## PENGARUH PENAMBAHAN KONSENTRASI CaCo3 DAN KARBON AKTIF TERHADAP KUALITAS AIR DI DESA NELAYAN I KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA

## Endang Setyawati Hisyam
Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Universitas Bangka Belitung
Email : hisyam.endang@gmail.com

## ABSTRAK
Air  baku  dari  suatu  sumber  air  yang  dijumpai  di  suatu  tempat  kadang-kadang  tidak memenuhi  syarat  sebagai  air  bersih.  Salah  satu  contohnya  adalah    Desa  Nelayan  I kalurahan  Srimenanti,  Kecamatan  Sungailiat  Kabupaten  Bangka,  kondisi    tanah  desa tersebut  berupa  tanah  rawa  yang  mengakibatkan  sumber  air  baku  yang  ada  tidak  bisa digunakan  untuk  kebutuhan  air  sehari-hari,  airnya  banyak  mengandung  lumpur,  keruh, kadar besi tinggi, warna kuning,  sehingga hampir 8 tahun tidak bisa menikmati air yang ada  di  sumur  mereka.  Untuk  mengatasi  hal  ini  salah  satu  cara  adalah  dengan menggunakan  bahan  yang  mudah    didapat,  alatnya  mudah  dibeli  dan  harganya terjangkau.  Dengan  demikian  diperlukan  suatu  teknologi  yang  menjadikan  air  baku dengan  kualitas  yang  tidak  memenuhi  syarat  menjadi  air  bersih  yang  memenuhi  syarat kesehatan.    Dalam  penelitian  ini    dilakukan  perlakuan  (penambahan  konsentrasi  CaCo 3 dan  karbon  aktif)  dengan    kadar  karbon  aktif  sebanyak  15  gram  dan  kadar  CaCo 3 sebanyak 0,5 gram. Hasil penelitian diperoleh dari 8 parameter yang diuji (Suhu, Padatan terlarut  (TDS),  Padatan  tersuspensi  (TSS),  Daya  Hantar  Listrik  (DHL),  pH,  Oksigen terlarut (DO), BOD dan COD, ada 2 parameter yang tidak sesuai dengan baku mutu yang diinginkan,  yaitu  parameter  Padatan  tersuspensi  (TSS)  dan  COD.  Dari  hasil  penelitian tersebut  menunjukkan  bahwa  ada  peningkatan  kualitas  air  dari  sebelum  dilakukan perlakuan dengan setelah dilakukan perlakuan.
Kata Kunci : sumber air baku, metoda pengolahan air, kualitas air

## PENDAHULUAN
Desa  Nelayan  I  terletak  di  kalurahan
Srimenanti, Kecamatan Sungailiat Kabupaten  Bangka,  kondisi    tanah  desa tersebut berupa tanah rawa yang mengakibatkan  sumber  air  baku  yang  ada tidak  bisa  digunakan  untuk  kebutuhan  air sehari-hari,  airnya  banyak  mengandung lumpur,  keruh,  kadar  besi  tinggi,  warna kuning,  sehingga hampir 8 tahun tidak bisa
menikmati  air  yang  ada  di  sumur  mereka, yang  lebih  menyedihkan  lagi  selama  8 tahun  itu  juga  mereka  harus  membeli  air untuk kebutuhan sehari-hari, untuk mencuci  baju  ataupun  mencuci  piring  saja tidak  menggunakan  air  tersebut  apalagi untuk minum.
Untuk  mengurangi  beban  mereka maka diperlukan solusi bagaimana mengolah  air  di  desa  nelayan  tersebut  dari tidak  bisa  digunakan  untuk  kebutuhan
sehari-hari  menjadi  bisa  digunakan  dengan menggunakan  bahan  yang  mudah    didapat, alatnya  mudah  dibeli  dan  harganya terjangkau.
Pada  penelitian  ini  untuk  mengatasai permasalahan  yang  ada  di  Desa  Nelayan  I dengan melakukan perlakuan (penambahan konsentrasi CaCo 3 dan karbon aktif).

