## PEMELIHARAAN RELE PENGAMAN PADA TRANSFORMATOR

## Yudi Yantoro, Sabari
D3 Teknik Elektro Politeknik Harapan Bersama Jl Dewi Sartika No 71 Tegal Telp/Fax (0283) 352000

## ABSTRAK
Dilapangan  dijumpai  juga  kasus  Rele  Pengaman  Transformator-Rele  Pengaman Transformator  yang  bermasalah,  baik  dari  awal  perencanaan,  prosedur  pemeliharaan  bahkan pemeliharaan yang kurang baik sehingga kinerja Rele Pengaman Transformator sendiri tidak bisa optimal. Oleh karena itu perencanaan dan prosedur kinerja transformator distribusi pada jaringan  tegangan  menengah  harus  diperhatikan  dan  yang  lebih  penting  lagi,  sebelum transformator  dipakai  sebaiknya  diuji  terlebih  dahulu  supaya  dapat  memastikan  bahwa transformator yang akan digunakan betul-betul baik dan tepat nilai transformasinya. Tujuannya adalah mengetahui  cara pemeliharaan transformator distribusi yang baik dan benar untuk dipakai pada jaringan tegangan menengah 25 KV
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Setelah diadakan pemeliharaan Rele Pengaman, maka kondisi Rele Pengaman pada transformator harus lebih baik dari pada sebelum diadakan pemeliharaan.
. Kata Kunci : Transformator, rele pengaman

## A. PENDAHULUAN
Dengan semakin berkembangnya ilmu dan teknologi,  maka  masyarakat  sebagai pemakai  energi  listrik  saat  ini,  mulai berfikir  secara  kritis,  sehingga  suatu  saat dapat menuntut masalah   keandalan dalam penyediaan  tenaga  listrik  ini,  maka  hal  ini perlu diperhatikan.
Dalam  sistem  tenaga  listrik,  tentu tidak  terhindar  dari  suatu  masalah  mutu atau kualitas tegangan maupun kontinuitas pelayanan.  Hal  ini  terbukti  dengan  adanya keluhan  terhadap  gangguan  listrik  dari masyarakat  konsumen  listrik,  berupa tegangan  turun,  kedip  tegangan,  maupun sering terjadinya padam.
Hal tersebut  yang menjadi penyebab mutu  tegangan  dan  kontinuitas  pelayanan menurun.  Jatuh  tegangan  salah  satunya dipengaruhi oleh perubahan beban, panjang jaringan, maupun penampang
kawat/penghantar yang tidak sesuai dengan kapasitas  beban.  Sehingga  variasi  besar
tegangan  yang  diijinkan  tidak  tercapai dengan baik/sempurna.
Dilapangan  dijumpai  juga  kasus Rele Pengaman Transformator-Rele
Pengaman Transformator yang bermasalah, baik  dari  awal  perencanaan,  prosedur pemeliharaan  bahkan  pemeliharaan  yang kurang  baik  sehingga  kinerja  Rele Pengaman Transformator sendiri tidak bisa optimal.  Oleh  karena  itu  perencanaan  dan prosedur  kinerja  transformator  distribusi pada  jaringan  tegangan  menengah  harus diperhatikan  dan  yang  lebih  penting  lagi, sebelum  transformator  dipakai  sebaiknya diuji  terlebih  dahulu  supaya  dapat memastikan  bahwa  transformator  yang akan  digunakan  betul-betul  baik  dan  tepat nilai transformasinya.
B. Landasan Teori Transformator adalah suatu alat yang terdiri  dari  kumparan  dan  inti  dimana kumparan  sekunder  akan  menghasilkan tenaga listrik akibat terinduksi oleh medan magnet yang dihasilkan oleh inti transformator tersebut.
Besi  berlapis  sering  dijadikan sebagai  inti  sedangkan  kawat  tembaga email  sebagai  aliran  arus  yang  lazim disebut  kumparan.  Pada  transformator terdapat  dua  kumparan  yaitu  kumparan primer,  dan  kumparan  sekunder.  Rasio perubahan  tegangan  ditentukan  oleh  rasio jumlah lilitan pada masing-masing kumparan.  Tegangan  masuk  disebut tegangan  primer sedangkan  tegangan keluaran  disebut  tegangan  sekunder. Perbandingan  tegangan  primer  dibanding sekunder  sama  dengan  perbandingan kumparan  primer  dibanding  kumparan sekunder.  Kedua  kumparan  tergabung secara magnetik di dalam inti, tetapi kedua kumparan  tersebut  tidak  tergabung  secara elektrik.
