strak — Air  sumur  merupakan  air  tanah  yang  sering  kali digunakan  masyarakat  untuk  aktivitas  sehari-hari.  Air  sumur dengan kadar organik dan deterjen tinggi tidak layak dikonsumsi masyarakat  karena  dapat  menyebabkan  berbagai  macam penyakit.  Selain  itu,  adanya  zat  organik  dan  deterjen mempengaruhi  warna  dan  bau  air  sumur  sehingga  tidak  layak konsumsi. Slow  sand  filter merupakan  unit  pengolahan  yang mampu  meremoval  zat  organik  pada  air.  S low  sand  filter dan rapid sand  filter tidak  menggunakan  bahan  kimia  dalam  proses pengolahan sehingga lebih ekonomis dan efektif. Sedangkan ozon, efektif  digunakan  untuk  meremoval  zat  organik  yang  ada  dalam air  dengan  mengubah  rantai  zat  organik  menjadi  lebih sederhana.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui keefektifan penggunaan slow sand filter , ozon generator dan rapid sand  filter dalam  menyisihkan  beban  deterjen  dan  zat  organik pada  air  sumur.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  efisiensi removal  pada  unit slow  sand  filter untuk  beban  organik  dan deterjen  sebesar  57,6%  dan  60,5  %,  pada  unit  ozonasi  sebesar 47,4% dan 17,5%, dan pada unit rapid sand filter sebesar 50,0% dan 50,9 %.
Kata  Kunci — Slow  Sand  filter ,  Ozon, Rapid  Sand  Filter, zat organik, deterjen, air sumur

## I. PENDAHULUAN
KHIR-AKHIR  ini  salah  satu  masalah  lingkungan  yang lebih  banyak  dipelajari  adalah  pemulihan  air  yang terkontaminasi  zat  organik  beracun  secara  efisien  dan ekonomis  [1].    Zat  organik  dalam  air  baku  dapat  diremoval menggunakan  koagulasi/flokulasi  [2],  namun  dalam  beberapa kasus  zat  organik  sangat  sulit  diremoval  menggunakan  teknik fisikokimia  standar.  Sedangkan,  zat  organik  merupakan material yang membawa banyak masalah dalam pengolahan air minum [3]. Zat organik alami merupakan campuran dari bahan organik  (zat  humat,  asam  amino,  asam hidro-philic , karbohidrat, asam amino, asam karboksilat, dll) yang terdapat dalam perairan [4]. Adanya zat organik dalam air minum akan menimbulkan  masalah  akibat  pembentukan  trihalometan (THM)  dan  senyawa  terhalogenasi  lain  selama  proses desinfeksi dengan klorin [5].
Adanya  zat  organik  dan  deterjen  yang  belum  mencukupi baku  mutu  menyebabkan  air  sumur  perlu  dilakukan pengolahan  sebelum  dikonsumsi  masyarakat.  Kandungan  zat
organik  dan  deterjen  yang  tinggi  sangat  berbahaya  mengingat zat  organik  dan  deterjen  merupakan  bahan  kimia.  Untuk melakukan  pengolahan,  perlu  dilakukan  penyaringan  terlebih dahulu  menggunakan slow  sand  filter untuk  menurunkan  zat organik  kemudian  dilakukan  ozonasi  dan  difilter  lagi menggunakan sand  filter .  Ozonasi  dalam  penelitian  ini digunakan  sebagai  desinfeksi,  diharapkan  bakteri  yang  masih lolos  setelah  dari  unit slow  sand  filter dapat  mati  dan  dapat difilter  lagi  menggunakan slow  sand  filter untuk  menyaring mikroorganisme  yang  telah  mati  tersebut.  Selain  itu,  proses ozonasi dapat mengoksidasi zat organik dengan cepat menjadi molekul yang lebih sederhana.
Ozonasi  merupakan  sebuah  metode  yang  lebih  menarik sebagai  disenfeksi  dibandingkan  dengan  khlor,  selain  itu  hal ini memenuhi peraturan USEPA ( United States Environmental Protection  Agency ).  Ozon  dan  produk  reaktif  utamanya, terutama radikal bebas hidroksil (OH - ) merupakan pengoksidasi kuat yang dapat melakukan oksidasi yang cukup besar.  Namun,  ozonasi berpotensi menimbulkan pembentukan potensi  berbahaya  oleh  produk,  hal  ini  dapat  diatasi  dengan menghilangkan  desinfeksi  oleh  produk  itu  sendiri  atau menggunakan  cara  lain  berupa  penghambatan  pembentukan melalui  penghilangan  cikal  bakal  produk  dan  teknik pengomptimalan proses [6].
Proses  pengolahan  pada  penelitian  ini  yaitu  air  sumur ditampung  dalam  bak  yang  berfungsi  sebagai  tandon, kemudian  dipompa  ke  tandon  atas  yang  cukup  untuk menampung  air  25  liter.  Tandon  atas  ini  berfungsi  untuk menstabilkan  kecepatan  aliran  dan  diberi  pipa  dan  stop  kran untuk  mengalirkan  air  ke  dalam slow sand filter dengan debit yang  disesuaikan.  Reaktor slow  sand filter ini memiliki aliran downflow yang mengalir ke dalam reaktor ozon. Setelah proses ozonasi,  air  akan  dialirkan  ke  dalam rapid  sand  filter untuk disaring.

