## Perancangan teknologi hybrid berbasis energi turbin kinetik dan energi
surya
Indi Albari 1 , Jojo Sumarjo 1 , Rizal Hanifi 1
1 Program Studi Teknik Mesin, Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. HS. Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur, Karawang, 41361 Email korespondensi: indialbari@gmail.com

## Abstrak
Kampung Regency Parakan, Desa Cikampek Utara, Kabupaten Karawang merupakan daerah yang memiliki banyak aliran sungai kecil dan  debit air yang  bervariasi, di mana pemanfaatannya belum optimal. Teknologi hybrid  berbasis  turbin  kinetik  dan  energi  surya  merupakan  alternatif  sumber  energi  listrik  yang  tepat  untuk dikembangkan  sebagai  penerangan  jalan  umum.  Dari  hasil  perhitungan  perancangan  turbin  kinetik,  daya perancangan generator didapatkan yaitu sebesar 16,5 watt per jam pada saat turbin kinetik bekerja selama 12 jam, sedangkan jika turbin bekerja selama 24 jam maka daya perancangan generator sebesar 8,25 watt per jam. Didapatkan perancangan daya panel  surya dari  setiap intensitas matahari mulai dari  jam 10:00 –  jam 14:00 yaitu sebesar 39,6 watt per jam (watt peak). Maka didapatakan hasil dari kedua perancangan yaitu kemampuan daya optimum turbin kinetik dan panel surya saling bersinergi yaitu menggunakan 3 lampu LED 5 watt selama 10 jam dengan daya sebesar 150 watt pada penggunaan turbin bekerja selama 24 jam dan penggunaan panel surya bekerja selama 5 jam mulai dari jam 10:00 – jam 14:00.
Kata kunci : aliran sungai, intesitas matahari, teknologi hybrid, daya listrik.

## Abstract
Parakan Regency Village, North Cikampek Village, Karawang District is an area that has many small river flows  and  varying  water  discharge  where  the  utilization  is  not  optimal.  Hybrid  technology  based  on  Kinetic Turbine and  Solar Energy is  an appropriate alternative  source of electrical  energy to be  developed as public street  lighting.  From  the  results  of  the  calculation  of  the  kinetic  turbine  design,  the  generator  design  power obtained is 16.5 watts per hour when the kinetic turbine works for 12 hours, whereas if the turbine works for 24 hours, the generator design power is 8.25 watts per hour. The solar panel power design is obtained from each sun intensity starting from 10:00 - 14:00 hours, which is 39.6 watts per hour (watt peak). Then the results of the two  designs  are  obtained,  namely  the  optimum  power  capability  of  the  kinetic  turbine  and  solar  panels overlapping each other, namely using 3 pcs of 5 watt LED lights for 10 hours with a power of 150 watts on the use of the turbine working for 24 hours and the use of solar panels working for 5 hours starting from 10:00 – 14:00 hours.
Keywords: river flow, solar intensity, hybrid technology, electric power.

