## PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN PRASARANA SANITASI (STUDI KASUS PEMBANGUNAN PRASARANA SANITASI DI KAMPUNG CIKUKUL DESA NAGRAK
SELATAN KABUPATEN SUKABUMI)
Muhamad Zainudin Suhadi, Idi Namara
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Ibn Khaldun Bogor mzainudin62@ymail.co m, dewinamara@gmail.com

## ABSTRAK
Pembangunan  prasarana sanitasi  di  kampung  cikukul  dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat  yang  belum  mendapatkan  akses  MCK  yang  layak  dan  pengolahan  air  limbah domestik  yang  baik  tanpa  mencemari  lingkungan.  Kurang  memadainya  prasarana  lingkungan pada suatu kawasan atau lingkungan hunian dapat menimbulkan permasalahan seperti buruknya kualitas  lingkungan  permukiman  di  daerah  tersebut,  karena  pada  dasarnya  keberadaan prasarana lingkungan merupakan kebutuhan yang paling penting yang secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi/berpengaruh  terhadap  kesehatan dan kesejahteraan  manusia. Maka direncanakan  pembangunan  prasarana  sanitasi  di  kampung  cikukul  berupa  MCK  dan  instalasi pengolahan  air  limbah  (IPAL).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menghitung  (1)  Gambar  dan  RAB (Rencana  Anggaran  Biaya  (2)  Pemilihan  Teknologi  IPAL  yang  tepat  (3)  Jumlah  kebutuhan prasarana  Sanitasi.  Penelitian  dilakukan  dengan  pengamatan  langsung  ke  lokasi.  Data  yang diambil  adalah  data  primer  yang  didapat  berdasarkan  hasil  survei  dan  data  sekunder.    Hasil analisis  jumlah  penduduk  kampung  cikukul  sampai  tahun  2025  yaitu  716  jiwa    dengan persentase    pertumbuhan    penduduk    sebesar    0.86    %    pertahun.    Maka  kampung  cikukul termasuk  kategori  desa.  70  %  dari  75  kk  di  kampung  cikukul  yang  belum  mendapatkan akses MCK adalah 262 jiwa. Rencana akan dibangun 6 unit kamar mandi/kakus dengan luasan per/unit 2.7125 m2 (1.75 m x 1.55 m), 1 ruang tempat cuci dengan  luasan  4.8125 m² (1.75  m x 2.75  m  ),  1  ruang  tempat  wudhu  4.8125  m²  (1.75  m  x  2.75  m).  dengan  rencana  debit  air limbah  MCK  yang  dihasilkan  9.43  m³/orang/hari.  Maka  untuk  perencanaan  ini  akan digunakan  IPAL  dengan  jenis  biofilter  anaerobic-aerobik    dengan    kapasitas    12    m³.    dengan rencana  anggaran  biaya  yang  dibutuhkan sebesar  Rp.  385,056,472.00,-  (Tiga  Ratus  Delapan Puluh  Lima  Juta  Lima  Puluh  Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
Kata-kata  kunci  : Jumlah  penduduk , MCK  komunal,  Air  limbah  domestik,  Pemilihan teknologi  IPAL, Biofilter anaerob-aerob.

