dan struktur  tanah  sehingga  tidak  dipengaruhi  oleh kedalamam elektroda tetapi besar kecil nilainya dapat dipengaruhi oleh temperatur dan kelembaman tanah.Tanah  contoh  yang  diukur  mempunyai  struktur yang homogen ke arah kedalaman sehingga perubahan kedalaman  elektoda  tidak  berpengaruh  terhadap  nilai tahanan  jenis  tanah  tersebut.Karena  tanah  tersebut bercampur  batuan  dengan  komposisi  yang  merata maka terjadi fluktuasi disetiap kedalaman pengukuran. Menurut Managam Rajagukguk, 2012 (IEEE Std 81 – 1983)  hasil  pengukuran  tahanan  jenis  Tanah 5.300  cm  atau  53,00  m  termasuk  kategori  antara tanah organik dan tanah basah yang  nilainya  10-  m s/d 100  m.

## 4.2. Pengukuran Tahanan Jenis Pasir
Pengukuran terhadap pasir yang dilakukan dalam wadah  seperti  Gambar  9  menghasilkan  nilai  yang ditampilkan oleh tabel 2.
Tabel 2.Hasil pengukuran V dan I Pasir
B V I R=V/I  1 0.126 0.119 1,063.68 29,397.78 2 1.311 0.263 4,993.33 165,148.14 3 1.813 0.394 4,603.17 176,705.74 4 2.297 0.575 3,994.57 169,109.21 5 3.863 0.581 6,645.16 298,741.73 6 4.388 0.563 7,800.00 363,781.08 7 5.538 0.669 8,280.37 395,150.18 8 8.025 0.975 8,230.77 398,628.48 Sumber: Peneliti , 2017
Grafik  hasil  pengukuran  tegangan  ( V ),  arus  ( I )  dan perhitungan tahanan R =V/I pada kedalaman elektroda 1-cm s/d 8cm yang diperoleh dari Tabel 2 ditunjukkan oleh gambar 12.
Sumber: Peneliti , 2017

## Gambar 12. Grafik tahanan V/I fungsi kedalaman elektroda B
Pasir yang digunakan adalah pasir laut yang telah dikeringkan  secara  merata  sehingga  temperatur  dan kelembaman  merata  di  setiap  segmen  pasir.Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kedalaman elektroda lebih kecil dari 4-cm nilai tahanan mendekati konstan, pada posisi elektroda 1 cm nilainya agak jauh dibawah dikarenakan  pendeknya  elektroda  (1  cm)  sehingga kontak  antara  eletroda  dengan  pasir  kurang  sempurna sehingga  timbul  hambatan  di  seputar  elektroda  yang mengakibatkan  arus  mengalir  dari  elektroda  ke  tanah kecil.Dengan  demikian  tegangan  yang  diukur  antara elektroda  M  dan  N  juga  kecil.Untuk  kedalaman elektroda  lebih  besar  dari  jarak  elektroda  (a)  nilai tahanan  meningkat  sebanding  dengan  peningkatan tumpang-tindihnya ( overlapping ) gradien tahanan. Selanjutnya  dari  data  tahanan  V/I,  jarak  dan kedalaman  elektroda  diperoleh  nilai  tahanan  jenis tanah yang grafiknya ditunjukkan oleh gambar 13.
Sumber: Peneliti , 2017
Gambar 13. Kurva tahanan jenis Pasir vs kedalaman elektroda
Terlihat  bahwa  tahanan  jenis  pasir  bernilai konstan  terutama  pada  kedalaman  1-cm    s/d  4-cm  ini menyatakan bahwa pasir tersebut strukturnya homogen.  Nilai  yang  terjadi  pada  kedalaman  1-cm
adalah  keterbatasan  dari  penempatan  elektroda  yang mengakibatkan  kontak  antara  batang  elektroda  dan pasir  tidak  terlalu  benar.Nilai  tahanan  jenis  pasir  di atas kedalaman 4-cm meningkat akibat telah melebihi jarak elektroda sehingga hasil pengukuran dipengaruhi oleh  gradien  tahanan  di  sekeliling  elektroda.Jadi sesuai dengan karakteristik pengukuran menggunakan metoda  Wenner,  maka  kedalaman  elektroda  harus lebih kecil dari jarak elektroda. Dari hasil pengukuran diperoleh  tahanan  jenis  pasir  ini  berkisar  antara 150.000  cm  s/d  200.000  cm  atau  1.500  m  s/d 2.000  m. Menurut  Jamaaluddin, Izza Anshory, Eko Agus  Suprayitno,  2015  (3.18.3.1.  PUIL,  2000) termasuk  kategori pasir  dan  kerikil  kering dengan nilai 1.000-  m.