## 1. Pendahuluan
Konsumsi  listrik  nasional  terus  menunjukkan peningkatan  seiring  bertambahnya  akses  listrik  atau elektrifikasi  serta  perubahan gaya  hidup  masyarakat [1].  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral (ESDM)  mencatat  konsumsi  listrik  Indonesia  pada 2018 sebesar 1.064 kWh per kapita. Capaian tersebut mengalami  peningkatan.  Sedangkan  untuk  daya pasok  listrik  Indonesia,  kapasitas  listrik  terpasang Indonesia  bertambah  1.600  MW  sepanjang  2018, seiring dengan beroperasinya pembangkit listrik baru [2].
Meningkatnya  konsusmsi  listrik  di  Indonesia menjadi  sebuah  tantangan  sekaligus  motivasi  dalam memperbaiki  bauran  energi  penyediaan  listrik  di tanah  air,  untuk  itu  diperlukan  usaha  agar  dalam mewujudkan  Energi  Baru  dan  Terbarukan  (EBT) sebagai energi yang digunakan untuk
membangkitkan energi listrik yang digunakan untuk melistriki  kebutuhan  listrik  baik  industri,  bisnis  dan sosial dalam kapasitas besar dan andal bisa terwujud [3].
Setidaknya  terdapat  enam  sumber  daya  EBT  yang dimiliki  Indonesia,  yaitu  energi  air,  surya,  angin, arus  laut,  bioenergi  dan  panas  bumi.  Total  potensi keenam  sumber  daya  tersebut  diperkirakan  sebesar 441,7  GW  dengan  kapasitas  terealisasi  hingga  saat ini baru sebesar 8,89 GW atau 2% dari potensi.
Pemerintah  telah  menargetkan  bauran  energi  yang berasal dari EBT sebesar 23% dengan total daya 92,2 million  tonnes  of  oil  equivalent (mtoe)  pada  tahun 2025  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  22  Tahun 2017  tentang  Rencana  Umum  Energi  Nasional (RUEN).  Atas  dasar  tersebut,  Pemerintah  konsisten untuk terus memaksimalkan pemanfaatan EBT yang ekonomis [4].
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  kajian  ini  adalah untuk  menghasilkan  desain  dan  perancangan  alat teknologi hybrid berbasis  energi  turbin  kinetik  dan energi  surya  yang  dapat  diimplementasikan  atau diaplikasikan pada Kampung Regency Parakan, Desa Cikampek  Utara,  Kabupaten  Karawang  sebagai penerangan jalan umum.

## 2. Metode
Dalam  kajian,  diperlukan  diagram  alir  perancangan untuk mengetahui setiap langkah dalam menyelesaikan permasalahan sesuai sistematik. Pada Gambar  1  adalah beberapa  tahapan  dalam  membuat rancangan  teknologi hybrid berbasis  turbin  kinetik dan energi surya.
Gambar 1. Diagram alir perancangan teknologi hybrid berbasis turbin kinetik dan energi surya.

## Diagram Alir Desain Perancangan
Dalam  perancangan  diperlukannya  diagram  alir desain  untuk  mengetahui  setiap  langkah  dalam menyelsaikan  permasalahan  sesuai  sistematik. Gambar  2  adalah  diagram  alir  desain  dari  teknologi hybrid berbasis  energi  turbin  kinetik  dan  energi surya.
Gambar 2. Diagram alir desain perancangan.

