## PERHITUNGAN OVERALL THERMAL TRANSFER VALUE (OTTV) PADA SELUBUNG BANGUNAN
(Studi Kasus : Podium dan Tower Rumah Sakit Siloam pada Proyek Srondol
Mixed-Use Development )

## EVALUATION OF OVERALL THERMAL TRANSFER VALUE (OTTV) CALCULATION IN BUILDING CONSTRUCTION
( Case Study: Podium and Tower building of Mixed-Use Srondol Project Development )

## Aprilia Nur Setiani, Arnis Rochma Harani, Resza Riskiyanto
Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang. 50275 Indonesia arnis.rochma@gmail.com resza_riskiyanto@yahoo.com

## Abstrak
Permasalahan pemanasan global menjadi permasalahan terbesar dunia saat ini, beberapa upaya pencegahannya terus digencarkan, salah satunya dengan penerapan bangunan hijau. Di Indonesia bangunan hemat energi harus memenuhi  persyaratan  SNI  03-6389-2000  yang  sudah  diberlakukan  oleh  Pemerintah  mulai  saat  ini.  Namun, tuntutan tersebut belum sepenuhnya dipenuhi oleh  owner dan badan  perencana atau konsultan.  Hal  tersebut dapat  terlihat  dengan    masih  banyaknya  bagian  fasad  bangunan  tinggi  yang  didominasi  oleh  material  kaca. Salah satunya juga diterapkan pada perencanaan bangunan Proyek Srondol Mixed-Use Development. Material dinding kaca banyak digunakan pada bangunan tersebut khususnya pada bangunan Rumah Sakit dan Podium.
Meskipun demikian, tidak semua bangunan dengan dominan kaca termasuk ke dalam  bangunan yang tidak hemat energi. Berdasarkan perhitungan OTTV pada bagian selubungnya, bangunan tersebut sudah memenuhi kriteria  dari  standar  SNI  yang  dipersyaratkan.  Metode  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kuantitatif  dari hasil  perhitungan  OTTV  yang  dijabarkan  dalam  analisa.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bangunan  Rumah Sakit  Siloam  yang  berfungsi  sebagai  menara  dan  bangunan  perbelanjaan  yang  berfungsi  sebagai  Podium pada proyek Srondol Mixed-Use Development sudah memenuhi kriteria bangunan hemat energi.
Kata kunci : selubung bangunan dan OTTV

## Abstract
The problem of global warming is becoming the biggest problem of the world today, some of the prevention efforts are continuously intensified, one of them is by applying green building requirements. In Indonesia, energy-efficient buildings must meet the requirements of SNI 03-6389-2000 which has been imposed by the Government from now on. However, these demands have not been fully met by the owner and the planning agency or consultant. This can be seen with the still high part of the facade of high buildings dominated by glass material. One of them is also applied to the Srondol Project Mixed-Use Development building planning. Glass wall material is widely used in the building especially in Hospital buildings and Podium.
However, not all buildings with dominant glass façade are included into buildings that are not energy efficient. Based on the calculation of OTTV on Mixed-Use Srondol Project Development building envelope, the building meets the criteria of the required SNI standard. The method used in this research is quantitative approach of the OTTV calculation result described in the analysis. The result of this research is Siloam Hospital building which has function as tower and commercial building that has function as Podium in Srondol Mixed-Use Development project has fulfilled the criteria of energy efficient building.

## Keywords : building envelope and OTTV
©Jurnal  Arsir Universitas Muhammadiyah Palembang p-ISSN 2580–1155 e-ISSN 2614–4034