Arus bolak – balik dapat
ditransformasikan  dengan  cara  tersebut  di atas,  karena  mempunyai  perubahan  fluks magnetik yang selalu berubah.
Pada arus searah transformasi secara diatas  tidak  bisa  karena  pada  arus  searah fluks  magnetiknya  tetap  dimana  fluks magnetik  tetap  tidak  akan  menghasilkan gaya gerak listrik. Cara
mentransformasikan  arus  searah  yaitu dengan  jalan  memotong-motong  arus searah  tersebut  agar  berfrekuensi  atau membuat  inverter.  Cara  tersebut  dalam penulisan  laporan  ini  tidka  dibahas  karena penulis  hanya  membahas  transformator atau  arus  bolak  –  balik.  Gambar  dibawah ini  adalah  gambar  transformator  secara umum  dimana  konstruksi  transformator tersebut  secara  umum  dibedakan  menjadi dua  bagian  yaitu  konstruksi  transformator tipe  inti,  dan  konstruksi  transformator  tipe cangkang.
Konstruksi inti yaitu tempat kedudukan  kawat-kawat  kumparan  berada di  sisi  luar  baik  kumparan  primer  maupun kumparan  sekundernya.  Sedangkan  pada tipe  cangkang,  tempat  kedudukan  kawat kumparan  berada  ditengah  sehingga  posisi kumparan dikeliling oleh kern.
Setiap transformasi selalu
mempunyai  jumlah  lilitan  tertentu  setiap voltnya.  Jumlah  lilitan  pervoltnya  sangat ditentukan  oleh  luas  inti  kern.  Sedangkan yang dimaksud dengan perbandingan
Transformator  mempunyai  sifat sebagai media pemindah panas dan bersifat pula  sebagai  isolasi  (  tegangan  tembus tinggi  )  sehingga  berfungsi  sebagai  media pendingin  dan  isolasi.  Untuk  itu  minyak Rele  Pengaman  Transformator  harus memenuhi persyaratan sbb:
a. Ketahanan  isolasi  harus  tinggi  ( >10kV/mm )
b. Berat  jenis  harus  kecil,  sehingga partikel- partikel di dalam minyak dapat mengendap dengan cepat.
c. Penyalur panas yang baik.
d. Titik  nyala  yang  tinggi,  tidak mudah menguap yg dapat membahayakan.
e. Sifat kimia yang stabil.
1. Bushing Merupakan  penghubung  antara kumparan Rele Pengaman Transformator ke jaringan luar. Bushing adalah sebuah konduktor yang
diselubungi oleh isolator, yang sekaligus  berfungsi  sebagai  penyekat antara konduktor tersebut dengan tangki Rele Pengaman Transformator.
2. Tangki  dan  konservator  (khusus  pada Rele  Pengaman  Transformator  tipe basah)
Pada  umumnya  bagian-bagian  dari Rele  Pengaman  Transformator  yang terendam minyak Rele Pengaman Transformator  yang  ditempatkan  di  dalam tangki  baja.  Tangki  Rele  Pengaman Transformator-Rele Pengaman Transformator distribusi umumnya
dilengkapi  dengan  sirip-sirip  pendingin ( cooling  fin )  yang  berfungsi  memperluas permukaan  dinding  tangki,  sehingga penyaluran  panas  minyak  pada  saat konveksi menjadi semakin baik dan efektif untuk  menampung  pemuaian  minyak  Rele Pengaman Transformator, tangki dilengkapi dengan konservator C. Metode
Dalam proses penyusunan laporan penelitian  ini,  penulis  memperoleh  data- datanya melalui beberapa metode yaitu :
1. Metode Observasi (Pengamatan)
Dengan  teknik  Observasi,  penulis mengadakan  suatu  pengamatan  secara langsung  dari  semua  peralatan  yang dikerjakan.  Dengan  metode  ini  penyusun dapat  mengetahui  secara  pasti  tentang peralatan tersebut.
2. Metode Literatur (Perpustakaan) Metode  ini  dilakukan  dengan  cara membaca buku-buku literatur yang dijadikan referensi untuk memperoleh data.
Dengan  demikian  penulis  menjadi  lebih tahu  dan  jelas  tentang  peralatan  atau perlengkapan yang dipasang pada transformator di jaringan distribusi. D. Hasil Penelitian Tegangan Rele Pengaman Transformator Distribusi Tegangan  pada  Rele  Pengaman
Transformator  distribusi  selalu  dinaikkan sampai  dengan  5%.  Hal  ini  dimaksudkan agar  dapat  mengantisipasi  terjadinya  drop tegangan pada saluran dengan rincian sbb:
1. Maksimum 3% hilang pada saluran antara  pembangkit  (dalam  hal  ini Rele  Pengaman  Transformator distribusi)
sampai dengan sambungan rumah.