## II. A LAT DAN BAHAN

## A. Reaktor
Reaktor  yang  digunakan  ada  3  macam,  yaitu  slow  sand filter,  rapid  sand  filter  dan  rapid  sand  filter.  Slow  sand  filter

## Penggunaan Unit
Slow Sand Filter, Ozon Generator dan Rapid Sand Filter Skala Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Kualitas Air Sumur Dangkal Menjadi Air Layak Minum (Parameter Zat Organik dan Deterjen)
Anindya Prawita Sari dan Wahyono Hadi
Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia
e-mail : wahyono@enviro.its.ac.id
A
dan rapid sand filter menggunakan paralon, sedangkan reaktor ozon menggunakan reaktor kaca.
Reaktor slow sand filter menggunakan pipa paralon dengan diameter  25,4  cm,  sedangkan  reaktor  rapid  sand  filter menggunakan pipa paralon dengan diameter 12,7 cm. Reaktor ini  kemudian  diisi  media  pasir  dan  media  penyangga  kerikil yang  telah  diayak.  Diameter  media  pasir  untuk  reaktor  slow sand  filter    yaitu  0,15-0,30  mm  dengan  menggunakan  ayakan nomor  100  dan  40,  sedangkan  untuk  reaktor  rapid  sand  filter menggunakan diameter media pasir 0,35-0,5 mm menggunakan  ayakan  nomor  45  dan  35.  Kerikil  yang digunakan sebagai media penyangga juga dilakukan pengayaan dengan  menggunakan  ayakan  nomor  10  dan  6  yang  setara dengan 2,00 mm dan 3,35 mm.
Media yang digunakan untuk slow sand filter diaklimatisasi terlebih  dahulu  dengan  cara  merendam  media  pasir menggunakan air baku selama 2 minggu. Hal ini dimaksudkan untuk  menumbuhkan  mikroorganisme  yang  akan  membantu proses  biofiltrasi.  Untuk  media  rapid  sand  filter  tidak  perlu dilakuka  aklimatisasi.
Reaktor  ozon  menggunakan  kaca  dengan  dimensi 20x20x35 cm dengan dua lubang outlet dan satu lubang inlet. Reaktor  ini  tertutup  dengan  maksud  untuk  mengurangi terlepasnya  gas  hasil  ozonasi  di  dalam  reaktor.  Lubang  outlet pertama  setinggi  15  cm  dari  alas  reaktor,  sedangkan  lubang outlet ke dua setinggi 25 cm dari alas reaktor.