## Pendahuluan
Persoalan krisis energi dan pemanasan global memerlukan  adanya upaya penghematan untuk menghindari  dampak yang lebih  buruk  dari  apa  yang kita  telah rasakan sekarang. Salah  satu  upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui pengembangan   konsep   arsitektur   baru yang lebih sadar energi.
Konsep  bangunan  hemat  energi  dinilai  sangat  penting  kerena  bila      melihat      pada      penggunaan energi secara global, sektor bangunan menyerap jumlah energi yang sangat besar yaitu sebesar  45% dari    keseluruhan    kebutuhan  energi  dunia.  Lima  puluh  persen  penggunaan  energi  pada  bangunan dihabiskan untuk membentuk kenyamanan termal didalam ruangan.
Konsep  hemat  energi  yang  diharapkan  adalah  melalui  pemanfaatan  penghawaan  dan pencahayaan  alami  untuk  membuat  ruangan  menjadi  nyaman.  Salah  satu  kriteria  bangunan  hemat energi  adalah  memenuhi    standar OTTV  (Overall Thermal Transfer Value )  yang  didalam  SNI03- 6389-2000 bernilai lebih kecil atau sama dengan 45 watt/m2. OTTV erat kaitannya dengan selubung bangunan yang digunakan. Kasus yang diambil dalam penelitian ini adalah pada perencanaan Podium dan  Rumah  Sakit  Siloam  yang  merupakan  bagian  dari  Proyek  Srondol  Mixed-Use      Development, selain      fasad  bangunan  yang  sebagian  besar  menggunakan  kaca,  jika  dilihat  pada  gambar perencanaan,  seluruh  ruangan  rumah  sakit  ini  juga  menggunakan  pendingin  AC.  Hal  tersebut  yang membuat  penulis  menulis  penelitian  dengan  judul  “Perhitungan Overall Thermal Transfer Value (OTTV) Pada Selubung Bangunan dengan Studi Kasus Podium dan Tower Rumah Sakit Siloam pada Proyek  Srondol  Mixed-Use  Development”  untuk  melihat  bagaimana  bangunan  tersebut  telah memenuhi standar OTTV guna menjaga tidak terjadinya pemborosan energi.

## Tinjauan Pustaka
1. Definisi     dan     teori     OTTV     pada bangunan gedung
OTTV  atau  harga  overall  thermal  transfer  value  suatu  permukaan  bangunan  adalah  suatu  metode perhitungan  yang dilakukan untuk menentukan secara teoritis besarnya beban panas  yang akan masuk melalui suatu  konstruksi  permukaan  bangunan  (dinding  dan  atap)  pada  bangunan  yang  menggunakan  peralatan pendingin (AC). (Heryanto, 2004)
Perhitungan  OTTV  oleh  sementara  ahli    bangunan    dan    pemerintah  beberapa    negara    di ASEAN (Singapore, Malaysia, Thailand) dianggap cukup baik untuk mengontrol dan     memprediksi besarnya     beban panas   yang   akan   terjadi.   Sebagai contoh OTTV untuk bangunan hemat energi bagi  beberapa  negara  tersebut  diatas  pernah  disepakati  bersama  sebesar  45  W/m2  bangunan,  namun pada    tahun    2001,    diturunkan    lagi menjadi     30     -     35     W/m2     karena perkembangan teknologi bahan bangunan  seperti  bahan  dinding dan kaca pada bangunan bukaan (fenestration)  dan pemakaian  teritisan{shading   device)   secara   baik   dan benar. (Heryanto, 2004)
Untuk  menghitung  nilai OTTV dinding  luar  bangunan,  dipergunakan  rumus  sebagai berikut (Setyowati, 2015):
Gambar 1. Perpindahan panas ke dalam bangunan
Sumber : Buku Fisika Bangunan 2 Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Edisi 2 Thermal & Acoustic (Setyowati, 2015)
OTTV      :    Harga perpindahan termal menyeluruh pada dinding luar yang memiliki arah atau orientasi tertentu (W/m2) α               :    Absorbtansi radiasi matahari UW          :    Transmitansi termal dinding tak tembus cahaya (W/m2.K) WWR      :    Perbandingan luas jendela dengan luas seluruh dinding luar pada orientasi yang ditentukan
TDEK      :    Beda temperatur ekuivalen (K) SF            :    Faktor Radiasi Matahari
(W/m2)
SC            :    Koefisien peneduh dari sistem fenestrasi UF            :    Transmitansi termal fenestrasi (W/m2.K) ΔT            :    Beda temperatur perencanaan antara bagian luar dan bagian dalam (diambil 5K)
Untuk    menghitung    OTTV    seluruh dinding luar,
Yang  perlu  diperhatikan  dalam  penghitungan  ini  adalah  pada  nilai  SC  atau  Shading Coefficient. SC (Shading Coefficient).
SC  (Shading  Coefficient)  merupakan  angka  perbandingan  antara  perolehan  kalor  melalui fenestrasi,    dengan    atau    tanpa peneduh, dengan perolehan kalor melalui kaca biasa/bening setebal 3 mm  tanpa  peneduh  yang  ditempatkan  pada  fenestrasi  yang  sama.  Elemen  bangunan  yang menyelubungi bangunan gedung, yaitu dinding dan atap tembus atau yang tidak tembus cahaya dimana sebagian  besar  energi  termal  berpindah  melalui  elemen  tersebut.  Koefisien  peneduh  tiap  sistem fenestrasi  dapat  diperoleh  dengan  cara  mengalikan  besaran  SC  kaca  dengan  SC  efektif  dari kelengkapan peneduh luar, sehingga persamaannya menjadi:
Untuk menentukan SC efektif diperlukan klasifikasi jenis kaca berdasarkan nilai OPF dan SPF.
Gambar 2 . Ilustrasi penghitungan nilai SPF dan