## 1           Pendahuluan
Kampung  Cikukul  RW.07  memiliki  jumlah kepala  keluarga  sebanyak  126  KK  dengan asumsi  setiap  KK  terdiri  dari  5  orang merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya  berprofesi  sebagai  petani sehingga sangat bergantung pada ketersedian  air  baku  yang  bersumber  pada mata  air  yang  letaknya  380  m  dari  bak penampung penduduk yang terbagi atas tiga wilayah  satu  bagian  selatan,  utara  dan barat.  Selain  itu  jalur  air  yang  ada  belum berfungsi  secara  optimal  sehingga  belum  di katakan  higienis,  sehingga  menyebabkan pertumbuhan  ekonomi  wilayah  tersebut kurang  berkembang,  Tingkat  kesadaran akan  kesehatan  dan  kebersihan  lingkungan di  wilayah  ini  masih  belum  optimal  hal  ini dapat  dilihat  dari  hasil  survei  dimana  hanya 35%  dari  126  KK  yang  mempunyai  jamban keluarga,  60%  masih  mengunakan  fasilitas umum  MCK  dan  5%  lainnya  menggunakan tempat  buangan  tinja  lain,  sementara fasilitas  yang  ada  didaerah  ini  hanya
berjumlah  2  unit  MCK  dengan  pembuangan air  limbah  yang  langsung  di  buang  tanpa ada  proses  pengolahan  air  limbah  yang baik.  Hal  ini  sangat  jauh  dari  layak karena  2  unit  MCK  ini  harus  melayani  75 KK  di  wilayah  tersebut.  Sementara  untuk melayani  75  KK  fasilitas  MCK yang dibutuhkan  adalah  6  unit  dengan  dasar perhitungan  SNI:  03-2399-2002    Tata Cara    Perencanaan    Bangunan    MCK Umum    dengan    beban    pemakaian maksimum  250  orang,  masyarakat  Kp. Cikukul Desa Nagrak Selatan telah menyediakan lahan bekas areal persawahan yang  di  Hibahkan  dengan  luas  120.5  m². Kurang  memadainya  prasarana  lingkungan pada suatu kawasan atau lingkungan hunian dapat  menimbulkan  permasalahan  seperti buruknya kualitas lingkungan permukiman di daerah  tersebut,  karena  pada  dasarnya keberadaan prasarana lingkungan merupakan  kebutuhan  yang  paling  penting yang secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi/berpengaruh terhadap
kesehatan  dan  kesejahteraan  manusia. Artinya  prasarana    dasar    dalam    satu    unit lingkungan    adalah    syarat    bagi    tercipta kenyamanan  hunian  (Claire,  1973).  Kondisi sanitasi yang buruk tentunya membahayakan  masyarakat  sendiri  dan dampaknya  akan  menimbulkan  berbagai jenis  penyakit.  Untuk  memperoleh  kondisi sanitasi  yang  baik,  maka  harus  ditunjang dengan  sarana  dan  prasarana  sanitasi yang  memadai,  seperti  tersedianya  air bersih,  tersedianya  tempat  MCK  (Mandi, Cuci dan Kakus) yang layak yang dilengkapi dengan sistem pembuangan atau pengolahan  limbah,  baik  itu  limbah  cair ataupun  limbah  padat.  Air  limbah  domestik dari  rumah  tangga  tanpa  pengolahan merupakan  sumber  pencemaran  utama  di perkotaan yang dapat menimbulkan dampak yang  serius  pada  lingkungan  karena  dapat dengan mudah masuk ke badan air ataupun meresap ke badan tanah. Hal ini mengakibatkan  tercemarnya  air  sungai  dan air tanah. Pencemaran lingkungan berakibat terhadap kesehatan manusia, tata kehidupan,  pertumbuhan  flora  dan  fauna yang berada dalam jangkauan pencemaran.