## 4.3. Pengukuran Tahanan Jenis Air Laut
Air  laut  yang  diambil  untuk  material  contoh diasumsikan  strukturnya  homogen  yaitu  partikel garam  dan  partikel  lainya  seragam  di  setiap  segmen air  laut  tersebut.Dengan  asumsi  tersebut  dan mempertimbangkan  kesederhanaan  pengukuran  maka dilakukan  hanya  5  posisi  saja  untuk  mewakili keseluruhan permukaan air laut, demikian juga air laut dikondisikan tenang (tidak bersirkulasi) sehingga tidak ada  pengaruh  pergerakan  partikel  yang  ada  di  dalam air  laut  tersebut.Hasil  pengukuran  tahanan  V/I  dari kedalaman elektroda 1-cm s/d 8-cm ditunjukkan pada tabel 3.
Tabel 3.  Hasil pengukuran V dan I Air Laut
B V I R=V/I  1 0.038 56.000 0.6786 18.7541 2 0.104 128.000 0.8125 26.8724 3 0.130 156.000 0.8333 31.9898 4 0.172 222.000 0.7748 32.8000 5 0.139 228.000 0.6096 27.4076 6 0.182 280.000 0.6500 30.3151 7 0.140 298.000 0.4698 22.4194 8 0.156 308.000 0.5065 24.5302 Sumber: Peneliti , 2017
Dari Tabel 3 dapat dilihat karakteristik tahanan V/I  air  laut  terhadap  kedalaman  elektroda  seperti ditunjukkan oleh gambar 14.

## Gambar 14. Kurva tahanan V/I air laut vs kedalaman elektroda
Nilai  tahanan  V/I  air  laut  untuk  kedalaman elektroda  lebih  kecil  dari  4cm  berkisar  antara  0,65  sampai  dengan  0,85  sedangkan  pada  kedalaman lebih besar dari 4cm tahanan tersebut mengecil hingga 0,45-  .  Air  laut  merupakan  material  penghantar sehingga  tahanan  V/I-nya  kecil  sekali  dibandingkan dengan  pasir  dan  tanah.  Dengan  mengabaikan pengukuran  pada  1-cm  yang  mempunyai  kendala karena  pendeknya  elektroda  maka  nilai  tahanan  air laut  pada  pengukuran  lebih  kecil  dari  4cm  dianggap konstan  dan  berkisar  pada  nilai  0,8  .  Selanjutnya dengan menggunakan persamaan (2.3), maka diperoleh  nilai  tahanan  jenis  air  laut  sebagai  fungsi dari kedalaman elektroda yang ditunjukkan oleh grafik gambar 15.
Sumber: Peneliti , 2017
Gambar 15. Kurva tahanan jenis air laut vs kedalaman elektroda
Hasil  perhitungan  tahanan  jenis  air  laut  berkisar antara  20  cm  sampai  dengan  35  cm,  terlihat  bahwa tahanan  jenis  air  laut  sangat  kecil  dibandingkan dengan  pasir  dan  tanah.  Dengan  bertambahnya kedalaman  elektroda  tahanan  jenis  air  laut  meningkat sampai  kedalaman  4  cm  selebihnya  makin  menurun pada  daerah  kedalaman  elektroda  lebih  besar  dari  4 cm. Jadi rerata tahanan jenis air laut berada pada nilai 27  cm atau 0,27  m. Hasil pengukuran ini menurut Khoirun  Nisa,  Tony  Yulianto  dan  Sugeng  Widada, 2012  adalah  kategori air  laut dengan  nilai  acuannya
0,2  m.