2. Maksimum 1% hilang pada saluran antara  sambungan  rumah  sampai dengan KWh meter.
3. Maksimum 1% hilang pada saluran KWh meter - panel pembagi - alat listrik terjauh.
Semakin besar rugi daya dalam persen, berarti  semaki  besar  kerugian  energi  yang terjadi.
Pembahasan Pemeriksaan Nameplate Rele  Pengaman Transformator sebelum  pekerjaan  pemeliharaan Rele Pengaman Transformator dilaksanakan, prosedur pelaksanaan pekerjaan  yang  pertama  dilakukan  adalah mendata  spesifikasi  teknis  dari  Rele Pengaman  Transformator  tersebut  dengan mengamati ( nameplate ).
Gambar 4.16. Nameplate Pemeriksaan Secara Visual
Pemeriksaan fisik Rele Pengaman Transformator  secara  visual  meliputi pemeriksaan sebagai berikut : 1. Pemeriksaan  kondisi  tangki  dari kebocoran atau akibat dari benturan. 2. Pemeriksaan  kondisi  baut-baut pengikat  di  bushing.Pemeriksaan kondisi  bushing  primer  atau sekunder.
3. Pemeriksaan valve tekanan udara. 4. Pemeriksaan thermometer. 5. Pemeriksaan kondisi tap charger /sadapan.
Pengukuran Nilai Tahanan Isolasi
Setelah pemeriksaan secara visual dilakukan,  maka  selanjutnya  dilakukan pemeriksaan/pengukuran  nilai  tahanan isolasi  Rele  Pengaman  Transformator dengan  menggunakan  megger  (primer- body, sekunder-body dan primer- sekunder),  sehingga  dapat  dipastikan  jenis kerusakan  dan  bagian  mana  dari  Rele Pengaman  Transformator  yang  mengalami kerusakan.  Dengan  melakukan  perawatan secara  berkala  dan  pemantauan  kondisi transformator  pada  saat  beroperasi  akan banyak  keuntungan  yang  didapat,  antara lain:
1. Meningkatkan keandalan dari transformator tersebut
2. Memperpanjang masa pakai
3. Jika  masa  pakai  lebih  panjang, maka  secara  otomatis  akan  dapat menghemat  biaya  penggantian Unit Rele Pengaman Transformator. Tindakan yang harus dilakukan pada saat Pemeriksaan Teliti (Overhaul)
1. Perawatan dan pemeriksaan ringan (Minor  overhaul),  setiap  3  atau  6 tahun. a. on- load tap chang ers b. oil filterin g  dan vacuu m treatm ent c. relays dan auxilia ry device s. 2. Perawatan  dan  pemeriksaan  teliti
(Major overhaul)
a. Secara  teknis  setidaknya  1  kali selama masa pakai.
b. pembersihan,
pengencangan kembali dan pengeringan.
3. Analisa kimia
4. Pengujian listrik (Electrical Test) untuk peralatan; a. power transf ormer b. bushi ng prime r  dan sekun der c. Transformator ukur (measurement transformator)
d. breaker capacitors
e. Pengujian  listrik  (electrical  test) dilakukan  setidaknya  setiap  6  -  9 tahun.  Pengujian  yang  dilakukan meliputi.
f. Doble measurements
g. PD-measurement
h. Frequency  Responce  Analysis, FRA
i. voltage tests
E. Kesimpulan
1. Pemeliharaan  transformator  distribusi terutama pada lintasan jaringan, perlu dilengkapi  dengan  alat  –  alat pengamanan  agar  Rele  Pengaman Transformator  bisa  selamat  /  aman dari  gangguan  –  gangguan  yang timbul.
2. Pemeliharaan  transformator  perlu persiapan  pemikiran  urutan  kerja, alat–alat bantu, dan pengecekan–pengecekan seperti minyak Rele Pengaman Transformator, tegangan input-output, frekuensi.

## Daftar Pustaka
[1] Hamma.  (2001,  April).  Elektro Indonesia  :  Transformator  Daya dan Cara Pengujiannya [25 paragraf]. 7(36). [26 April 2009]. [2] Isnanto. (2009, Januari)”Transform ator Distribusi,” http: masisnanto.blogdetik. com20090123transformator- distribusi.html [26 April 2009].
[3] Kadir,  A.  1989. Transformator . Jakarta : Gramedia.
[4] Mustafa,  D.  (2008,  November). Techno  :  Transformator  Listrik Tenaga  [35  paragraf].  [26  April 2009]