## Desain Perancangan
Konsep  awal  desain  perancangan  ini  yaitu  dengan melakukan  identifikasi  dan  analisis  desain  sesuai kebutuhan  untuk  mendapatkan  konsep  desain  yang dibutuhkan  pada  penggunaan  teknologi hybrid berbasis  turbin  kinetik  dan  panel  surya.  Gambar  3 adalah  desain  dari  teknologi hybrid berbasis  energi turbin kinetik dan energi surya.
Gambar 3. Desain teknologi hybrid berbasis energi turbin kinetik dan energi surya.
Dari  Gambar  3,  maka  setiap  bagian  komponen  dan spesifikasi ditunjukan pada Tabel 1.
Tabel 1. Nama komponen dan spesfikasi.
No Nama komponen Spesfikasi 1 Panel surya Saneklux 40 WP 2 Rangka dudukan panel surya Besi siku SS 400 3 Tiang panel surya Pipa Galvanis 4 Rangka turbin kinetik Besi hollow SS 400 5 Sudu Plat SS 400 6 Kincir turbin As runbar ST41 7 Box elektronik Besi siku + Plat SS 400 8 Box generator Besi siku + Palat SS 400
Skematik Sistem Teknologi Hybrid Berbasis Energi Turbin Kinetik dan Energi Surya
Skematik  sistem  tekonolgi hybrid berbasis  energi turbin  kinetk  dan  energi  surya  (Gambar  4)  dengan memanfaatkan dua energi yakni daya generator yang dihasilkan  dari  turbin  kinetk  dan  daya  panel  surya yang  dihasilkan  dari  energi  surya.  Energi  yang dihasilkan  dari  keduanya  akan  dialirkan  menuju Aki/ Accu ,  melalui solar  charge  controller dan kontrol charge baterai guna untuk mengontrol aliran
listrik  yang  akan  dialirkan  menuju  Aki/ Accu .  Jika suatu  saat  kapasitas  daya  Aki/ Accu dalam  keadaan penuh maka secara otomatis solar charge controller dan kontrol charge baterai akan memutus hubungan arus  listrik  menju  Aki/ Accu guna  untuk  menghemat dan  mengontrol  arus  yang  dialirkan  pada  generator dan  panel  surya  menju  Aki/ Accu agar  kualitas  dan kuantitas  Aki/ Accu stabil  dan  Aki/ Accu bertahan lama.  Sebelum  dialirkan  menuju  Aki/ Accu ,  maka harus  melewati  sekring  terlebih  dahulu  sebelum menuju solar  charge  controller dan  kontrol charge baterai  sebagai  pengaman  mengantisipasi  korsleting pada arus listrik.
Gambar 4. Skematik sistem teknologi hybrid berbasis energi turbin kinetik dan energi surya.
Arus  yang  diterima  dan  ditampung  pada  Aki/ Accu sebelum  dialirkan  menuju inverter akan  melalui sekring  terlebih  dahulu  guna  mengantisipasi terjadinya masalah korsleting pada arus yang akan di konversi menggunakan inverter , setelah arus melalui sekiring akan dikonversi menggunakan inverter dari arus  DC  menjadi  arus  AC  150  watt  220V. Inverter yang  digunakan  memiliki  saklar On - Off guna  untuk mengontrol  penggunaan  arus  listrik  jika  suatu  saat aliran  arus  listrik  ingin  dinonaktifkan.  Arus  yang dikonversi  oleh inverter akan  dialirkan  ke  MCB ( Miniature  Circuit  Breaker )  sebagai  pengaman  jika terjadi  korsleting  arus  AC,  setelah  aliran  melewati MCB maka aliran akan dialirkan ke stop kontak guna sebagai tempat untuk menghubungkan arus listrik.
Output yang  akan  didapatkan  dari  perancangan  ini adalah  mampu  memanfaatkan  potensi  alam  sekitar menjadi  energi  listrik  yang  dapat  menghidupkan lampu dan kebutuhan alat elektronik lainnya.

## Proses Perhitungan
Untuk mendapatkan hasil dari perancangan teknologi hybrid berbasis turbin kinetik dan energi surya maka diperlukan  proses  perhitungan  perancangan  untuk mengetahui  hasil  yang  didaptakan  dari  perancangan teknologi hybrid berbasis  turbin  kinetik  dan  energi surya.  Berikut  ini  proses  perhitungan  dengan menggunakan persamaan sebagai berikut.