Program percepatan
pembangunan sanitasi  permukiman  (PPSP)  dimaksudkan mangarus utamakan percepatan
pembangunan  sektor  sanitasi  yang  meliputi sub sektor air limbah domestik, persampahan  rumah  tangga  dan  drainase lingkungan, dalam rangka pencapaian
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)
Sukabumi  Tahun  2015 –  2019.  Dalam konteks  yang  lebih  luas,  SSK  adalah sebuah langkah penting menuju pencapaian Millennium  Development  Goals (MDGs)  di tahun  2015  tujuannya  mewujudkan  kondisi sanitasi    permukiman    yang    layak,    yaitu yang    dapat    di    akses    oleh    masyarakat sesuai  standar  teknis,  berfungsi  secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan dampak  negatif pada lingkungan.
2           Tinjauan Pustaka
2.1        Pengolahan Air Limbah
2.1.1.      Prinsip  Pengolahan  Air  Limbah
Dengan Proses Biofilter Tercelup
Mekanisme  proses  metabolisme  di  dalam sistem  biofilter  secara  aerobik  secara sederhana  Gambar  tersebut  menunjukkan suatu  sistem  biofilm  yang  terdiri  dari  media penyangga,  lapisan  biofilm  yang  melekat pada  media,  lapisan  air  limbah  dan lapisan  udara    yang    terletak    di    luar. Senyawa    pencemar    yang    terletak    di dalam    air    limbah  misalnya  senyawa organik  (BOD,  COD),  ammonia,  phospor dan  lainnya  akan  terdifusi  ke  dalam  lapisan atau  film  biologis  yang  melekat  pada permukaan media. Pada saat yang bersamaan  dengan  menggunakan  oksigen terlarut  di  dalam  air  limbah  senyawa pencemar  tersebut  akan  diuraikan  oleh mikroorganisme yang ada di dalam lapisan  biofilm  dan energi   yang  dihasilkan akan    diubah    menjadi    biomassa.    Suplai oksigen    pada    lapisan  biofilm  dapat dilakukan  dengan  beberapa  cara  misalnya pada sistem RBC yakni dengan cara  kontak dengan  udara  luar,  pada  sistem trickling filter dengan  aliran  balik  udara,  sedangkan pada  sistem  biofilter  tercelup  dengan menggunakan  blower  udara  atau  pompa sirkulasi.
Jika   lapisan   mikrobiologis   cukup   tebal, maka      pada      bagian      luar      lapisan mikrobiologis  akan  berada  dalam  kondisi aerobik  sedangkan  pada  bagian  dalam biofilm    yang  melekat  pada  medium  akan berada  pada  kondisi  anaerobik.  Pada kondisi  anaerobik  akan  terbentuk  gas  H2S, dan  jika  konsentrasi  oksigen  terlarut  cukup besar  maka  gas  H2S  yang  terbentuk tersebut  akan  diubah  menjadi  sulfat  (SO4) oleh bakteri sulfat yang ada didalam biofilm. Selain  itu  pada  zona  aerobik  nitrogen- ammonium  akan  diubah  menjadi  nitrit  dan nitrat  dan  selanjutnya  pada  zona  anaerobik nitrat  yang  terbentuk  mengalami  proses denitrifikasi  menjadi  gas  nitrogen.  Oleh karena  di  dalam  sistem  biofilm  terjadi kondisi  anaerobik  dan  aerobik  pada  saat yang  bersamaan  maka  dengan  sistem tersebut  proses  penghilangan  senyawa nitrogen menjadi lebih mudah.
Gambar 1 Mekanisme proses metabolisme di dalam proses dengan sistem Biofilm

