## PERENCANAAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM ZONA PELAYANAN GRESIK UTARA

## Alfan Purnomo dan Arika Novi Permata
Departemen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan dan Kebumian, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Email: alfanpurnomo@gmail.com

## ABSTRAK
Selama  ini  kebutuhan  air  di  daerah  pelayanan  Gresik  Utara  dilayani  melalui HIPPAM  dan  program  –  program  penyediaan  air  berbasis  masyarakat.  Tujuan dari  perencanaan  ini  adalah  untuk mempermudah masyarakat  dalam  mengakses air  bersih  dengan  memasang  sambungan  rumah  melalui  pipa  primer  dan sekunder.  Pada  perencanaan  kali  ini  digunakan  aplikasi  EPANET  2.0  Pada perencanaan  kali  ini  digunakan  metode  geometri  untuk  memproyeksikan penduduk hingga tahun 2030. Dari hasil proyeksi didapatkan kebutuhan air rata – rata  pada  wilayah  perencanaan  pada  tahun  2030  sebesar  206,7  L/detik  dengan jumlah  penduduk  terlayani  sebanyak  38.188  jiwa.  Sumber  air  baku  yang digunakan berasal dari Bendung Gerak Sembayat dengan debit 450 L/detik. Dari hasil  analisis  EPANET  2.0  didapatkan  pada  jaringan  distribusi  diameter  pipa yang  digunakan  antara  63  mm  hingga  900  mm.  Tekanan  terendah  pada  pipa primer sebesar 18,80 m dan pada pipa sekunder sebesar 15,14 m. Dan total biaya yang  dibutuhkan  untuk  pembangunan  sistem  penyediaan  air  minum  ini  sebesar Rp. 146.067.508.642.
Kata  kunci:  Air  Minum,  Distribusi,  EPANET  2.0,  Perencanaan,  Zona Pelayanan Gresik Utara
Gresik  Utara  water  supply  service  area  are  carried  out  through  HIPPAM  and community-based water supply programs. The purpose of this plan is to facilitate the community in accessing  clean  water  by  regulating  housing permits  through primary  and  secondary  pipes.  At  this  time  the  planning  is  used  EPANET  2.0 application.  At  this  time  planning  is  used  the  geometry  method  to  project population  to  2030.  From  the  results  of  the  plan  to  obtain  an  average  air demand in the planning area in 2030 amounted to 206.7 L / sec with the number of served population of 38,188 soul The raw water source used comes from the Gerak  Sembayat  Dam  with  a  discharge  of  450  L  /  sec.  From  the  results  of EPANET 2.0 analysis obtained from the pipe diameter distribution network used between 63 mm to 900 mm. The lowest pressure in the primary pipe is 18.80 m and in the secondary pipe is 15.14 m. And the total cost needed to develop this drinking water supply system is Rp. 146,067,508,642.
Keywords: Drinking Water, Distribution, EPANET 2.0, Planning, North Gresik Service Zone

## PENDAHULUAN
Air  merupakan  bahan  alam  yang  diperlukan untuk  kehidupan  manusia,  hewan  dan tanaman  yaitu  sebagai  media  pengangkut  zat –  zat  makanan,  juga  merupakan  sumber energi serta berbagai keperluan lainnya (AL – Layla, M.A. et al. 1977). Kebutuhan akan air oleh manusia tidak ada habisnya, terutama air bersih  yang  layak  untuk  keperluan  rumah tangga seperti : mandi, memasak bahkan yang paling penting adalah untuk minum (Lubis, Z. dan  Affandy,    N.  A.  2014).  Air  sebagai sumber  kehidupan  makhluk  hidup  terutama manusia    yang  berkembang  dengan  berbagai macam kebutuhan dasar manusi (basic human need).