## OPF
Sumber : Buku Fisika Bangunan 2 Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Edisi 2 Thermal & Acoustic (Setyowati, 2015)
2.   Langkah-langkah menghitung OTTV
A.  Menentukan Tipe Dinding (W) dan variabelnya (Uw, TDek, dan  )
B.  Menentukan Luas masing-masing Tipe Dinding (W), Luas Fenestrasi (F) dan WWR C.  Menentukan SC Kaca, U kaca, dan SC efektif
D.  Menghitung OTTV masing-masing orientasi
E.   Menghitung OTTV keseluruhan

## Metode Penelitian
1.   Pendekatan Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  Penulis  mencoba  melakukan  analisa  kasus  dengan    pendekatan penelitian  kuantitatif  untuk  menghitung  nilai  OTTV  pada  bangunan  Podium  dan  Rumah  Sakit Siloam.  Pendekatan  kuantitatif  dipilih  karena  proses  penelitian  yang  menggunakan  cakupan  data berupa angka-angka dan statistik.
2.   Ruang Lingkup Penelitian Dalam penelitian ini, Penulis akan mengulas mengenai hal-hal berikut:
‐ Definisi   dan   teori   OTTV   pada bangunan gedung
‐ Standar  dan  regulasi  yang  tertera pada SNI 03-6389-2000
‐ Deskripsi        umum        rancangan Srondol Mixed Use Development
‐ Ulasan perhitungan nilai OTTV.
‐ Analisa dan kesimpulan
‐ Rekomendasi / Saran sesuai dengan kesimpulan
Data Eksisting
Gambar 3. Perspektif Srondol Mixe Use Developmentd Sumber: Project Biweekly Report, 2015
Gambar 4 . Massa bangunan dan zoning ruang Sumber: Project Biweekly Report, 2015

## Analisis Permasalahan
1. Penentuan    Tipe    Dinding    (W)    dan penghitungan  variabel  Uw,  TDek,  dan  1. ACP White Light Grey Color- Rongga Udara-Dinding Bata- Plesteran (W1)
2.  ACP Grey Color-Rongga Udara- Dinding Bata-Plesteran (W2)
3. ACP  Dark  Grey  Color-Rongga Udara-Dinding   Bata-Plesteran (W3) 4. Marmer   Lokal   Creme   Color- Plesteran-Dinding Bata-Plesteran (W4) 5.  ACP Dark Brown Color-Rongga Udara-Dinding   Bata-Plesteran (W5) 6. GRC Paint Finish Grey Color- Rongga      Udara-Dinding      Bata- Plesteran (W6) Judul proyek :    Srondol    Mixed    Use Development Lokasi proyek :  Kelurahan  Sumur  Boto, Semarang, Jawa Tengah Pemilik proyek : PT Sun Property Abadi Alamat proyek : Jl. Dr. Setiabudi No. 102, Jenis bangunan Semarang, Jawa Tengah :  Mixed  Use  (mal,  rumah sakit, sekolah, hotel)
WAL L MATERIAL Uw TDEK α W1 ACP White Light Grey 2,087299 10 0,21 W2 ACP Grey Color 2,087299 10 0,5 W3 ACP Dark Grey Color 2,087299 10 0,515 W4 Marmer Lokal Creme 2,843347 10 0,855 W5 ACP Dark Brown Color  2,087299 10 0,515 W6 GRC Paint Finish Grey 2,087355 10 0,89
Gambar 5. Tipe Dinding Proyek Srondol Mixed-Use Development Sumber: Hasil Pengamatan
Kalkulasi dari Transmitansi Termal Dinding  (Uw),  nilai  Absorbtansi Radiasi Matahari (  ), dan Beda Temperatur  Ekuivalen  (TDEK) masing-masing tipe dinding yang terdapat pada bangunan Podium dan Rumah Sakit Siloam dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 1. Kalkulasi Tipe Dinding(W), Uw, TDEK, dan  pada bangunan Podium dan Rumah Sakit Siloam