## 2.1.2.    Proses Pengolahan Air Limbah Dengan Biofilter Anaerob-Aerob
Proses  pengolahan  air  limbah  dengan  proses  biofilter  Anaerob-Aerob  secara  sederhana  dapat ditujukkan seperti pada Gambar 2.2
Gambar  2. Pengolahan air limbah dengan proses biofilter anaerob-aerob
1.      Proses    pengolahan    air  limbah  rumah tangga    dengan  biofilter  anaerob-aerob  ini merupakan  pengembangan  dari  proses- proses biofilter anerob dengan proses aerasi kontak  pengolahan  air  limbah  dengan proses  biofilter  anaerob-aerob  terdiri  dari beberapa  bagian  yakni    bak  pengendap awal,  biofilter  anerob  (anoxic),  biofilter aerob,  bak  pengendapan  akhir,  dan  jika perlu  dilengkapi  dengan  bak  kontraktor khlor.
2.      Air  limbah  yang  berasal  dari  rumah tangga di alirkan melalui saringan kasar (bar screen)    untuk    menyaring    sampah    yang berukuran    besar    seperti    sampah    daun, kertas, plastik dll. Setelah melalui screen air limbah  dialirkan  ke  bak  pengendapan  awal, untuk  mengendapkan  partikel  lumpur,  pasir dan  kotoran  lainnya.  Selain  sebagai  bak pengendapan,  juga  berfungsi  sebagai  bak pengontrol  aliran,  serta  bak  pengurai senyawa  organik  yang  berbentuk  padatan, sludge  digestion  (pengurai  lumpur)  dan penampung lumpur.
3.      Air  limpasan  dari  bak  pengendapan awal  selanjutnya  dialirkan  ke  bak  kontaktor anaerob  tersebut  diisi  dengan  media  dari bahan    plastik    atau    kerikil/batu    split. Jumlah  bak  kontaktor  ini  bias  dibuat  lebhh
dari  satu  sesuai  dengan  kualitas  dan jumlah air baku yang akan diolah.
4.    Penguraian  zat-zat  organik  yang  ada dalam  air  limbah  dilakukan  oleh  bakteri anaerobik  atau  fakultataif  aerobik  setelah beberapa  hari  operasi,  pada  permukaan media  filter  akan  tumbuh  lapisan  film mikro-organisme.  Mikro-organisme  inilah yang akan mengurai zat organik yang belum sempat terurai pada bak pengendap.
5.      Air    limpasan    dari    bak  kontaktor (biofilter)    anaerob  dialirkan  ke    bak kontaktor  (biofilter)  aerob.  Didalam  bak kontaktor  aerob  ini  diisi  dengan  media kerikil,  atau  dapat  juga  dari  bahan  plastik (polyethylene),  batu  apung  atau  bahan serat,  sambil  diaerasi    atau    dihembus dengan udara sehingga mikro organisme    yang    akan  menguraikan  zat organik  yang  ada  dalam  air  limbah  serta tumbuhan  dan  menempel  pada  permukaan media.
6.    Dengan   demikian   air   limbah    akan kontak      dengan      mikro-orgainisme      yang tersuspensi dalam air maupun yang menempel  pada  permukaan  media  yang mana  hal  tersebut  dapat  meningkatkan efisiensi  penguraian  zat  organik,  deterjen
serta mempercepat proses nitrifikasi, sehingga  efisiensi  penghilangan  ammonia menjadi  lebih  besar.  Proses  ini  sering  di namakan aerasi kontak ( Contact Aeration ). 7.      Dari  bak  aerasi,  air  dialirkan  ke  bak pengendapan  akhir.  Didalam  bak  ini  lumpur aktif  yang  mengandung  massa  mikro- orgainisme diendapkan dan dipompa kembali  ke  bagian  inlet  bak  aerasi  dengan pompa  sirkulasi  lumpur.  Sedangkan  air limpasan  (over  flow)  dialirkan  ke  bak kholinasi.  Di  dalam  bak  kontaktor  khlor  ini air limbah dikontakan dengan senyawa khlor untuk membunuh mikro-orgainisme pathogen.
8.      Air  olahan,  yakni  air  yang  keluar setelah  proses  khlorinasi  dapat  langsung dibuang  kesungai  atau  saluran  umum. Dengan  kombinasi  proses  anaerob  dan aerob tersebut selain dapat menurunkan zat (BOD,  COD),  juga  dapat  menurunkan konsentrasi  ammonia,  deterjen,  padatan tersuspensi  (SS),  phospat  dan  lainnya. Skema proses biofilter anaerob-aerob dapat
dilihat pada gambar 2. a.   Proses biofilter anaerob-aerob ini mempunyai beberapa keuntungan yakni : 1)      Adanya  air  buangan  yang  melalui media  kerikil  yang  terdapat  pada  biofilter mengakibatkan  timbulnya  lapisan  lender yang  menyelimuti  kerikil  atau  yang  disebut juga  biological  film.  Air  limbah  yang  masih mengandung  zat  organik  yang  belum teruraikan pada bak pengendap bila melalui  lapisan  lender  ini  akan  mengalami proses penguraian secara biologis.
2)      Efisiensi  biofilter  tergantung  dari luasan  kontak  antara  air  limbah  dengan mikro-organisme    yang    menempel    pada permukaan    media    filter    tersebut.  Makin luas    bidang    kontaknya    maka    efisiensi penurunan    konsentrasi    zat    organiknya (BOD) makin besar.
3)      Selain  menghilangkan  atau  mengurai konsentrasi  BOD  dan  COD,  cara  ini  dapat juga mengurangi konsenrasi padatan tersuspensi  atau suspended  solid (SS), deterjen (MBAS), ammonium dan Posphor.
b.   Beberapa  keunggulan  Proses pengolahan  air  limbah  dengan  Biofilter Anaerob- Aerob antara lain yakni :
1)   Pengolahaanya sangat mudah.
2)   Biaya operasinya rendah.
3)      Dibandingkan  dengan  proses  lumpur aktif, lumpur yang dihasilkan relative sedikit.
4)      Dapat  menurunkan  konsentrasi senyawa  nitrogen  atau  phosphor  yang dapat menyebabkan euthropikasi.
5)   Suplai udara untuk aerasi relative kecil.
6)   Dapat digunakan untuk air limbah dengan beban BOD yang cukup besar.
7)   Dapat menghilangkan padatan tarsuspensi (SS) dengan baik.
8)    Tahan  terhadap  perubahan  beban pengolahan  atau  beban  hidrolik  secara mendadak.
c.   Aplikasi Biofilter Anaerob-Aerob Untuk
Pengolahan Air Limbah Beberapa aplikasi teknologi biofilter anaerob-aerob tercelup antara lain : 1)   Pengolahan air limbah domestik secara individual atau komunal.
2)   Pengolahan air limbah rumah sakit
3)   Pengolahan air limbah industri Tahu- tempe.
4)   Pengolahan air limbah industri kecil.
5)   Pengolahan air limbah potong hewan.
6)   Pengolahan air limbah hotel.
7)   Pengolahan air limbah industri.