Air menjadi bagian dalam target MDG’s dan Indonesia  terlibat  yaitu  dalam  target  up proporsi penduduk terhada sumber air minum terlindungi  (akses  aman)  68,87%  (nasional), 78,19%  (perkotaan),  61,60%  (perdesaan). Sampai  saat  ini  penyediaan  air  bersih  untuk masyarakat  di  Indonesia  masih  dihadapkan pada  beberapa  permasalahan  yang  cukup kompleks  dan  sampai  saat  ini  masih  belum dapat diatasi sepenuhnya. Salah satu masalah yang  masih  dihadapi  sampai  saat  ini  yakni masih rendahnya tingkat pelayanan air bersih untuk  masyarakat.  Salah  satu  daerah  yang masih belum  terlayani air bersih  oleh  PDAM ialah  daerah  zona  pelayanan  Gresik  Utara. Daerah  pelayanan  Gresik  Utara  meliputi Kecamatan  Panceng,  Kecamatan  Ujung Pangkah,  Kecamatan  Sidayu,  Kecamatan Dukun  dan  Kecamatan  Bungah.  Selama  ini beberapa  daerah  di  Gresik  Utara  dilayani melalui  HIPPAM  (Himpunan  Penduduk Pemakai  Air  Minum)      dan  program  – program  penyediaan  air  berbasis  masyarakat. Sedangkan yang tidak dilayani oleh HIPPAM membeli  air  dalam  kemasan  untuk  keperluan sehari  –  hari  dan  juga  memanfaatkan  sumur bor.
Sesuai  target  nasional  PDAM  Kabupaten Gresik  yaitu  sebesar  80%  masyarakatnya terpenuhi  air  bersihnya  sehingga  diperlukan peningkatan pelayanan dengan memanfaatkan jaringan  distribusi  yang  telah  ada  dan merencanakan  pengembangan  jaringan  baru. Saat  ini  pelayanan  PDAM  masih  meliputi zona  pelayanan  Gresik  Kota,  Gresik  Tengah dan  Gresik  Selatan.  Namun  dalam  Rencana Induk  SPAM  (RISPAM)  Kabupaten  Gresik
akan  dilakukan  pengembangan  untuk  zona pelayanan  Gresik  Utara  dan  Pulau  Bawean. Pengembangan  jaringan  distribusi  sangat dimungkinkan  mengingat  zona  pelayanan Gresik  Utara  belum  dilayani  oleh  sistem perpipaan  dari  PDAM.  Dalam  mendukung peningkatan  pelayanan  tersebut  diperlukan rencana  pengembangan  sistem  distribusi  air minum di zona pelayanan Gresik Utara.

## METODE PENELITIAN
Kegiatan yang terdapat dalam metode perancangan ini adalah sebagai berikut :

## Ide Studi
Ide  perencanaan  kali  ini  dilakukan  dengan membandingkan kondisi eksisting sistem distribusi  air  minum  di  zona  pelayanan  Gresik Utara dengan kondisi ideal sistem distribusi air minum.  Serta  menganalisis  rencana  –  rencana pengembangan  sistem  distribusi  air  minum  di wilayah  perencanaan  berdasarkan  RISPAM Kabupaten Gresik.

## Pengumpulan Data
Data-data yang dikumpulkan untuk pelaksanaan  perencanaan  ini  berupa  data primer dan data sekunder.
1.  Data Primer
Data primer yang diperlukan pada perencanaan kali ini yaitu berupa :
a.  Observasi dan pengamatan lapangan
(topografi dan kondisi jalan).
b.  Kuisioner masyarakat (kebutuhan air, sumber  air  dan  biaya  untuk  pemenuhan kebutuhan air).
2.  Data Sekunder
Data sekunder yang diperlukan pada perencanaan kali ini meliputi :
a.  Peta RTRW Kabupaten Gresik
b.  Data  kependudukan  (jumlah,  penyebaran dan kepadatan).
c.  Data  jumlah  fasilitas  umum  Kabupaten Gresik.
d.  HSPK dan data harga kelengkapan SPAM

## Pengolahan Data
1.  Proyeksi penduduk hingga tahun perencanaan. Hal ini bertujuan untuk memperkirakan  jumlah  penduduk  pada  tahun perencanaan yaitu tahun 2030.
2.  Kebutuhan air total yang meliputi kebutuhan air domestik, non-domestik dan juga
mempertimbangkan  kebocoran  berdasarkan proyeksi  penduduk  dan  fasilitas  umum  yang ada  di  wilayah  perencanaan.  Kebutuhan  air total  ini  berdasarkan  debit  jam  pucak.  Faktor jam  puncak  ditentukan  berdasarkan  kondisi  di wilayah perencanaan.