## B. Ozone Generator
Ozon  generator  merupakan  alat  yang  dapat  memproduksi ozon  menggunakan  lucutan  listrik  yang  dapat  memecah molekul O 2 menjadi O dan membentuknya kembali menjadi O 3 atau ozon. Ozon generator yang digunakan pada penelitian ini yaitu  ozon  generator  HANACO  dengan  dosis  ozon  yang diproduksi sebesar 400 mg/jam.

## C. Air Baku
Air  baku  yang  digunakan  yaitu  air  sumur  dangkal  yang berlokasi  di  Brebek,  Sidoarjo.  Kualitas  air  baku  yaitu  dengan zat organik dan deterjen sebesar 15,65 mg/l dan 0,32 mg/l. Air baku  belum  memenuhi  baku  mutu  bila  dibandingkan  dengan PERMENKES  No.492/MENKES/PER/IV/2010  dengan  zat organik  dan  deterjen  maksimum  yang  diperbolehkan  yaitu sebesar  10  mg/l  dan  0,05  mg/l.  Kondisi  air  baku  yang digunakan  berjarak  4  meter  dari  septictank  dan  6  meter  dari sungai  Butung  sehingga  semakin  besar  peluang  untuk  terjadi kontaminasi.

## D. Analisis Parameter
Untuk  analisis  parameter  zat  organik  dan  deterjen,  pada penelitian  ini  menggunakan  analisis  permanganat  (PV)  dan MBAS.

## III. METODE PENELITIAN

## A. Media Filtrasi
Media yang digunakan untuk proses filtrasi slow sand filter
dan rapid  sand  filter yaitu  pasir  hitam  atau  pasir  lumajang. Diameter  pasir  yang  digunakan  untuk  unit slow  sand  filter yaitu  0,13-0,30  mm  sedangkan  untuk  diameter  pasir rapid sand filter yaitu 0,35-0,5 mm. Diameter pasir yang digunakan mempengaruhi  rate  filtration  pada  unit  yang  digunakan, sehingga  perlu  dilakukan  pengayakan  sebelum  menggunakan media  pasir.  Pengayakan  ini  dilakukan  dengan  menggunakan nomor  ayakan  yang  sesuai.  Selain  itu,  kerikil  yang  digunakan untuk  penyangga  media  filtrasi  perlu  diayak  guna  untuk menyesuaikan  diameter  pasir  yang  digunakan  sehingga  pasir dapat  tertahan  dan  tidak  terbawa  air  saat  proses  filtrasi. Diameter  kerikil  yang  digunakan untuk media penyangga unit slow sand filter dan rapid sand filter yaitu 2,00-3,35 mm.

## B. Penelitian Pendahuluan
Penelitian pendahuluan yang dilakukan yaitu analisis kadar organik pada air sumur, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui  karakteristik  air  baku  sehingga  perlakuan pengolahan  dapat  disesuaikan  dengan karakteristik dengan air baku.  Air  yang  digunakan  sebagai  air  baku  adalah  air  sumur dengan  kadar  organik  tinggi  di  Brebek,  Sidoarjo.  Penelitian meliputi pemeriksaan kadar deterjen dan zat organik dalam air sumurs. Kadar deterjen dianalisa dengan menggunakan MBAS dan  kadar  organik  dengan  analisa  permanganat  (MnO 4 ). Penelitian  pendahuluan  terhadap  air  baku  dengan  melakukan ozonisasi 10 liter air selama 15 menit dan 25 menit.
Hasil  penelitian  pendahuluan  yang  telah  dilakukan  yaitu untuk  zat  organik  dan  deterjen  pada  air  baku  sebesar  15,65 mg/l  dan  0,32  mg/l.  Menurut  baku  mutu  PERMENKES No.492/MENKES/PER/IV/2010,  maksimal  zat  organik  dan deterjen pada air minum yang diperbolehkan yaitu 10 mg/l dan 0,05  mg/l.    Hasil  penelitian  ini  sebagai  bukti  bahwa  air  baku yang  digunakan  mengandung  zat  organik  dan  deterjen  yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan baku mutu air minum.
Alat  yang  digunakan  untuk  proses  ozonasi  yaitu  ozone generator  HANACO.  Alat  ini  kemudian  diteliti  dosis  ozon yang dapat diproduksi dalam satu menit. Analisa dosis ozon ini menggunakan  metode  iodometri  menggunakan  larutan  KI. Larutan  KI  2%  akan  diinjeksi  dengan  ozon  yang  dihasilkan oleh ozone generator kemudian larutan KI teroksidasi menjadi berwarna kuning. Setelah itu ditambahkan dengan asam sulfat dan dittitrasi dengan sodium thiosulfat. Setelah dianalisa, dosis ozon  yang  dihasilkan  oleh  ozon  generator  selama  satu  menit yaitu  sebesar  0,702  mg/menit.  Dosis  ozon  ini  tidak  sesuai dengan    dosis  yang  tertera  pada  alat  yaitu  400  mg/jam sedangkan setelah dianalisa dosis ozon yang diproduksi hanya 42,11 mg/jam.