## 2.2  Pengertian MCK Komunal
MCK  singkatan  dari  Mandi,  Cuci,  Kakus adalah  salah  satu  sarana  fasilitas  umum yang  digunakan  bersama  oleh  beberapa keluarga  untuk  keperluan  mandi,  mencuci, dan  buang  air    di    lokasi    permukiman tertentu    yang  dinilai    berpenduduk  cukup padat    dan  tingkat  kemampuan  ekonomi rendah
(Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D), 2002). MCK
komunal/umum    adalah    sarana    umum yang    digunakan   bersama   oleh    beberapa keluarga  untuk  mandi,  mencuci  dan  buang air  di  lokasi  pemukiman  yang  berpenduduk dengan   kepadatan   sedang   sampai   tinggi (300-500    orang/Ha)    (Pusat    Penelitian dan Pengembangan Permukiman, 2001).

## 2.3        Kebutuhan Air Baku
Kebutuhan  air  baku  di  sini  dititik  beratkan pada  penyedian  air  baku  untuk  diolah menjadi  air  bersih.  (Ditjen  Cipta  Karya, 1996)

## 2.3.1.   Standar Kebutuhan Air
Standar  kebutuhan  air  ada  2  (dua)  macam yaitu : ( Ditjen Cipta Karya)
1.    Standar kebutuhan air domestik
Standar  kebutuhan  air  domestik  yaitu kebutuhan air yang digunakan pada tempat-  tempat    hunian  pribadi  untuk memenuhi    keperluan    sehari-hari    seperti  ; memasak,  minum,  mencuci  dan  keperluan rumah tangga lainnya. Satuan yang dipakai  adalah liter/orang/hari. 2.    Standar kebutuhan air non domestik.
Standar kebutuhan air non domestik adalah kebutuhan air bersih diluar keperluan rumah tangga. Kebutuhan air non domestic antara lain :
a.    Penggunaan komersil dan industri Yaitu penggunaan air oleh badan-badan komersil dan industri. b.    Penggunaan umum
Yaitu    penggunaan    air    untuk    bangunan- bangunan    pemerintah,    rumah    sakit, sekolah-sekolah dan tempat-tempat ibadah.  Kebutuhan  air  non  domestic  untuk kota dapat dibagi dalam beberapa kategori  antara  lain  :  (Ditjen  Cipta  Karya, 1996) 1)  Kota Kategori I : (Metropolitan) 2)  Kota Kategori II : (Kota Besar) 3)  Kota Kategori III : ( Kota Sedang) 4)  Kota Kategori IV : ( Kota Kecil) 5)  Kota Kategori V : (Desa) Tabel 1 Kategori Kebutuhan Air Non Domestik NO URAIAN KATEGORI KOTA BERDASARKAN JUMLAH JIWA >1.000.000 500.000 S/D 1.000.000 100.000 S/D 500.000 20.000 S/D 100.000 <20.000 METRO BESAR SEDANG KECIL DESA 1 Konsumsi unit sambungan rumah (SR) l/o/h >150 150-120 90-120 80-120 60-80
Sumber : Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, 1996

## 2.3.2.    Proyeksi Kebutuhan Air Bersih
Proyeksi      kebutuhan      air      bersih      dapat ditentukan      dengan      memperhatikan pertumbuhan  penduduk  untuk  diproyeksi terhadap  kebutuhan  air  bersih  sampai dengan  lima  puluh  tahun  mendatang  atau tergantung  dari  proyeksi  yang  dikehendaki (soemarto,  1999).  Adapun  yang  berkaitan dengan proyeksi kebutuhan.
Dari    angka   pertumbuhan   penduduk    di atas      dalam      prosen      digunakan untukmemproyeksi jumlah penduduk sampai  lima  puluh  tahun  mendatang. Meskipun  pada kenyataannya   tidak   selalu tepat   tetapi   perkiraan   ini   dapat   dijadikan sebagai dasarperhitungan volume kebutuhan    air    dimasa    mendatang.    Ada bebrapa   metode   yang digunakan untuk memproyeksi jumlah penduduk antara lain yaitu : 1)   Metode geometrical increase (soemarto, 1999) Pn = Po + (1+ r) ᶯ   Dimana :
Pn = jumlah penduduk pada tahun ke-n Po = Jumlah penduduk pada awal tahun
r = prosentase pertumbuhan geometrical penduduk tiap tahun n = Periode waktu yang ditinjau

## 3     Metode Penelitian
Secara  umum  pelaksanaan  penelitian    ini dilaksanakan    dalam  beberapa    tahap, antara    lain    tahap    pertama    ialah    tahap persiapan  dimana  dalam  tahap  persiapan ini dilakukan  survey  tempat dan  alat.  Tahap kedua adalah pengumpulan data baik primer maupun  sekunder,  data  primer  diperoleh dengan mengukur tempat pengamatan yang akan  dibangun,  mengsketsakan  tempat wilayah  dalam  bentuk  site  plan/peta  situasi lokasi  penelitian  dan  data  sekunder  yang  di butuhkan adalah data demografi kependudukan.  Tahap      ketiga      adalah pengolahan      data      dengan      program Autocad untuk   gambar perencanaan, dan merencanakan  besaran  anggaran  biaya yang  dibutuhkan  menggunakan  program Microsoft  Excel .  Secara  umum  tahapan kegiatan penelitian yang dilaksanakan ditunjukan oleh gambar 3. dibawah ini.
Gambar 3. Diagram Alir Penelitian
Waktu penelitian dilakukan selama 3 Bulan, pada Bulan Juni - Agustus 2015.
3.1  Lokasi Penelitian
Gambar 4. Lokasi penelitian ini dilakukan Kampung Cikukul Desa Nagrak Selatan Rt. 01, 02, 03 Rw.07 Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi.
4        Hasil Dan Pembahasan
4.1     Analisis Kebutuhan Air Bersih
4.1.1. Perkiraan Jumlah Penduduk Pada Tahun 2025 Yang Akan Datang
Dalam  memperkirakan  jumlah  penduduk,  digunakan  data-data  jumlah  penduduk  sebelumnya. Adapun  data-data  jumlah  penduduk  Kampung  Cikukul  yang  menjadi  data  proyeksi  adalah  dari tahun 2010-2014. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :
Tabel 2 Jumlah penduduk Kampung Cikukul No Tahun Jumlah penduduk 1 2010 603 2 2011 610 3 2012 614 4 2013 622 5 2014 630
Sumber : Desa Nagrak Selatan 2015
4.2        Perkiraan Kebutuhan Air Bersih
4.2.1.    Perkiraan Kebutuhan Air Bersih Untuk Seluruh Masyarakat
4.2.2.    Kebutuhan Total Air Bersih
Sampai Tahun 2025
Kebutuhan  total  air  bersih  sampai  tahun 2025  adalah  jumlah  keseluruhan  kebutuhan air bersih masyarakat. Tabel 3 . kebutuhan total air bersih sampai tahun 2025 Fasilitas Kebutuhan air tahun 2025 Liter/orang/hari m³/orang/hari m³/s Penduduk 57280 57.28 0.000663