3.  Pengerjaan  permodelan  jaringan  sistem distribusi  menggunakan  bantuan  program EPANET  2.0.  Perencanaan  jaringan  distribusi meliput  pembuatan  jaringan  distribusi  dengan memasang node, reservoir dan pompa, pipa dan aksesoris  lain  yang  dibutuhkan.  Data  yang diperlukan  untuk  node  antara  lain  meliputi debit  air  dan  elevasinya.  Data  yang  diperlukan untuk  pipa  meliputi  panjang,  diameter  dan kekasaran.  Lalu,  untuk  reservoir  diperlukan data  elevasi  reservoir  dan  untuk  pompa diperlukan  data  spesifikasinya  (head  dan kapasitas pengaliran).
4.  Analisis terhadap rencana jaringan distribusi yang  meliputi  sisa  tekanan  pada  titik  taping serta kecepatan pada aliran pada pengoperasian jam puncak.
5.  Sistem  pemompaan  yang  sesuai  dengan rencana sistem jaringan distribusi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Proyeksi Penduduk dan  Fasilitas Umum
a. Proyeksi Penduduk
Konsep perhitungan proyeksi penduduk dilakukan dengan memeriksa nilai korelasi dari ketiga metode yang ada yaitu metode aritmatik, geometrik  dan  least  square  dari  masing  – masing  data  penduduk  desa  di  daerah perencanaan.  Selanjutnya  hasil  perhitungan nilai  korelasi  akan  dibandingkan  dan  dipilih hasil  yang  paling  mendekati  satu  (1).  Dari ketiga  metode  yang  ada,  terpilih  metode geometri  untuk  memproyeksikan  penduduk pada perencanaan ini. Rumus proyeksi penduduk  dengan  metode  geometri  adalah sebagai berikut :
Pn = Po (1+ r)n Keterangan : Pn : Jumlah penduduk setelah tahun ke n Po : Jumlah penduduk pada tahun awal
n : Kurun waktu tertentu r : Rata-rata kenaikan penduduk per tahun
Nilai  korelasi  dapat  dihitung  menggunakan rumus sebagai berikut :
Keterangan k :  Koefisien korelasi x :  Nomor data y :  Data penduduk per tahun n :  Jumlah data
:  Koefisien korelasi
b. Proyeksi Fasilitas Umum
Untuk  menghitung  proyeksi  fasilitas  umum digunakan  data  perkembangan  pertumbuhan penduduk sebagai bahan pertimbangan banyaknya fasilitas, Persamaan yang digunakan untuk  menghitung  proyeksi  fasilitas  umum yaitu:
Fn = w × Fo Keterangan : Fn : Jumlah fasilitas untuk tahun ke – n
W :  Perbandingan  jumlah  penduduk  pada tahun  ke-n  dengan  jumlah  penduduk pada tahun ke-0 Fo
: Jumlah fasilitas pada tahun awal
Tabel 1 .Hasil Proyeksi Penduduk Wilayah Perencanaan N o Kecamatan Desa Proyeksi Penduduk 2020 2025 2030 1 Panceng Campurejo 1299 0 1364 8 1434 0 2 Ujungpangk ah Glatik 2179 2343 2519 Bolo 3308 3558 3826 Sekapuk 5354 5758 6192 Banyuurip 6939 7462 8024 Ngimboh 3311 3560 3829 3 Sidayu Kauman 617 627 637 Sidomulyo 1050 1103 1157 Bunderan 1353 1420 1491 Meriyunan 2231 2342 2459 Purwodadi 2085 2188 2297 Asempapak 1140 1196 1256 4 Dukun Sembungan Kidul 2172 2230 2290 Kalirejo 1838 1887 1938 Babakbawo 2966 3045 3127 Babaksari 2783 2857 2934 Sekargadung 2374 2438 2503 5 Bungah Sidorejo 1287 1443 1619 Sukorejo 2803 3144 3527 Sukowati 1485 1666 1869 Bungah 8402 9426 1057 4 Masangan 3580 4016 4506 Jumlah 7224 7 7735 7 8291 4

## Kebutuhan Air
Kebutuhan  air  merupakan  jumlah  air  yang diperlukan oleh suatu unit konsumsi. Kebutuhan  air  suatu  daerah  didasarkan  pada kebutuhan  air  domestik,  kebutuhan  air  non- domestik  dan  kebocoran  yang  terjadi  selama pendistribusian air minum.