## Perhitungan Perancangan Turbin Kinetik
tan 0 = (1) 𝑉1 (𝐿1 − 𝐿2) = 𝑉 𝑚𝑎𝑥 𝐿1
Di  mana V1 adalah  kecepatan  air  mengenai  sudu (m/s),  dari V  max kecepatan  air  maksimal  dengan (m/s), dengan LI tinggi air mengenai sudu (m) [5].
𝑉 = (2)
Di mana Vr adalah kecepatan rata-rata air (m/s) dari V max (m/s) dengan V1 (m/s) [5].
𝐴 = 𝐿𝑟 𝑥 𝐻𝑟 (3)
Di  mana A adalah  luas  penampang  air  (m 2 )  dari Lr lebar  luas  penampang  (m)  dengan Hr tinggi  luas penampang (m) [6].
𝑄 = 𝐴 . 𝑉 (4)
Di  mana Q adalah  debit  air  (m 3 /s)  dari A luas penampang  (m 2 )  dengan Vr kecepatan  rata-rata  air (m/s) [6].
𝑚̇ = 𝜌 . 𝑄 ̇
(5)
Di  mana 𝑚̇ adalah  masa  aliran  (kg/s)  dari 𝜌 masa jenis air (kg) dengan Q debit air (m 3 /s) [11].
𝐸 =  𝑚̇ . 𝑣 (6)
Di  mana E adalah  energi  kinetik  air  (Joule) dari 𝑚̇ masa aliran (kg/s) dengan 𝑣 kecepatan rata-rata air (m/s) [11].
𝑃 = 𝜌. 𝐴. 𝑉𝑟
(7)
Di mana 𝑃 adalah daya air (watt) dari 𝜌 masa jenis air  (kg)  dengan  A  luas  penampang  air  (m 2 )  dan Vr kecepatan rata-rata air (m/s) [7].
𝜔 = (8)
Di  mana 𝜔 adalah  kecepatan  sudut  (rad/s)  dari Vr kecepatan rata-rata air (m/s) dengan r jari-jari turbin (m) [8].
𝐹𝑡 = 𝑚̇ 𝑥 𝑣 (9)
Di  mana Ft adalah  gaya  turbin  (kg)  dari 𝑚̇ masa aliran (kg/s) dengan Vr kecepatan rata-rata air (m/s) [9].
𝑇 = 𝐹 𝑥 𝑟 (10)
Di  mana T adalah  torsi  turbin  (kg/m)  dari F gaya turbin (kg) dan r jari-jari turbin (m) [9].
𝑃 = 𝑃 𝑥 𝜂 (11)
Di mana P T adalah daya turbin (watt) dari P a daya air (watt)  dengan 𝜂 efisiensi  turbin  80%  ditentukan (%) [9].
= (12)
𝑣 = 𝑣
𝜔 = 𝑣 𝑟
Di  mana 𝜔 adalah  kecepatan  reduksi  turbin  ke generator  (rad/s)  dari  kecepatan  kincir  turbin  (m/s) dengan r 1 jari-jari kincir turbin (m) [8].

## Menghitung Tegangan terhadap RPM Generator
= 𝑣𝑜𝑙𝑡/ 1 𝑟𝑝𝑚
(13)
Di  mana  volt  per  rpm  adalah  untuk  mengetahui tegangan per putaran generator (volt) [8].

## Perhitungan Perancangan Panel Surya
Karena terjadi energi yang hilang disebabkan seperti debu,  panas controller ,  dan  baterai  yang  terjadi aliran dua arah yaitu :
100% − 20% = 80% (14) % = (𝑤𝑎𝑡𝑡) (15)
Selain  kerugian  teknis  pada  solar  panel,  perlu  juga menghitung  kerugian  akibat inverter ,  lampu indikator, amperemeter dan voltmeter sebesar :
100% − 5% = 95% (16) % = (𝑤𝑎𝑡𝑡) (17)
Menentukan  panel  surya  dalam  pembuatan  PLTS sesuai kebutuhan daya :
= (𝑊𝑝) (18) Menghitung jumlah efisiensi yang didapatkan, maka perhitungan efisiensi sebagai berikut :
𝜂 = 𝜂  𝑥 [𝑥] (%) (19)
Ada  energi  terbuang  dikarenakan  penggunaan inverter ,  lampu  indikator,  amperemeter  dan voltmeter.
100% − 5% = 95% (20) % = (𝑤𝑎𝑡𝑡) (21)
Dalam  baterai  digunakan  sebutan Life  Time ,  yaitu usia baterai akan pendek atau cepat rusak rusak jika sering  digunakan  sampai  benar-benar  habis.  Maka sebaiknya  baterai  yang  kita  gunakan  jangan  sampai benar-benar  kosong.  Hitung  penggunaan  kapasitas baterai yang efektif adalah :
𝑇  𝑥 𝐴 = (𝑤𝑎𝑡𝑡)
(22)
= (𝑝𝑐𝑠)
(23)
Maka baterai yang perlu disiapkan adalah :
% % = (%) (24)
𝐵 𝑥 𝐾 = (𝑝𝑐𝑠) (25)
Dalam  menghitung  kebutuhan solar  charge controller ,  maka  kita  harus  mengetahui  terlebih dahulu datasheet dan  spesifikasi  dari  panel  surya, yang  harus  diperhatikan  adalah  angka Isc ( short circuit  current ),  nilainya  dikalikan  dengan  jumlah panel surya, hasilnya merupakan nilai beberapa nilai minimal dibutuhkan sebesar [10] :
𝐽  𝑥 𝐼𝑆𝐶 = (𝑤𝑎𝑡𝑡) (26)