## Sumber : Hasil Analisis
2. Penentuan luas masing-masing Tipe Dinding (W), Luas Fenestrasi (F)  dan WWR. Hasil  dari  perhitungan  luas  Tipe  Dindig,  Luas  Fenestrasi,  dan  esar  nilai  WWR  pada  masing-masing orientasi dapat dilihat pada table berikut ini :
KODE UTARA SELATAN BARAT TIMUR W1 497,4013 427,6231 184,2287 150,5075 W2 309,6489 124,7459 102,5596 298,9727 W3 95,67824 238,5847 110,8115 - W4 - - - - W5 - 6,022538 - - W6 - 42,15924 - - JUMLAH 902,7284 839,1354 397,5997 449,4802 F1 1048,041 87,87469 178,1964 111,7278 F2 181,1665 862,1865 229,3375 160,7551 F3 - 47,45903 253,283 F4 - 98,55139 - JUMLAH 1229,207 1096,072 660,8169 272,483 LUAS TOTAL 2131,936 1935,207 1058,417 721,9632 WWR 0,576569 0,566385 0,624345 0,377419 1-WWR 0,423431 0,433615 0,375655 0,622581

## A.
Rumah Sakit
Tabel 2 . Kalkulasi Luas Tipe Dinding (W), Fenestrasi (F) dan nilai WWR masing-masing orientasi pada bangunan Rumah Sakit Siloam
Sumber : Hasil Analisis
B. Podium
Tabel  3 .  Kalkulasi  Luas  Tipe  Dinding  (W),  Fenestrasi  (F)  dan  nilai  WWR  masing-masing  orientasi  pada bangunan Podium
KODE UTARA SELATAN BARAT TIMUR W1 1834,564 3024,866 1416,054 3009,37 W2 - 1011,45 25,89651 684,75 W3 1991,511 1822,28 2200,645 2763,807 W4 78,69728 - - - W5 26,86877 84,95924 168,9626 89,56545 W6 107,4751 321,7679 675,8505 358,2618 JUMLAH 4039,116 6265,323 4487,408 6905,754 F1 15,5393 132,5112 788,1643 22,55161 F2 49,20833 41,85123 249,7336 71,41298 F3 15,53935 141,7542 18,02371 22,52161 F4 36,25847 92,70273 10,93614 52,22522 F5 51,79782 143,7067 34,54206 74,66748 F6 10,3589 15,62625 10,9247 8,070277 F7 24,1847 41,23348 201,016 9,527752 F8 34,6009 35,59053 140,5353 - F9 99,96123 17,79527 - - F10 44,49389 24,16505 - - F11 63,76374 80,56867 - - F12 15,07717 50,32091 - - F13 491,9938 169,33 - -
F14 804,9719 135,6821 - - JUMLAH 1757,749 1122,838 1453,876 260,9769 LUAS TOTA L 5796,865 7388,161 5941,283 7166,731 WWR 0,303224 0,151978 0,244707 0,036415 1-WWR 0,696776 0,848022 0,755293 0,963585

## Sumber : Hasil Analisis
3.   Penentuan  SC  Kaca,  U  kaca,  dan  SC efektif
Penentuan SC kaca dan U kaca diperoleh dari software aplikasi Window 7.4 yang merupakan software dari LBNL (Lawrence Berkeley National Laboratory).
Berdasarkan gambar kerja dari proyek Srondol Mixed-Use Development , rencana penggunaan material kaca yang akan digunakan yaitu :
1.   Clear   Laminated   12   mm   (ID   : 3080);  SC kaca = 0,864;  U kaca  = 4,997
2.   Panasap Green 12 mm (ID : 1235), SC kaca = 0,52; U kaca = 5,069
Sedangkan penentuan SC efektif dari masing-masing tipe fenestrasi dilakukan   dengan   cara menghitung nilai     OPF     dan     atau     SPF     yang selanjutnya dari nilai OPF dan SPF tersebut disesuaikan  nilainya  dengan  tabel  Vertical  Projection  Shading  Coefficient  (untuk  SPF)  dan  tabel Horizontal Projection Shading Coefficient(OPF). Setelah disesuaikan, jika pada tipe fenestrasi hanya terdapat salah  satu  dari  nilai  OPF  dan  SPF, maka nilai tersebut sudah menjadi SC efektif. Namun apabila pada tipe fenestrasi     terdapat     nilai     keduanya (OPF dan SPF), maka untuk menentukan SC   efektifnya   diambil nilai yang terkecil.
Berikut ini adalah hasil dari penghitungan nilai OPF dan SPF yang telah disesuaikan dengan tabel  Vertical  maupun  Horizontal  Projection  Shading  Coefficient  dan  penetuan  SC  efektif  untuk masing-masing tipe fenestrasi pada setiap orientasi :