a. Kebutuhan Air Domestik
Kebutuhan  air  domestik  dihitung  berdasarkan pemakaian  air  dari  aktifitas  sehari  –  hari (rumah tangga). Pada perencanaan ini kebutuhan  air  domestik  harian  mengacu  pada data  RISPAM  Kabupaten Gresik  tahun  2015  – 2030 yaitu sebesar 120 L/orang/hari pada tahun 2030. Perhitungan kebutuhan air domestik pada perencanaan ini hanya berkonsentrasi pada desa –  desa  yang  belum  terlayani  oleh  HIPPAM. Beberapa  desa  yang  telah  dilayani  oleh HIPPAM  antara  lain  Desa  Sekapuk  (9,4%), Desa  Kalirejo  (17,03%),  Desa  Sekargadung (24%) dan Desa Babaksari (44%). Berdasarkan RISPAM,  target  pelayanan  zona  pelayanan Gresik Utara pada tahun 2025 sebesar 41% dan pada  tahun  2030  sebesar  50%  pelayanan sambungan  rumah.  Kebutuhan  air  domestik dihitung  dengan  mengalikan  jumlah  penduduk terlayani  dengan  %  pelayanan  PDAM  pada tahun perencanaan dan konsumsi air rata – rata per  orang  per  hari.  Berikut  merupakan  contoh perhitungan  kebutuhan  air  domestik  Desa Campurejo Kecamatan Panceng tahun 2030. - Jumlah penduduk
= 14.340 jiwa - % pelayanan HIPPAM = 0% - Jumlah terlayani = (100%-0%) × 14.340 = 14.340 jiwa - % pelayanan PDAM  = 50% - Jumlah terlayani
= 50% × 14.340
= 7.170 jiwa
- Konsumsi air rata-rata = 120 L/orang/hari
- Jumlah pemakaian air  = 7.170 jiwa ×120 L/jiwa.hari
= 860.400 L/hari
= 9,96 L/detik
Dengan  cara  seperti  diatas,  dapat  diketahui kebutuhan air domestik dari wilayah perencanaan.  Dari  perhitungan  yang  telah dilakukan dapat diketahui bahwa kebutuhan air domestik total pada tahun 2030 sebesar 59,450 L/detik.
b. Kebutuhan Air Non – Domestik
Kebutuhan air non-domestik dihitung berdasarkan jumlah fasilitas umum terlayani di wilayah perencanaan. Hal yang perlu diperhatikan  yaitu  nilai  kebutuhan  air  non domestik  untuk  setiap  sarana  fasilitas  umum. Nilai  kebutuhan  air  non  domestic  Pada perencanaan  ini  nilai  kebutuhan  air  non domestik  mengikuti  tipikal  dan  direncanakan seperti  pada  Tabel  2.  Berikut  ini  merupakan contoh perhitungan kebutuhan air non domestik fasilitas  pendidikan  (TK  dan  RA)  di  Desa Campurejo,  Kecamatan  Panceng  pada  tahun 2030.
- Jumlah sekolah = 3 unit - Unit konsumsi air = 550 L/ hari - Pemakaian rata – rata  = 3 unit × 550
L/unit.hari = 1.650 L/hari
= 0,019 L/detik
Dari  perhitungan  yang  telah  dilakukan  dapat diketahui  bahwa  kebutuhan  air  non  domestik total  pada  tahun  2030  di  wilayah  perencanaan adalah sebesar 142,455 L/detik
c. Kebocoran
Setelah  mengetahui  besar  kebutuhan  air domestik  dan  non  domestik  terlayani,  maka dapat  dilakukan  perhitungan  debit  kebocoran. Tingkat kebocoran disesuaikan dengan rencana kebocoran  menurut  kriteria  perencanaan  dari Dinas  Pekerjaan  Umum  yaitu  sebesar  20%. Contoh  perhitungan  debit  kebocoran  dapat dilihat pada contoh perhitungan debit kebocoran Desa Campurejo, Kecamatan
Panceng dibawah ini.
-  Kebutuhan  air  domestik  terlayani  =  9,958
L/detik
- Kebutuhan air non domestik terlayani = 2,752
L/detik
- % tingkat kebocoran rencana = 20%
- Debit kebocoran = % Kebocoran × (Q domestik + Q non domestik)
= 20% × 12,711 L/detik
= 2,542 L/detik
Dari  perhitungan  yang  telah  dilakukan  dapat diketahui  bahwa  debit  kebocoran  total  pada tahun  2030  di  wilayah  perencanaan  adalah sebesar 40,381 L/detik.