## 3. Hasil dan Pembahasan
Dari  perhitungan  perancangan  kemudian  dilakukan pembahasan hasil supaya mudah memahaminya dan dapat melihat fenomena yang terjadi dari hasil yang dilakukan.  Pada  kajian  ini  teknik  analisis  data menggunakan  teknik  deskriptif  berdasarkan  hasil yang  dilakukan.  Data  yang  diperoleh  dari  hasil kemudian  dianalisis  menggunakan  rumus  terapan, selanjutnya  data  akan  disajikan  dalam  bentuk  tabel untuk  menampilkan  tabel  tegangan,  arus  dan  daya dari hubungan antara daya yang telah ditentukan.

## Hasil Perancangan Turbin Kinetik
Didapatkan data primer debit air yaitu pada Tabel 2 :
Tabel 2. Data primer debit air.
No V max (m/s) V1 (m/s) Vr (m/s) A (m 2 ) Q (m 3 /s) 1 0,11 1,1 0,61 0,12 0,08 2 0,36 3,6 1,98 0,14 0,28 3 0,42 4,2 2,31 0,17 0,40 4 0,52 5,2 2,86 0,21 0,60 5 0,69 6,9 3,80 0,23 0,88
Dari Tabel 2 maka didapatkan data primer  debit air dengan  lima  variasi  debit  air  mulai  dari  0,08-0,88 m 3 /s.  Didapatkan  perancangan  kecepatan  turbin kinetik yaitu pada Tabel 3 :
Tabel 3. Perancangan kecepatan turbin kinetik.
No EK (joul) P a (watt) r t (m) 𝝎 (Rad/s)  RPM 1 14,89 14,89 0,35 1,75 16,7 2 548 548 0,34 5,83 55,7 3 1067 1067 0,33 7 66,9 4 2453 2453 0,31 9,22 88,1 5 6353 6353 0,30 12,66 121
Dari  Tabel  3  maka  didapatkan  perancangan kecepatan  turbin  kinetik  dengan  lima  variasi  mulai dari  16,7-121  rpm.  Didapatkan  perancangan  daya turbin yaitu pada Tabel 4 :
Tabel 4. Perancangan daya turbin.
No F t (kg) T (N/m) Ef (%) P t (watt) 1 48,8 17,08 80 10,90 2 554 188 80 434 3 924 304 80 837 4 1716 531 80 1964 5 3344 1003 80 5048
Dari  Tabel  4  maka  didapatkan  perancangan  daya turbin  dengan  lima  variasi  mulai  dari  10,90-5048 watt.  Didapatkan  perancangan  tegangan  generator turbin yaitu pada Tabel 5 :
Tabel 5. Perancangan tegangan generator turbin.
No Vr (m/s) 𝝎 (rad/s) RPM Tg (volt) 1 0,61 8,43 80,5 6,44 2 1,98 26,32 251 20,08 3 2,31 30,52 291 23,28 4 2,86 37,36 356 28,48 5 3,80 50 477 38,16
Dari Tabel 5 maka didapatkan perancangan tegangan generator turbin dengan lima variasi mulai dari 6,44- 38,16 volt.