## C. Dosis Ozon
Alat  yang  digunakan  untuk  proses  ozonasi  yaitu  ozone generator  HANACO.  Alat  ini  kemudian  diteliti  dosis  ozon yang dapat diproduksi dalam satu menit. Analisa dosis ozon ini menggunakan  metode  iodometri  menggunakan  larutan  KI. Larutan  KI  2%  akan  diinjeksi  dengan  ozon  yang  dihasilkan oleh ozone generator kemudian larutan KI teroksidasi menjadi berwarna kuning. Setelah itu ditambahkan dengan asam sulfat dan dittitrasi dengan sodium thiosulfat. Setelah dianalisa, dosis
ozon  yang  dihasilkan  oleh  ozon  generator  selama  satu  menit yaitu  sebesar  0,702  mg/menit.  Dosis  ozon  ini  tidak  sesuai dengan    dosis  yang  tertera  pada  alat  yaitu  400  mg/jam sedangkan setelah dianalisa dosis ozon yang diproduksi hanya 42,11 mg/jam.

## D. Proses Penelitian
Proses  penelitian  dilakukan  selama  10  hari  running  unit slow sand filter, ozon dan rapid sand filter. Lima hari pertama, penelitian  dilakukan  dengan  running  rate  filtration  pada  unit slow sand filter 0,5 m 3 /m 2 .jam, ozonisasi selama 15 menit dan 25  menit  dan  rate  filtration  rapid  sand  filter  1,2  m 3 /m 2 .jam. Sedangkan  untuk  lima  hari  berikutnya  dengan rate  filtration pada  unit slow  sand  filter 0,3  m 3 /m 2 .jam,  ozonasi  selama  25 menit  dan  40  menit  dan rate  filtration rapid  sand  filter 2 m 3 /m 2 .jam.
Sampel  yang  diambil  sebanyak  9  sampel  untuk  satu  kali running.  Tiga  sampel  pertama  sebagai  kontrol  yaitu  tidak menggunakan proses ozonasi, pengambilan sampel kedua pada saat 15 menit ozonasi pada rate filtration unit slow sand filter 5 m 3 /m 2 .jam  dan  rapid  sand  filter  1,2  m 3 /m 2 .jam,  dan  untuk sampel  ke  tiga  sama  dengan  sampel  ke  dua  dengan  proses ozonasi  25  menit.  Pengambilan  sampel  untuk  rate  filtration unit slow sand filter 0,3 m 3 /m 2 .jam sama dengan pengambilan sampel  pada  rate  filtration  0,5  m 3 /m 2 .jam,  perbedaan  hanya pada lama ozonasi yaitu 25 menit dan 40 menit. Set up reaktor dapat dilihat pada Gambar. 1.
Gambar. 1. Set Up Reaktor

## IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN
Hasil  analisa  dibahas  dalam  bentuk  beban,  hal  ini dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman dikarenakan  air baku  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berbeda  setiap harinya.  Hasil  penelitian  dianalisa  dengan  parameter  zat organik dan deterjen sebagai berikut :
A. Hasil Analisa Zat Organik Variasi Rate filtration 0,3 m 3 /m 2 .jam
Kemampuan slow sand filter dalam meremoval zat organik berbeda  setiap  harinya.  Namun,  dari  data  yang  telah didapatkan  dapat  diketahui  bahwa  semakin  lama  digunakan,
efisiensi  removal slow  sand  filter cenderung  semakin  besar. Naik  turunnya  efisiensi  removal  pada  unit slow  sand  filter dipengaruhi  oleh  beban  air  baku  yang  masuk dalam unit slow sand filter .
Gambar. 2. Hubungan Beban dan Efisiensi Removal pada Unit Slow Sand Filter 0,3 m 3 /m 2 .jam
Pada  Gambar  2,  efisiensi  removal  terbaik pada grafik unit slow  sand  filter ini  yaitu  sebesar  60%  dengan  baban  300 mg/hari.
Untuk  ozonasi,  beban  zat  organik  yang  diturunkan  untuk waktu ozonasi 40 menit lebih baik dibandingkan dengan waktu ozonasi  25  menit.  Hal  ini  disebabkan  karena  semakin  lama waktu  ozonasi,  semakin  lama  waktu  kontak  ozon  dengan  zat organik  sehingga  semakin  banyak  senyawa  organik  yang dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana.
Gambar . 3. Hubungan Beban dan Efisiensi Removal pada Unit Ozon 0,3 m 3 /m 2 .jam
Pada  Gambar  2,  bentuk  pada  grafik  untuk  unit slow  sand filter yaitu  melengkung  ke  bawah  dengan  arah  yang  berbeda dari  grafik  unit slow  sand  filter hal  ini  menunjukkan  bahwa semakin  tinggi  efisiensi  removal  maka  beban  yang  diremoval semakin  kecil.  Efisiensi  removal  terbaik  pada  unit  ini  yaitu sebesar 110 mg/hari dengan efisiensi removal 13%.
Setelah  melewati rapid  sand  filter , beban organik terbesar yang  dapat  diturunkan  yaitu  sebesar  40,0%  dari  besar  beban organik  1,71  g/hari  menjadi  1,02  g/hari.  Hal  ini  disebabkan karena beban berada dalam batasan sedang, yaitu tidak terlalu tinggi  dan  tidak  terlalu  rendah  sehingga  efisiensi rapid  sand filter lebih optimal.
Gambar. 4. Hubungan Beban dan Efisiensi Removal pada Unit Rapid Sand Filter 0,3 m 3 /m 2 .jam
Pada  Gambar  3,  bentuk  grafik  untuk rapid  sand  filter ini mirip  dengan  garis  linier.  Arah  garis  ini  ke  kanan  atas  yang menunjukkan  bahwa  antara  beban  dan  efisiensi  removal berbanding lurus. Efisiensi removal terbaik yaitu sebesar 20% dengan beban 140 mg/hari.
B. Hasil Analisa Zat Organik Variasi Rate filtration 0,5 m 3 /m 2 .jam
Pada  unit slow  sand  filter ,  zat  organik  dalam  air  baku cenderung  menurun.  Efisiensi  removal  zat  organik  terbaik setelah  melalui  unit slow  sand  filter yaitu  sebesar  50,0% dengan  beban  zat  organik  5,69  g/hari  menjadi  2,84  g/hari. Gradik hasil penelitian dapat dilihat pada Gambar 5., Gambar 6., dan Gambar 7.
Pada  Gambar  5.,  terdapat  titik  klimaks  pada  grafik  ini. Titik klimaks ini menandakan efisiensi removal unit slow sand filter paling optimal. Dapat dilihat pada grafik, pada beban 10 g/hari, efisiensi removal yang dihasilkan yaitu sebesar 30,5%.
Gambar  5.  Hubungan  Beban  dan  Efisiensi  Removal  pada  Unit  Slow  Sand Filter 0,5 m 3 /m 2 .jam
Pada  Gambar  6.    grafik  pada  unit  ozon  mengalami penurunan dan mengalami keadaan efisiensi paling buruk. Hal ini  dapat  dilihat  dari  bentuk  grafik  yang  menurun  dengan lengkungan di bawah. Efisiensi removal terbaik  yaitu sebesar 29% dengan beban 2,5 g/hari.