## 5. PENUTUP

## 5.1   Kesimpulan
Simpulan  yang  dapat  diambil  dari  hasil penelitian ini adalah:
1. Hasil  pengukuran  untuk  tanah  makin  dalam elektroda  tahanan  V/I  makin  kecil  untuk kedalaman  lebih  kecil  dari  jarak  elektroda,  untuk kedalaman  elektroda  lebih  besar  dari  jarak elektroda  hasil  pengukuran  tahanan  V/I  konstan. Hasil  pengukuran  jahanan  jenis  tanah  tidak berpengaruh  terhadap  kedalaman  eletroda.  Hasil perhitungan  tahanan  jenis  tanah  dari  pengukuran dengan  perubahan  elektroda  dari  1-cm  s/d  8cm berkisar  antara  4.000-  cm  s/d  6.000-  cm  yang
reratanya  berkisar  5.300  cm,  tahanan  jenis  tanah nilainya  tetap  konstan  dengan  penambahan kedalaman elektroda.
2. Pengukuran  untuk  material  pasir  menunjukkan bahwa  kedalaman  elektroda  lebih  kecil  dari  4  cm nilai  tahanan  V/I  konstan.  Untuk  kedalaman elektroda  lebih  besar  dari  jarak  elektroda  nilai tahanan V/I meningkat sebanding dengan kedalman  eletroda.  Tahanan  jenis  pasir  bernilai konstan  pada  kedalaman  lebih  kecil  dari  jarak eletroda.
3. Pengukuran  tahanan  V/I  air  laut  konstan  pada kedalaman eletroda lebih kecil dari jarak elektroda, selanjutnya  akan  mengecil  bila  elektroda  semakin dalam.  Semakin  dalam  eletroda,  tahanan  jenis  air laut  makin  besar  untuk  kedalman  elektroda  lebih kecil  dari  jarak  elektroda,  untuk  kedalaman eletroda lebih besar dari jarak elektroda pengukuran  tahanan  tahanan  jenis  air  laut semakain kecil.

## 5.2. Saran
Penelitian ini hanya mengunakan satu ukuran jarak elektroda (4 cm), untuk mendapatkan hasil yang lebih teliti  jarak  elektroda  dapat  diperbesar  yaitu  kelipatan dari  4  cm  sehingga  arus  listrik  yang  mengalir  lebih dalam dan mencakup material yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Aris  Sunawar,  2013, Analisis  Pengaruh  Temperatur dan Kadar Garam terhadap Hambatan Jenis Tanah, Jurnal Setrum , ISSN: 2301-4652, vol. 2, no. 1
Bulkis  Kanata,  Teti  Zubaidah,  2008, Aplikasi Metode Geolistrik Tahanan Jenis Konfogurasi Wenner-Schlumberger
untuk  Survey  Pipa  Bawah  Permukaan ,
Jurnal  Teknologi  Elektro,  Vol.  7,  No.  2, Juli-Desember 2008
Jamaaluddin,  Izza  Anshory,  Eko  Agus  Suprayitno, 2015, Penentuan Kedalaman Elektroda pada Tanah  Pasir  dan  Kerikil  Kering  untuk Memperoleh Nilai Tahanan Pentanahan yang Baik ,    Jte-U,  Vol.  1,  No.  1,  Dzulhijjah  1436 H/Oktober 2015 Khoirun  Nisa,  Tony  Yulianto  dan  Sugeng  Widada, 2012, Aplikasi  Metode  Geolistrik  Tahanan Jenis  untuk  Menentukan  Zona  Intrusi  Air Laut di Kecamatan Genuk Semarang Berkala  Fisika  Issn  :  1410  –  9662  Vol.  15, No. 1, Januari 2012, Hal 7- 14
Managam  Rajagukguk,  2012,  Studi  Pengaruh  Jenis Tanah  Dan  Kedalaman  Pembumian  Driven Rod Terhadap Resistansi Jenis Tanah, Vokasi Issn  1693  –  9085  Volume  8,  Nomor  2,  Juni 2012 Hal 121 – 132
Rina  Dwi  Indriana  dan  Hernowo  Danusaputro,  2006,
Uji  Nilai  Tahanan  Jenis  Polutan  Air  Laut dengan  Metode  Ohmik  dan  Geolistrik
Tahanan  Jenis  Skala  Laboratorium ,  Jurnal Berkala  Fisika,  ISSN:  1410-9662,  vol. 9,  no. 3, hal. 145-149 Wahyono  dan  Budhi  Prasetiyo, Analisa  Pengaruh Jarak  dan  Kedalaman  terhadap  Nilai Tahanan  Pembumian  dengan  2  Elemen Batang , ISBN: 978-602-99334-2-0 Earthing  Techniques  Paper, Lightning  and  Surge
Technologies
AEMC
Instrumenthttps:// www.
Global
testsupply.com/content/aemc-understanding- soil-resistivity-testing.Html(25-05-2017) http://arifpanduwinata.blogspot.co.id/2012/06/metode- tahanan-jenis-geolistrik.html 07-05-2017) httpdigilib.itb.ac.idfilesdisk1542jbptitbpp-gdl- syamsudinn-27079-2-2007ts-.pdf, (07-05- 2017) https://ptbudie.com/2010/12/24/geolistrik/ (07-05- 2017)