Tabel- 2 . Nilai Kebutuhan Air Non Domestik per Sarana Fasilitas Umum Fasilitas Debit Satuan Jumlah Satuan Debit satuan P e ndi d ika n TK 10 L/orang/ 55 orang 550 L/hari hari
SD 10 L/orang/ 168 orang 1680 L/hari
hari SMP 10 L/orang/ 258 orang 2580 L/hari hari SMA 10 L/orang/ 343 orang 3430 L/hari hari K e se ha ta n Rumah Sakit
350 L/bed/ 200 bed 70000 L/hari hari Puskesmas 350 L/bed/ 10 bed 3500 L/hari hari
Balai Pengobatan 350 L/bed/ 2 bed 700 L/hari hari T em pa t P e ri b a da ta n Masjid 2000 L/unit/ 1 unit 2000 L/hari hari Mushollah 500 L/unit/ 1 unit 500 L/hari hari Lainnya 500 L/unit/ 1 unit 500 L/hari hari Indus tri Besar/ 2000 L/unit/ 1 unit 2000 L/hari Sedang hari Kecil 1750 L/unit/ 1 unit 1750 L/hari hari
Kerajinan Rakyat 1500 L/unit/ 1 unit 1500 L/hari hari P rda ga n ga n d a n N ia g a Pertokoan 1000 L/unit/ 1 unit 1000 L/hari hari Pusat Pertokoan 8000 L/unit/ 1 unit 8000 L/hari hari Pasar 12000 L/hektar 1 hektar 12000 L/hari /hari
d. Debit Total Setelah  menghitung  kebutuhan  air  domestik, non domestik dan debit kebocoran, selanjutnya dapat dihitung debit total, dengan menjumlahkan debit air domestik, debit air non domestik,  dan  debit  kebocoran.  Berikut merupakan  perhitungan  debit  total  Desa Campurejo.
- Kebutuhan air domestik terlayani = 9,958 L/detik - Kebutuhan air non domestik terlayani = 2,752
L/detik - Debit kebocoran = 2,542 L/detik - Debit total = Debit Domestik + Debit Non Domestik + Debit Kebocoran
(L/detik)
= 9,958 L/detik + 2,752 L/detik
+ 2,542 L/detik
= 15,253 L/detik
Setelah  diketahui  debit  total  dari  setiap  desa dapat dihitung pula Q jam puncak dan Q harian maksimum.  Semakin  tinggi  jumlah  penduduk suatu  kawasan  perencanaan,  maka  akan semakin beragam pula jenis kegiatan penduduk pada kawasan perencanaan tersebut.
Keragaman jenis kegiatan penduduk ini apabila semakin besar maka nilai faktor jam puncaknya akan  semakin  kecil.  Kriteria  desain  faktor  jam puncak ini adalah sebesar 2 – 3 dari kebutuhan air  rata  –  rata  [1].  Kebutuhan  air  sedikit bervariasi akibat perubahan atas aktifitas sehari – hari seperti pada hari – hari besar. Penentuan besarnya kebutuhan hari maksimum didasarkan pada  kebutuhan  air  yang  diperlukan  untuk
pemeliharaan  unit  instalasi.  Faktor  kebutuhan air  maksimum  dapat  ditetapkan  antara  1,10  – 1,70 [1]. Berikut merupakan contoh perhitungan  Q  jam  puncak  dan  Q  harian maksimum Desa Campurejo, Kecamatan Panceng. - Q Total Desa Campurejo  = 15,253 L/detik - Faktor jam puncak = 2 - Faktor harian maksimum = 1,2 - Q jam puncak  = Qaverage total × Fp = 15,253 L/s × 2 = 30,506 L/detik - Q harian maksimum  = Qaverage total × Fhmax
= 15,253 L/detik × 1,5
= 22,879 L/detik
Pada  perencanaan  kali  ini  faktor  jam  puncak yang  digunakan  sebesar  2  (dua)  karena  daerah pelayanan  Zona  Gresik  Utara  merupakan daerah  pedesaan  dimana  ragam  aktifitas masyarakatnya  tidak  sebanyak  masyarakat kota.  Dari  perhitungan  yang  telah  dilakukan dapat  diketahui  bahwa  debit  jam  puncak  total pada tahun 2030 di wilayah perencanaan adalah sebesar  484,573  L/detik  dan  debit  harian maksimum  total  adalah  sebesar  363,430 L/detik.