Gambar  .  6.  Hubungan  Beban  dan  Efisiensi  Removal  pada  Unit  Ozon  0,5 m 3 /m 2 .jam
Pada  Gambar  7,  menandakan  efisiensi  removal  terkecil yang  dihasilkan  oleh  unit  ini.  namun,  untuk  efisiensi  removal terbaik yaitu sebesar 39% dengan besar beban 2 g/hari.
Gambar  7.  Hubungan  Beban  dan  Efisiensi  Removal  pada  Unit  Rapid  Sand Filter 0,5 m 3 /m 2 .jam
C. Hasil Analisa Deterjen Variasi Rate filtration 0,5 m 3 /m 2 .jam
Setelah  melalui  unit  slow  sand  filter,  efisiensi  removal terbaik  adalah  sebesar  55,6%  dengan  beban  130  mg/hari menjadi 57,78 mg/hari. Hal ini menandakan bahwa slow sand filter  dapat  bekerja  optimal  apabila  meremoval  deterjen dengan  beban  yang  cukup  tinggi  pada  rate  filtration  0,3 m 3 /m 2 .jam.
Pada  Gambar  8.,  menunjukkan  bahwa  hubungan  antara beban  dan  efisiensi  removal  menunjukkan  hubungan  yang sebanding.    Apabila  beban  naik,  maka  efisiensi  removal  juga akan  mengalami  kenaikan.  Pada  grafik  ini,efisiensi  removal terbaik yaitu 55% dengan beban 140 mg/ hari.
Pada  Gambar  9,  menunjukkan  bahwa  efisiensi  removal memiliki  prosentase  optimum  sebesar  10%  dengan  beban  52 mg/hari.  Namun  terdapat  lengkungan  ke  bawah  yang
menandakan  efisiensi  removal  menurun  dengan  beban  yang semakin besar.
Gambar.  8. Hubungan Beban dan Efisiensi Removal pada Unit Slow Sand Filter 0,3 m 3 /m 2 .jam
Gambar.  9. Hubungan Beban dan Efisiensi Removal pada Unit Ozon 0,3 m 3 /m 2 .jam
Pada Gambar 10, unit rapid sand filter mengalami efisiensi removal  optimum  sebesar  14,5%  dengan  beban  50  mg/hari. Hal  ini  ditunjukkan  dengan  adanya  titik  klimaks  dari lengkungan yang ada pada grafik.
Gambar. 10. Hubungan Beban dan Efisiensi Removal pada Unit Rapid Sand Filter 0,3 m 3 /m 2 .jam
D. Hasil  Analisa  Deterjen  Variasi  Rate  filtration  0,3 m 3 /m 2 .jam
Pada unit rapid sand filter , efisiensi removal terbaik dalam mevemoval deterjen yaitu sebesar 18,9 % dengan beban 41,11 mg/hari  menjadi  33,33  mg/hari.  Hal  ini  menandakan  bahwa unit rapid  sand  filter dapat  meremoval  deterjen  dengan  baik pada beban 41,11 mg/hari.
Gambar 11., menandakan bahwa efisiensi removal semanik meninggi dengan beban yang besar. Namun pada titik tertentu terdapat  penurunan  efisiensi  removal  dengan  beban  yang semakin besar. Hal ini dapat dilihat dari lengkung grafik yang melengkung  ke  bawah.  Efisiensi  removal  terbaik  pada  grafik unit slow  sand  filter ini  yaitu  sebesar  60%  dengan baban 300 mg/hari.
Gambar. 11. Hubungan Beban dan Efisiensi Removal pada Unit Slow Sand Filter 0,3 m 3 /m 2 .jam
Pada  Gambar  11.,  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi efisiensi  removal  maka  beban  yang  diremoval  semakin  kecil. Lengkung  ke  bawah  pada  grafik  ini  menunjukkan  bahwa dengan  beban  yang  besar,  efisiensi  removal  sangat  kecil. Efisiensi  removal  terbaik  pada  unit  ini  yaitu  sebesar  110 mg/hari dengan efisiensi removal 13%.
Gambar. 12. Hubungan Beban dan Efisiensi Removal pada Unit Ozon 0,3 m 3 /m 2 .jam
Pada  Gambar  12.,  arah  garis  ini  ke  kanan  atas  yang menunjukkan  bahwa  antara  beban  dan  efisiensi  removal berbanding  lurus.  Semakin  besar  beban  maka  semakin  besar
efisiensi  removal  yang  dihasilkan.  Efisiensi  removal  terbaik yaitu sebesar 20% dengan beban 140 mg/hari.
Gambar. 13. Hubungan Beban dan Efisiensi Removal pada Unit Rapid Sand Filter 0,3 m 3 /m 2 .jam