## A. Rumah Sakit
Tabel 4. Kalkulasi Nilai OPF, SPF, dan SCEF masing-masing tipe fenestrasi pada setiap orientasi pada Bangunan Rumah Sakit Siloam
TYPE KACA UTARA (SPF=130) SELATAN (SPF= 97) BARAT (SPF=243) TIMUR (SPF=112) SCEF- 1 (OPF) SCEF- 2 (SPF) SCEF SCEF- 1 (OPF) SCEF- 2 (SPF) SCEF SCEF- 1 (OPF) SCEF- 2 (SPF) SCEF SCEF- 1 (OPF) SCEF- 2 (SPF) SCEF F1 0,905 1 0,905 1 1 1 0,856 1 0,856 1 1 1 F2 1 1 1 0,823 1 0,823 1 1 1 0,856 1 0,856 F3 - - - 1 1 1 1 1 1 - - - F4 - - - 0,856 1 0,856 - - - - - -

## B.
Podium
Tabel 5. Kalkulasi Nilai OPF, SPF, dan SCEF masing-masing tipe fenestrasi pada setiap orientasi pada
Bangunan Podium TYP E KAC UTARA (SPF=130) SELATAN (SPF= BARAT (SPF=243) TIMUR (SPF=112) SCEF - 1 SCEF - 2 SCEF SCEF - 1 SCEF - 2 SCEF SCEF - 1 SCEF - 2 SCEF SCEF - 1 SCEF - 2 SCEF F1 0,621 1 0,621 1 1 1 1 1 1 0,453 1 0,453 F2 0,861 1 0,861 0,89 1 0,89 0,62 1 0,62 0,79 1 0,79 F3 0,621 1 0,621  0,856 1 0,856 0,453 1 0,453  0,453 1 0,453 F4 0,82 1 S 0,926 1 0,926 0,79 1 0,79 0,729 1 0,729 F5 0,861 1 0,861 1 1 1 0,453 1 0,453  0,621 1 0,621 F6 0,621 1 0,621 0,89 1 0,89 0,962 1 0,962 - - - F7 0,82 1 0,82 0,79 1 0,79 1 1 1 - - -
ORIENTASI BANGUNAN LUAS OTTV Utara 2131,936 25,44002 Selatan 1935,207 38,15897 Barat 1058,417 25,4293 Timur 721,9632 18,79223
ORIENTASI BANGUNAN LUAS OTTV OTTV X A OTTV Utara 2131,936 25,44002 54236,5 Selatan 1935,207 38,15897 73845,5 Barat 1058,417 25,4293 26914,8 Timur 721,9632 18,79223 13567,3 JUMLAH 5847,522 168564,1 28,82658
F8 0,861 1 0,861 0,89 1 0,89 0,759 1 0,759 - - - F9 1 1 1 0,89 1 0,89 - - - - - - F10 0,975 1 0,975  0,453 1 0,453 - - - - - - F11 1 1 1 0,79 1 0,79 - - - - - - F12 0,621 1 0,621  0,595 1 0,595 - - - - - - F13 1 1 1 - - - - - - - - F14 1 1 1 - - - - - - - - Sumber : Hasil Analisis 4. Penghitungan   OTTV   masing-masing orientasi

## A. Rumah Sakit
Tabel 6. Nilai OTTV masing-masing orientasi pada bangunan Rumah Sakit

## Sumber : Hasil Analisis
Berdasarkan  tabel  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  nilai  OTTV  terbesar  dari  setiap  orientasi Bangunan Rumah Sakit Siloam adalah pada Orientasi Selatan yaitu sebesar 38,15897 W.

## B.  Podium
Tabel 7. Nilai OTTV masing-masing orientasi pada bangunan Podium

## Sumber : Hasil Analisis
Berdasarkan  tabel  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  nilai  OTTV  terbesar  dari  setiap  orientasi Bangunan Podium adalah pada     Orientasi     Utara     yaitu     sebesar 63,17895 W.