## Penentuan Blok dan Debit Tapping
Setelah  menentukan  debit  total,  Q  jam  puncak dan  Q  harian  maksimum,  selanjutnya  dapat ditentukan blok pelayanan serta debit pengambilan air (tapping) nya. Daerah perencanaan  akan  dibagi  menjadi  beberapa blok  pelayanan.  Hal  ini  bertujuan  untuk memudahkan dalam menentukan titik pengambilan  air  (titik  tapping).  Pembagian blok  pelayanan  dapat  dilihat  pada  Gambar  1. Pada perencanaan ini, pembagian blok pelayanan  berdasarkan  pada  desa  –  desa  yang berdekatan dengan memperhatikan luas wilayah  dari  masing  –  masing  desa  yang  akan mempengaruhi  debit  pelayanan.  Pembagian blok di wilayah perencanaan dapat dilihat pada Tabel  3.  Untuk  menentukan  debit  di  masing  – masing titik tapping diperlukan perhitungan air di  setiap  desa.  Pembagian  debit  blok  pada Tabel 3 merupakan besar debit untuk satu blok, dimana  debit  ini  akan  dibagi  lagi  menjadi  sub blok  untuk  masing  –  masing  desa  yang  akan dilayani.
Tabel 3. Debit Tapping pada Masing – Masing Blok Pelayanan
B lok Wil aya h P er se nt as e B lok P er se n P elaya nan p er
Kelu rah an
P en d ud uk T er layan i Q T ot al
(L /d et ik ) Q Harian M ak sim um (L /d et ik ) Q Jam P un ca k (L /d et ik ) 1 Campurejo 100% 50% 7170 15.3 22.9 30.5 2 Masangan 20% 50% 451 7.2 6.4 8.5 Sidorejo 100% 50% 810 6.8 10.1 10.1 Sukowati 90% 50% 842 18.1 26.6 26.6 Bungah 20% 50% 1058 19.8 17.8 23.7 3 Bungah 50% 50% 2644 34.6 44.4 59.2 4 Sukorejo 100% 50% 1764 11.0 16.5 22.0 Bungah 30% 50% 1587 24.8 26.7 35.6 5 Glatik 100% 50% 1260 5.0 7.4 9.9 Bolo 95% 50% 1818 6.0 8.7 11.6 Sekapuk 98% 50% 2749 17.1 25.4 33.8 6 Banyuurip 100% 50% 4012 15.8 23.6 31.4 Ngimboh 100% 50% 1915 6.0 13.3 17.7 7 Sembunga n Kidul 100% 50% 1145 4.0 5.9 7.9 Kalirejo 100% 50% 804 5.3 7.7 10.3 Babaksari 100% 50% 1467 2.7 4.0 4.0 Babakbaw o 100% 50% 1564 3.0 4.4 5.8 Sekargadu ng 100% 50% 952 7.2 10.5 14.0 8 Asempapa k 90% 50%
566 4.6 6.7 9.0 Meriyunan 90% 50% 1107 9.9 14.4 7.1 Sidomulyo 50% 50% 290 3.7 4.6 5.2 Purwodadi 100% 50% 1149 7.0 10.5 5.8 Bunderan 100% 50% 746 3.8 5.6 5.4 Kauman 100% 50% 319 2.9 4.1 14.0
Hasil Analisis Jaringan Distribusi Sebelum menganalisis  debit yang telah diperhitungkan  perlu  direncanakan  jaringan pipa  distribusi  air  minum  terlebih  dahulu. Kemudian dapat dilakukan analisis menggunakan  program  EPANET  2.0.  Data yang  diperlukan  untuk  analisis  menggunakan aplikasi EPANET 2.0 antara lain panjang pipa, diameter  pipa,  elevasi,  debit,  dan  koefisien kekasaran pipa. Perlu diketahui bahwa kapasitas  distribusi  pada  perencanaan  ini sebesar  450  L/detik  dari  reservoir  yang  berada di  sekitar  Bendung  Gerak  Sembayat.    Hasil analisis  jaringan  pipa  rencana  pada  wilayah perencanaan dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 1 . Blok pelayanan pada daerah perencanaan
Gambar 2 . Hasil analisis rencana jaringan perpipaan
Berdasarkan hasil analisis menggunakan EPANET  2.0  dapat  diketahui  kondisi  hidrolis pada junction dan link. Ada beberapa  hal yang harus  diperhatikan  pada  junction  dan  link antara lain pressure pada junction serta velocity dan  unit  headloss  pada  link.  Pada  junction, harus  diperhatikan  kriteria  sisa  tekan  yaitu berkisar  antara  10  –  80  m.  Hasil  analisis menunjukkan tidak ada junction yang memiliki sisa tekan dibawah 10 m dan diatas 80 m.