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1) Untuk  unit slow  sand  filter dalam  meremoval  zat  organik yaitu efisien pada beban 4,3 g/hari sebesar 43% dan untuk meremoval  deterjen  efisien  dengan  baban  300  mg/hari sebesar 60%.
2) Unit ozon dapat meremoval zat arganik secara efektif pada beban 2,5 g/hari dengan efisiensi removal 29% dan untuk deterjen dengan beban 110 mg/hari sebesar 13%.
3) Unit rapid  sand  filter ini  dapat  disimpulkan  dapat meremoval  beban  organik  secara  efektif  pada  beban  2 g/hari  sebesar  39%  dan  beban  deterjen  140  mg/hari dengan efisiensi removal 20%.
Dari penelitian di atas, didapatkan saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut :
1) Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  dengan  mengganti rapid sand filter dengan slow sand filter .
2) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dosis ozon yang efektif untuk menguraikan zat organik dan deterjen.
3) Perlu  dilakukan  penelitian  mengenai slow  sand  filter menggunakan diameter media pasir lebih kecil.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Chan,  Y.  J.,  Chong,  M.  F.,  Law,  C.  L.,  dan  Hassell,  D.G.  2009. A Review  On  Anaerobic-Aerobic Treatment Of Industrial And Municipal Wastewater. Chemical Engineering Journal, 155: 1-18.
[2] Sharp,  E.  L.,  Parsons,  S.  A.,  dan  Jefferson,  B.  2006. Seasonal Variations  In  Natural  Organic  Matter  And Its Impact On Coagulation In Water Treatment . Science of The Total Environment, 363 (1-3): 183- 194.
[3] Korth, A., Fiebriger, C., Bornmann, K., dan Schmidt, W. 2004. NOM
Increase In Drinking Water Reservoirs–Relevance For Drinking Water Production . Water Science Technology: Water Supply 4: 55-60.
[4] Croue, J. P., Debroux, J. F., Amy, G. L., Aaiken, G. R., Leenheer, J. A. 2000. Natural Organic Matter: Structural Characteristics And Reactive Properties. In: Singer PC, editor. Formation and control of desinfection by-products  in  drinking  water.  Denver:  American  water  work association. P. 65-117.
[5] Pontius,  F.  W.  1999. Regulations  Of  Desinfection  By-Products .  In: Singer  PC  editor. Formation and control of desinfection by-products in drinking water. Denver: American Water Work Association. P: 139-59.
[6] Marhaba.,  T.  F.  dan  Bengra ï ne.,  K.  2003. Review  of  Strategies  for Minimizing  Bromate  Formation  Resulting  from  Drinking  Water Ozonation . Clean Techn Environ Policy 5 (2003) 101-112.