## 4.3        Rencana Jumlah Pengguna MCK
MCK  (mandi,  cuci,  kakus)  dan  IPAL (instalasi  pengolahan  air  limbah)  yang dibangun  di  Kampung  Cikukul  diperuntukan untuk  70%  dari  75  kepala  keluarga  dengan asumsi per kk 5 orang.
Jumlah pengguna     = (jumlah kepala keluarga x asumsi per kk) x 70% = ( 75 x 5 ) x 70% =  375 x 70% =  262 jiwa
Tabel 4. Jumlah Pengguna MCK dan Banyaknya Ruangan yang Diperlukan
Jumlah Pemakai Jumlah Ruangan Mandi Cuci Kakus 10 – 20 2 1 2 21 – 40 2 2 2 41 – 80 2 3 4 81 – 100 2 4 4 101 – 120 4 5 4 121 – 160 4 5 6 161 – 200 4 6 6 200 – 250 5 6 6
Sumber: Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK komunal/umum -SNI 03 - 2399-2002

## 4.4.1.   Jumlah Air Limbah MCK
1.          Kebutuhan air mandi Q =  262 x 20 =  5240 liter/orang/hari
=  5.24 m³/orang/hari, Dimana :
Qmd = kebutuhan air untuk mandi (liter/hari) P       = jumlah orang q       = konsumsi air per orang per hari, (liter/orang/hari)
Sehingga di dapat jumlah kebutuhan air untuk mandi adalah 5,24 m³/orang/hari
2.          Kebutuhan air cuci Q =  262 x 15 =  3930 liter/orang/hari =  3.93 m³/orang/har,  Dimana : Qmd = kebutuhan air untuk cuci (liter/hari) P = jumlah orang q = konsumsi air per orang per hari, (liter/orang/hari)
Sehingga  di  dapat  jumlah  kebutuhan  air untuk cuci adalah 3.93 m³/orang/hari
3.          Kebutuhan air kakus Q =  262 x 10 =  2620 liter/orang/hari =  2.62 m³/orang/hari Dimana : Qmd = kebutuhan air untuk kakus (liter/hari) P = jumlah orang q  =  konsumsi  air  per  orang  per  hari, (liter/orang/hari)
Sehingga  di  dapat  jumlah  kebutuhan  air untuk kakus adalah 2.62m³/orang/hari Jumlah  air  limbah  80%  dari  jumlah kebutuhan air Jumlah kebutuhan air  = A + B + C = 5.24 + 3.93 + 2.62 (m³/orang/hari) = 11.79 m³/orang/hari
Jadi jumlah kebutuhan air MCK kampung cikukul adalah 11.79 m³/orang/hari dan jumlah air limbah MCK adalah 9.43 m³/orang/hari.
4.5  Analisis IPAL MCK
4.5.1.    Sistem Pengolahan IPAL MCK
MCK  yang  pada  umumnya  menghasilkan limbah  domestik  berupa grey  water dan black  water ini  perlu  penanganan khusus  agar  dapat  dikelola  dengan  baik. Untuk  itu  diperlukan    perencanaan    sistem pengolahan    limbah    yang    baik.    Instalasi pengolahan limbah (IPAL) merupakan
pengolahan  limbah  agar  tidak  menjadi pengganggu  kesehatan  bagi  masyarakat serta  berperan  untuk  menjaga  kebersihan lingkungan hidup.
Rencana sistem pengolahan  IPAL  MCK  dapat  dilihat  pada Diagram Gambar 5 dibawah berikut.
Gambar 5 Diagram Proses Pengolahan Air Limbah Domestik Dengan Proses Biofilter anaerob-aerob