Pada link jaringan distribusi, perlu diperhatikan aspek  –  aspek  yang  dianalisis  yaitu  velocity (kecepatan)  dan  unit  headloss.  Hasil  analisis pada  link  jaringan  transmisi  dan  distribusi menunjukkan  bahwa  tidak  ada  yang  memiliki velocity  kurang  dari  0,3  m/s.  Link  dengan kecepatan kurang dari 0,3 m/s dapat menyebabkan terhambatnya aliran air dan dapat menjadi  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan pengendapan partikel dalam pipa.
Selain  velocity,  hal  yang  perlu  diperhatikan dalam  hasil  analisa  yaitu  unit  headloss.  Dari
hasil analisa menggunakan EPANET 2.0, tidak ada link yang memiliki nilai unit headloss lebih dari 10 m/km. Link dengan unit headloss lebih dari  10  m/km  dapat  menyebabkan  hilangnya tekanan  pada  ujung  pipa  sehingga  dapat menghambat  air  untuk  dapat  mengalir  hingga jaringan sekunder.

## Reservoir dan Pompa
a. Reservoir
Pada sistem pengolahan dan pendistribusian air bersih,  reservoir  digunakan  untuk  meratakan aliran,  mengatur  tekanan,  dan  keperluan darurat. Pemakaian air oleh pelanggan di sistem distribusi  selama  24  jam  tidak  memiliki  debit yang  konstan.  Pada  saat  sebagian  besar pelanggan  menggunakan  air  disebut  jam puncak  sedangkan  pada  saat  pelanggan  sedikit atau tidak menggunakan air disebut jam minum atau  kosong.  Pada  jam  minimum  atau  kosong maka  air  akan  tertampung  dalam  reservoir, sehingga pada jam puncak aliran dapat terbantu dan merata. Pada perencanaan ini direncanakan reservoir berupa ground reservoir sebanyak dua reservoir  yang  akan  dibangun  pada  IPA  yang akan direncanakan berada di Desa Sidomukti di dekat Bendung
Gerak
Sembayat.
Kapasitas/volume  reservoir  dapat  ditentukan berdasarkan analisa fluktuasi pemakaian air dan pengalirannya  (supply  and  demand  analysis) yang terjadi dalam satu hari. Pada perencanaan ini  direncanakan  suplai  air  dari  pengolahan sebesar  100%  dan  pompa  dioperasikan  selama 24  jam.  Berdasarkan  data  kebutuhan  air  sesuai fluktuasi  pemakaian  air  selanjutnya  dapat dihitung  kapasitas  atau  volume  reservoir. Berikut  merupakan  perhitungan  kapasitas reservoir.
- Kumulatif terbesar = 5,417%
- Kumulatif terkecil = -7.917%
- Q harian maksimum  = 378,57 L/detik
- Q harian maksimum  = 189,285 L/detik
- Kapasitas reservoir =  (Kumulatif  terbesar-
Kumulatif terkecil) × Q harian maksimum
=  (5,417%-(-7,917%)) × 378,57 L/detik = 4.361,05 m3 - Kapasitas 1 resrvoir = 4.362 m3/2
= 2180,50 m3
Sehingga  reservoir  yang  akan  dibangun  akan memiliki volume sebesar 2181 m3.
Setelah  diketahui  nilai  volume  reservoir rencana,  dapat  diperhitungkan  pula  dimensi dari  suatu  reservoir.  Kedalaman  reservoir direncanakan sedalam 3 m, dengan perbandingan  panjang  dan  lebar  P  :  L  =  3  :  2. Berikut  merupakan  perhitungan  dimensi  dari reservoir.  Dari  hasil  perhitungan  didapatkan panjang  reservoir  yaitu  33  m  dengan  lebar  23 m,  freeboard  direncanakan  sedalam  1  m sehingga Htotal reservoir sedalam 4 m.
b. Pompa
Pada  perencanaan  ini  terdapat  jenis  pompa yang  digunakan  yaitu  centrifugal  pump  dan booster  pump.  Centrifugal  pump  digunakan untuk  mengalirkan  air  dari  reservoir  ke  sistem distribusi  sedangkan  booster  pump  digunakan untuk  menambah  tekanan  pada  jaringan distribusi.  Dari  hasil  analisis  menggunakan aplikasi  EPANET  2.0  didapatkan  head  untuk centrifugal  pump  sebesar  35  m  dengan  debit 225 L/s. Terdapat dua buah booster pump yang dipasang pada rencana jaringan distribusi. Dari analisis menggunakan EPANET 2.0 didapatkan hasil  yaitu  untuk  Pompa  B1  debit  pemompaan sebesar 200 L/detik dan head pompa sebesar 41 m.  Untuk  Pompa  B2  didapatkan  debit pemompaan sebesar 40 L/s dengan head pompa sebesar 20 m.