## 5. Penghitungan OTTV keseluruhan

## A. Rumah Sakit
Tabel 8 . Penghitungan Total OTTV pada BangunanRumah Sakit
Sumber : Hasil Analisis ORIENTASI BANGUNAN LUAS OTTV Utara 5796,865 63,17895 Selatan 7388,161 54,20246 Barat 5941,283 53,77902 Timur 7166,731 53,82035
ORIENTASI BANGUNAN LUAS OTTV OTTV X A OTTV Utara 5796,865 63,17895 366239,9 Selatan 7388,161 54,20246 400456,5 Barat 5941,283 53,77902 319516,4 Timur 7166,731 53,82035 385716 JUMLAH 26293,04 1471929 55,98169
Besar  Nilai  OTTV  untuk  Bangunan Rumah Sakit Siloam pada Proyek Srondol Mixed-Use Development  adalah  28,82658 W/m2.
B. Podium
Tabel 9. Penghitungan Total OTTV pada Bangunan Podium

## Sumber : Hasil Analisis
Besar  Nilai  OTTV  untuk  Bangunan  Mall  sebagai  Podium  pada  Proyek  Srondol  Mixed-Use Development  adalah  55,98169 W/m2.

## Simpulan dan Saran
1.   Simpulan
Berdasarkan   analisa   yang   dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
‐ Berdasarkan    hasil    perhitungan      yang  dianalisis,  Besar  Nilai  OTTV  untuk  Bangunan  Rumah Sakit  Siloam  pada  Proyek  Srondol  Mixed-Use  Development  adalah  28,82658  W/m2  dan    Besar Nilai    OTTV    untuk  Bangunan  Mall  sebagai  Podium  pada  Proyek  Srondol  Mixed-Use Development adalah 55,98169 W/m2.
‐ Bangunan          Rumah          Sakit          Siloam  sebagai  Tower  pada  proyek  Srondol  Mixed-Use Development  sudah  memenuhi  kriteria  bangunan  hemat  energi  karena  kriteria  bangunan  hemat energi untuk Tower yaitu mempunyai nilai  OTTV  yang  tidak   melebihi  35W/m2.
‐ Bangunan  Mall  sebagai  Podium  pada  proyek  Srondol  Mixed-Use  Development  sudah memenuhi  kriteria  bangunan  hemat  energi  karena  kriteria  bangunan  hemat  energi  untuk  Podium yaitu mempunyai nilai OTTV yang tidak melebihi 80 W/m2.
2.   Saran Perencanaan fasad pada Bangunan sebaiknya  lebih  diperhatikan khususnya pada penghawaan alami,  karena  walaupun  nilai  OTTV  sudah  memenuhi  syarat,  namun  penghawaan  alami  pada Bangunan khususnya Rumah Sakit belum diterapkan

## Daftar Pustaka
(1995). Overall Thermal Transfer Value in Building. Building Authority Hongkong.
Dimas, T. A., Fitria, D., & D., T. J. (t.thn.).
Perbandingan  Perhitungan  OTTV  dan  ETTV  Gedung  Komersial  -  Kantor. Sustainability Division, PT ASDI Swasatya .Heryanto,  Sani  .  (2004).  ARSITEKTUR  BANGUNAN HEMAT ENERGI. Jurnal Ilmiah Arsitektur UPH, Vol. 1, No. 1, .
Konservasi energi selubung bangunan pada bangunan gedung, SNI 03-6389-2000. Konservasi energi selubung bangunan pada bangunan gedung, SNI 03-6389-2011.
Pribadi, S. B., & Indarto, E. (2013).
Ketepatan  Orientasi  Gedung  ICT  Undip  Berdasarkan  Standar  Konservasi  Energi  Selubung Bangunan. MODUL Vol. 13 No. 1 .
Satwiko, P. (2004). Fisika Bangunan 2 Edisi 1. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Setyowati, E. (2015). Fisika Bangunan 2 Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Edisi 2 Thermal & Acoustic. Semarang: CV TIGA MEDIA PRATAMA.
Tamiami, H., & Bastanta, R. (t.thn.).
KAJIAN  OTTV  (Overall  Thermal  Transfer  Value)  SELUBUNG  BANGUNAN  STUDI KASUS ASRAMA PUTRI USU.