## Hasil Perancangan Panel Surya
Didapatkan  perancangan  penggunaan  daya  panel surya yaitu pada Tabel 6 :
Tabel 6. Perancangan penggunaan daya panel surya.
No Jenis kebutuhan Jml P (w) Pemakain (Wh) Jml beban (w) 1 Lampu 3 5 10 150
Dari  Tabel  6  maka  perancangan  penggunaan  daya panel  yaitu  dengan  jenis  kebutuhan  lampu,  dalam jumlah  3,  daya  lampu  5  watt,  pemakaian  10  jam, jumlah  beban  150  watt  penggunaan  selama  10  jam
dari  jam  19:00-05:00.  Didapatkan  perancangan jumlah panel surya yaitu pada Tabel 7 :
Tabel 7. Perancangan jumlah panel surya.
No Kerugia n PLS (%) Dibuth kan (w) Intesit as (h) Jml PLS (WP) Ef PLS (%) 1 25 198 5 39,6 26,316
Dari Tabel 7 maka perancangan  jumlah panel surya yaitu dengan kerugian panel surya 25%, dibutuhkan daya  198  Watt  dari  25%  kerugian,  intensitas penggunaan selama 5 jam dari jam 10:00-14:00 ( watt peak ), jumlah panel surya 39,6 WP (40 WP) dengan efisiensi  26,316  %.  Didapatkan  perancangan rangkaian kelistrikan panel surya yaitu pada Tabel 8:
Tabel 8. Perancangan rangkaian kelistrikan panel surya.
No Ker gian Inve rter (%) Penggun aan baterai Dibutuhk an btr (Pcs) Peng guna an invert er (w) Peng guna an SSC (a) 1 5 12v - 60 Ah 0,28 15 10
Dari  Tabel  8  maka  perancangan  rangkaian kelistrikan  panel  surya  yaitu  dengan  kerugian inverter 5%,  penggunaan  baterai  12V-60Ah, dibutuhkan  baterai  0,28  pcs  (1  pcs),  penggunaan inverter 15  watt,  penggunaan solar  charge  control 10  A.  Ditentukan  hasil  dari  kedua  perancangan turbin kinetik dan panel surya yaitu pada Tabel 9 :
Tabel  9. Ditentukan  hasil perancangan  turbin  kinetik  dan panel surya.
No Jumlah lampu 5 watt (pcs) Kebutuh an (watt) Bekerja (jam) Daya dibutuhk an (watt) 1 Perancangan Ganerator 3 3 3 3 3 3 3 3 2 Perancangan Panel Surya 3 3 3 3
Dari  Tabel  9  ditentukan  hasil  perancangan  turbin kinetik dan panel surya yaitu dengan jumlah 3 lampu 5 watt, kebutuhan 198 watt untuk perancangan turbin kinetik dan panel surya maka daya kebutuhan untuk perancangan  turbin  kinetik  bekerja  selama  12  jam yaitu 16,5 watt/jam, jika bekerja selama 24 jam yaitu 8,25 watt/jam dari spesifikasi perancangan generator 500  watt.  Sedangkan  perancangan  panel  surya bekerja  selama  5  jam  dari  jam  10:00-14:00  ( watt peak ) yaitu 39,6 watt/jam.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  perhitungan  perancangan  maka didapatkan  hasil  perancangan  teknologi hybrid berbasis  energi  turbin  kinetik  dan  energi  surya bahwa  dapat  diimplementasikan  atau  diaplikasikan alat  Teknologi Hybrid berbasis  Energi  Turbin Kinetik  dan  Energi  Surya  pada  aliran  sungai  atau daerah  aliran  sungai  yang  telah  dirancang  pada kajian ini. Didapatkan hasil perhitungan perancangan Turbin  Kinetik  dari  hasil  yang  paling  optimal  dari lima  variasi  kecepatan  rata-rata  aliran  sungai  yaitu: pada  kecepatan  rata-rata  aliran  sungai  3,80  m/s dengan  putaran  turbin  121  rpm,  Torsi  turbin  1003 N.m,  Daya  turbin  5048  watt  pada  efisiensi ditentukan  sebesar  80%.  Hasil  dari  perancangan Turbin  Kinetik  didapatkan  besaran  tegangan generator dari lima kecepatan hasil reduksi turbin ke generator  yaitu:  sebesar  6,44  volt  pada  80,5  rpm, 20,08  volt  pada  251  rpm,  23,28 volt  pada 291  rpm, 28,48  volt  pada  356  rpm,  38,16 volt  pada 477  rpm. Ditentukan  hasil  daya  perancangan  generator  sesuai spesifikasi generator 500 watt yaitu pada saat turbin kinetik  bekerja  selama  12  jam  maka  daya perancangan  generator  sebesar  16,5  watt  per  jam, jika  turbin  bekerja  selama  24  jam  maka  daya perancangan  generator  sebesar  8,25  watt  per  jam. Pada kajian ini dapat ditentukan sebuah perancangan Panel  Surya  dengan  dimensi  alat  yang  dirancang adalah  sebesar:  tinggi  tiang  panel  surya  6  m, diameter tiang 2 ½ inchi, panjang rangka panel surya 350  mm,  lebar  rangka  panel  surya  525  mm,  Tebal rangka dan panel surya 75,80 mm dengan daya panel surya  yaitu  sebesar  39,6  watt  per  jam  ( watt  peak ) dari setiap intensitas matahari mulai dari jam 10:00 – jam 14:00 pada penggunaan 5 jam bekerja. Hasil dari kedua  perancangan  didapatkan  kemampuan  daya optimal  turbin  kinetik  dan  panel  surya  saling bersinergi  yaitu  menggunakan  3  lampu  LED  5  watt selama  10  jam  dengan  daya  sebesar  150  watt  pada penggunaan  turbin  bekerja  selama  24  jam  dan penggunaan panel surya bekerja selama 5 jam mulai dari jam 10:00 – jam 14:00.