## BOQ dan RAB Perencanaan
Berikut merupakan rincian biaya yang dibutuhkan untuk perencanaan sistem distribusi air  minum  untuk  zona  pelayanan  Gresik  Utara yang ditunjukkan pada Tabel 4.
Tabel 4. Rekapitulasi rencana Anggaran Biaya
No Rincian Kegiatan RAB 1 Material Perpipaan Rp 138,536,253,500 2 Pekerjaan Perpipaan Rp          14,460,100 3 Pengadaan Aksesoris Rp     3,596,601,929 4 Pembangunan Thrust Block Rp        655,819,746 5 Pembangunan Reservoir Rp     2,679,670,135 6 Pengadaan Pompa Rp        299,180,000
7 Pembangunan Jembatan Pipa Rp        285,523,233
Total RAB
Rp146,067,508,642

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  diperoleh  dari  perencanaan ini adalah :
a.  Wilayah  perencanaan  meliputi  23  Desa  di  5 Kecamatan  di  zona  pelayanan  Gresik  Utara. Daerah  perencanaan  dibagi  ke  dalam  8  blok pelayanan  untuk  pembagian  debit  tapping. Besar  debit  rata  –  rata  seluruh  blok  yaitu sebesar  206,7  L/detik.  Jenis  pipa  yang digunakan  dalam  perencanaan  kali  ini  yaitu jenis  HDPE  dengan  diameter  antara  63  mm  – 900  mm.  Reservoir  direncanakan  sebanyak  2 dengan  kapasitas  masing  –  masing  sebesar 2.181  m3.  Reservoir  direncanakan  berbentuk ground  reservoir.  Pompa  yang  digunakan sebanyak  4  buah  dimana  2  buah  diantaranya berupa  booster  pump.  Berdasarkan  hasil analisis jaringan distribusi menggunakan program  EPANET  2.0  tidak  ada  daerah  yang memiliki  tekanan  negatif  dan  kecepatan dibawah  0,3  L/detik,  artinya  air  dapat menjangkau seluruh daerah perencanaan dengan kecepatan yang cukup.
b.  Total  biaya  yang  dibutuhkan  untuk pembangunan  sistem  penyediaan  air  minum Zona Pelayanan Gresik Utara yaitu sebesar Rp. 146.067.508.642,00.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  penulis  tujukan  kepada seluruh pihak PDAM Kabupaten Gresik, Dinas PU Kabupaten Gresik dan Bappeda Kabupaten Gresik,  seluruh  pihak  di  Departemen  Teknik Lingkungan  FTSLK  ITS,  atas  bantuan  dan dukungan dalam penyelesaian perencanaan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
AL – Layla, M.A. et al. 1977. Water Suppply
Engineering Design . Ann Arbor Science publishers, Inc., Michigan
Arsyad,  S.  1989.  Konservasi  Tanah  dan  Air.
IPB Press. Bogor.
Lubis, Z. dan Affandy,  N. A. 2014. Kebutuhan Air  Bersih  di  Kecamatan  Glagah Kabupaten  Lamongan.  Jurnal  Teknika
Vol.  6  No.  2  September  2014  ISSN  No. 2085 – 0859
Moelyowati, I. 1994. Pemilihan dan Pemanfaatan  Pompa  dalam  Aplikasi  di Bidang  Teknik  Lingkungan.  Laporan Tugas Akhir Departemen Teknik Lingkungan  Institut  Teknologi  Sepuluh Nopember Riduan,  R.  dkk.  2012.  Evaluasi  Debit  dan
Tekanan  Melalui  Simulasi  Kebutuhan Air  pada  Jaringan  Pipa  Distribusi  Air Bersih Kota Kandangan Propinsi Kalimantan  Selatan.  Jurnal  Teknologi dan Kejuruan, 31(1)