## 4.5.2.   Proses Pengolahan
Limbah   yang   dihasilkan   oleh   MCK   dialirkan   melalui   saluran   pipa   untuk selanjutnya dialirkan ke bak kontrol.
Bak Kontrol Bak kontrol ini didesain dengan ukuran 30 x 30  x  40  cm.    Fungsi  bak  kontrol  ini  adalah untuk  mencegah  sampah  padat  misalnya plastik,  kaleng,  kayu  agar  tidak  masuk  ke dalam  unit pengolahan limbah, serta mencegah  padatan  yang  tidak  bisa  terurai misalnya  lumpur,  pasir,  abu  gosok  dan lainnya  agar  tidak  masuk  ke  dalam  unit pengolahan  limbah.  Dari  bak  kontrol,  air limbah dialirkan ke bak pengurai anaerob.
Bak pengurai anaerob Bak  pengurai  anaerob  dibagi  menjadi  tiga buah  ruangan  yakni  bak  pengendapan  atau bak  pengurai  awal,  zona  anaerob  1,  dan zona  anaerob  2.  Selanjutnya  dari  zona anaerob  2,  air  limbah  dialirkan  ke  unit pengolahan lanjut (zona aerob).
Bak unit pengolahan lanjut (zona aerob) Unit pengolahan lanjut (zona aerob) tersebut terdiri  dari  beberapa  ruangan  yang  berisi media  untuk  pembiakan  mikro-organisme yang  akan  menguraikan  senyawa  polutan yang  ada  di  dalam  air  limbah.  Setelah melalui  unit  pengolahan  lanjut,  air  hasil olahan dialirkan ke bak khlorinasi.

## Bak khlorinasi
Di  dalam  bak  khlorinasi  air  limbah  di kontakkan  dengan  khlor  tablet  agar  seluruh mikroorganisme  patogen  dapat  dimatikan. Dari  bak  khlorinasi  air  limbah  sudah dapat dibuang langsung ke sungai atau sawah.

## 4.6       Gambar Dan Rencana Anggaran Biaya

## Gambar 6 Denah Rencana
Denah  rencana  MCK  terbagi  atas  3  unit kamar  mandi/  kakus  wanita  dan  3  unit kamar  mandi/  kakus  pria,  dengan  luas masing-masing  2.7125  m²  (1.75  m  x  1.55 m),  1  unit  tempat  cuci  dengan  luas  4.8125 m² (1.75 m x 2.75 m ),  1 unit tempat wudhu dengan  luas  4.8125  m²  (1.75  m  x  2.75  m), dan  dua  buah  wastafel  untuk  tempat  cuci tangan. Anggaran yang
dibutuhkan untuk
pembangunan
prasarana sanitasi
di
kampung
cikukul adalah Rp. 385,056,472.00,- (Tiga Ratus Delapan
Puluh  Lima  Juta  Lima  Puluh    Enam  Ribu Empat  Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

## 5.          Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  pada Bab  4  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai  berikut :
a.  Proyeksi  jumlah  penduduk  Kp.  Cikukul sampai tahun 2025 mengunakan rumus Geometrik  adalah  sebanyak  716  jiwa maka kampung cikukul kedalam
kategori desa dengan standar kebutuhan  air  untuk  setiap  orang adalah 80 liter/orang/hari.
b.  Disain MCK ditentukan melalui
standarisasi  yang  telah  ditetapkan
dengan  jumlah  penguna  262  jiwa adalah  3 unit  kamar mandi/  kakus  pria, 3  unit  kamar  mandi/kakus  wanita dengan luas per/unit kamar mandi/kakus  2.7125  m²  (1.55m  x 1.75m)  ,  satu  unit  tempat  cuci  dengan luas  4.8125  m²  (1.75m  x  2.75m), satu  unit  untuk  wudhu  dengan  luas 4.8125 m² (1.75 m x 2.75 m ).
c.  Didasarkan  dari  pemakaian  air  yang berpotensi menjadi limbah. Untuk
limbahnya  sebesar  80 –  90%  dari
pemakaian air yang berpotensi menjadi  limbah.  Berdasarkan  asumsi tersebut,  maka  jumlah  limbah  yang dihasilkan  oleh  MCK  sebesar  9.43 m³/hari  sehingga  di  dapat  kapasitas untuk IPAL  yang direncanakan sebesar 12 m³.
d.  Teknologi  IPAL  yang  akan  digunakan adalah    dengan    Proses    Biofilter Anaerob-  Aerob,  dengan  berbagai keunggulan  proses  pengolahan  air limbah  antara lain :
 Pengolahan sangat mudah.
 Biaya operasinya rendah.
 Dibandingkan dengan proses lumpur aktif, lumpur yang
dihasilkan  relatif sedikit.
 Dapat menurunkan konsentrasi senyawa  nitrogen  atau  phospor yang dapat menyebabkan euthropikasi.
 Suplai udara untuk aerasi relatif kecil.
 Dapat  digunakan  untuk  air  limbah dengan  beban  BOD  yang  cukup besar. Dapat menghilangkan padatan  tersuspensi  (SS)  dengan
baik.
 Tahan  terhadap  perubahan  beban pengolahan  atau  beban  hidrolik secara mendadak.
e. Anggaran    yang    dibutuhkan    untuk pembangunan    prasarana    sanitasi    di kampung cikukul adalah Rp. 385,056,472.00,- (Tiga Ratus Delapan  Puluh  Lima  Juta  Lima  Puluh Enam  Ribu  Empat  Ratus  Tujuh  Puluh
Rupiah).