## Daftar Pustaka
[1] ESDM,  K.  (2018,  1  11).  Inilah  Konsumsi Listrik  Nasional.  Retrieved  12  15,  2019,  from databoks.katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018 /01/11/inilah-konsumsi-listrik-nasional
[2] Wicaksono, P. E. (2019, 1 5). Konsumsi Listrik Terus  Meningkat,  RI  Menuju  Negara  Maju. Dipetik  12  16,  2019,  dari  www.liputan6.com: https://www.liputan6.com/bisnis/read/3863789/ konsumsi-listrik-terus-meningkat-ri-menuju- negara-maju
[3] Fajar,  T.  (2019,  Juni  4).  Pemanfaatan  Energi Terbarukan untuk Industri Kelistrikan. Retrieved 12 15, 2019, from economy.okezone.com: https://economy.okezone.com/read/2019/06/04/
320/2063737/pemanfaatan-energi-terbarukan- untuk-industri-kelistrikan [4] Wardani,  R.  (2017,  september  kamis). Pemanfaatan  Energi  Terbarukan  “is  amust”.
Dipetik
12
15, 2019,
dari http://ebtke.esdm.go.id: http://ebtke.esdm.go.id/post/2017/09/28/1754/p emanfaatan.energi.terbarukan.is.a.must [5] Bruce  R,  D.  F.  (2004).  Mekanika  fluida. Jakarta: Erlangga.
[6] Ismanto, A. (-).
SEDERHANA, PENGUKURAN  DEBIT  AIR  SECARA.  In  A. Ismanto, SEDERHANA, PENGUKURAN
DEBIT AIR SECARA (pp. -). -: 2021.
[7] Akhiar  Junaidi,  R.  A.  (2014).  Jurusan  Teknik Sipil. MODEL FISIK KINCIR AIR SEBAGAI PEMBANGKIT LISTRIK, 1-9.
[8] Sri  Handayani,  A.  D.  (2009).  Fisika.  Jakarta: CV. Adi Perkasa.
[9] Arief Muliawan, A. Y. (2016). Teknik Elektro, Teknik  Mesin.  ANALISIS  DAYA  DAN EFISIENSI  TURBIN  AIR  KINETIS  AKIBAT
PERUBAHAN PUTARAN RUNNER, 1-9.
[10] Henrry.  (2017,  -  -).  MENGENAL  ISTILAH "POLE"  PADA  MOTOR  LISTRIK,  BEDA MOTOR  2P,4P,6P.  Retrieved  Agustus  01, 2021, from yanmarpekanbaru.com: yanmarpekanbaru.com.
[11] Basyirun,  W.  K.  (2008).  Mesin  Konversi Energi. Semarang: Universitas Negri Semarang.