## 5.1        Saran
Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Jika sudah terlaksananya pembangunan  perlu  adanya  kelompok dari masyarakat kampung cikukul untuk menjaga dan merawat prasarana sehingga  dapat  terjaga  dan  terawat dengan baik.
2. Perlu  adanya  penelitian  lebih  lanjut tentang  kualitas  air  limbah yang dikeluarkan  dari  pengolahan IPAL biofilter anaerob-aerob dan perencanaan  pembangunan  prasarana sanitasi  lanjutan  di  wilayah  kecamatan nagrak lainnya.

## Daftar Pustaka
Cipta Karya, Direktorat Penyehatan Lingkungan  Pemukiman,  (1987).  Rencana
Sistem Tangki Septik.
Claire,    H    William  1973. Randbook    on Urban    Planning.    New    York    :    Van Hostrand Rentrold.
Chandra,    Budiman,    2007. Pengantar Kesehatan    Lingkungan .    Jakarta.Penerbit Buku Kedokteran EGC.
De,  kruijff,G,  J, W,  (1987),  Rencana  Sistem Tangki
septik, UNDP INS/84/005,
Departemen      Pekerjaan      Umum, Direktorat   Jenderal   Cipta   Karya.   1996. Analisis Kebutuhan Air Bersih, Jakarta.
Departemen              Kesehatan,              2004, Keputusan              Menteri              Kesehatan RI  No.1204/MENKES/SK/X/2004        tentang persyaratan        kesehatan        lingkungan . Jakarta : Depkes RI.
ISSDP, Team Teknis Pembangunan
Sanitasi,  Buku  Referensi  Opsi  Sistem  dan Teknologi Sanitasi, 2010.
Kiki  Komalia  &  Ivan  Indrawan,  2012, Analisis  Pemakaian  Air  Bersih  (PDAM) Untuk Kota Pematang Siantar . Jurnal Teknik
Sipil  Unsu  Medan.  Morel  A  and  Diener, 2006, Greywater  Management  in  Low  and Middle Income Countries . Nusa  Idaman  Said  , Teknologi  Pengolahan Air Limbah Dengan Proses Biofilm Tercelup , JTL, DTL, BPPT, 2000. Nurhasmawaty  Pohan,  2008, Pengolahan Limbah Cair Industri Tahu Dengan Proses Biofilter Aerobik. Sekolah Paskasarjana  Universitas  Sumatera  Utara Medan.  Peraturan  Pemerintah  RI  No.82 Tahun 2001, Tentang Pengolahan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air .
Peraturan    pemerintah    RI    No.20    tahun 1990, Tentang    mengelompokan    kualitas air  menjadi  beberapa  golongan  menurut peruntukannya .
Riska  Ariyanti  &  Agung  Sugiri,  2015, Kajian Kinerja Fasilitas MCK Dan IPAL Komunal Di kelurahan  Pandean  Lamper,  Kecamatan Gayamsari,  Kota  Semarang. Jurnal Teknik PWK Volume 4 nomor 4 2015. (Online
:http://ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/pwk) SNI : 03-2399-2002 - Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum SNI : 03-2398-2002 –  Tata  Cara
Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Peresapan.
Said,  N.  I  &  Wahjono  H.D.  (1999). Alat Pengolahan  Air  Limbah  Rumah  Tangga Semi
Komunal          Kombinasi    Biofilter    Anaerob dan   Aerob .   Direktorat   Teknologi Lingkungan      Deputi      Bidang      Teknologi Informasi    Energi    Material    dan Lingkungan. BPPT. Jakarta. Sugiato,    2008. Pengolahan    air    limbah domestik    di    kota    Surabaya    dengan biofilter  aerobic .  Jurnal  teknik WAKTU ,ISSN
: 1412-1867 vol 05 no 02/juli 2007.
Suharto  I,  2011, Dasar-Dasar  Pengolahan Air Limbah , Edisi 226, UI, Jakarta.
Taufiq    Hidayah,    2014, Efektifitas Penggunaan    Tabung    Biofilter    Untuk Sistem    IPAL  Komunal .  Jurusan  Sipil Fakultas  Teknik  Universitas  Hasanuddin Makasar.
Zainal,   A.Z,    2005. Analisis   Bangunan   : menghitung   anggaran   biaya   bangunan. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.