## TINJAUAN PUSTAKA Kualitas Air Minum
Kualitas  air  didefinisikan  sebagai kadar  parameter  air  yang  dianalisis  secara teliti  sehingga  menunjukkan  mutu  dan karakteristik  air,  (Budi  Kamulyan,  1997). Mutu  dan  karakteristik  air  ditentukan  oleh jenis dan sifat bahan-bahan yang terkandung  di  dalamnya.  Bahan-bahan tersebut  baik  yang padat,  cair maupun  gas, yang  terlarut  maupun  tak  terlarut  secara alamiah  mungkin  sudah  terdapat  di  dalam air  dan  diperoleh  selama  air  mengalami siklus  hidrologi.  Dengan  demikian  mutu dan  karakteristik  air  ditentukan  oleh kondisi  lingkungan  dimana  air  berada. Aktifitas  manusia    dalam  memanfaatkan sumber  daya  alam  yang  dan  lingkungan sering juga menimbulkan bahan-bahan sisa atau bahan-bahan buangan yang mempunyai kecenderungan
pada meningkatnya  jumlah  dan  kandungan bahan-bahan  yang  terdapat  di  dalam  air. Bahan-bahan  buangan  ini  apabila  tidak ditangani  secara  baik  dapat  menimbulkan permasalahan pencemaran, lebih-lebih apabila  lingkungan  tidak  mempunyai  daya dukung yang cukup untuk menetralisir atau mengurangi beban pencemaran.
Dalam  melakukan  penilaian  kualitas air,  bahan-bahan  tambahan  dan  pencemar-
pencemar  dalam  air  diklasifikasikan  atas parameter-parameter  fisik,  kimiawi,  dan biologis.  Parameter-parameter  fisik  air ditentukan  oleh  kekeruhan,  warna,  rasa, bau,  suhu,  dan  kandungan  bahan  padat total.  Parameter  kimiawi  ditentukan  oleh kandungan  bahan-bahan  atau  unsur-unsur yang  membentuk  sifat-sifat  kimia  dari  air. Sifat-sifat tersebut ditentukan oleh nilai pH atau  derajat  keasaman,  kebasaan,  karbon dioksida,  kation  terlarut,  anion  terlarut  dan hantaran listrik. Parameter biologis ditentukan  oleh  kandungan  organisme  di dalam  air  seperti  bakteri  coliform  dan organisme mikro lainnya termasuk ganggang dan jamur.
Dalam teknik penyediaan air, pemahaman  kualitas  air  diperlukan  untuk mengadakan  penilaian  suatu  air  baku  yang tersedia  dikaitkan  dengan  kesesuainnya terhadap  baku  mutu  yang  disyaratkan. Dengan demikian usaha-usaha yang dilakukan  dalam  penyediaan  air  dapat dilakukan  secara  optimal  dan  memberikan hasil  yang  sesuai  dengan  tujuan  yang hendak  dicapai  yaitu  tersedianya  air  bersih yang dapat diminum dan dapat dijangkau.

## Standar Baku Air Minum
Air  minum  yang  secara  luas  disebut air  bersih  adalah  air  yang  secara  fisik jernih,  tidak  berwarna,  tidak  berbau  dan tidak berasa; secara kimiawi tidak mengandung  bahan-bahan  kimia  dalam jumlah yang melampaui ambang batas yang dapat  menimbulkan  gangguan  fisiologis, bebas  dari  racun;  secara  biologis  tidak mengandung organisme patogen dan organisme  mikro  lainnya  yang  dapat mengganggu kesehatan (Bambang
Kamulyan, 1997). Jadi air dikatakan bersih
dan dapat diminum serta dapat dipergunakan  untuk  keperluan  sehari-hari apabila  secara  fisik,  kimiawi  dan  biologis memenuhi  standar  yang  disyaratkan.  Oleh karena  itu  air  suling  yang  merupakan  air murni  dan  tidak  mengandung  bahan tambahan  ataupun  pencemar  belum  tentu cocok  digunakan  sebagai  air  minum, karena  tidak  mengandung  bahan-bahan seperti mineral yang dibutuhkan oleh tubuh manusia.
Standar kualitas air minum ditetapkan dengan  pertimbangan  bahwa  air  minum yang memenuhi syarat kesehatan mempunyai  peranan  penting  dalam  rangka pemeliharaan, perlindungan dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Di Indonesia  ketentuan  mengenai  standar
kualitas air minum mengacu pada Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 907/
MENKES/SK/VII/2002  tentang  Syarat- syarat  dan  Pengawasan  Kualitas  Air
Minum  serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor 82  Tahun  2001  tentang  Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
Dalam  standar  tersebut  dicantumkan unsur-unsur  yang  harus  diperhatikan  bagi masing-masing  parameter  fisik,  kimia, biologis  bahkan  radioaktifitasnya.  Untuk masing-masing  unsur  ditetapkan  jumlah kandungan minimum dan maksimum  yang diijinkan bagi air minum.

## Pengolahan Air
Air  baku  dari  suatu  sumber  air  yang dijumpai  di  suatu  tempat  kadang-kadang tidak  memenuhi  syarat  sebagai  air  bersih. Dengan demikian diperlukan suatu teknologi yang menjadikan air baku dengan
kualitas  yang  tidak  memenuhi  syarat menjadi  air  bersih  yang  memenuhi  syarat kesehatan.
Teknologi pengolahan air yang diperlukan  untuk  menghasilkan  air  bersih yang  aman  bagi  kesehatan  manusia  yaitu air bersih  yang sesuai dengan standar  yang berlaku,  berbeda  tergantung  pada  kualitas air baku  yang dipergunakan. Hal  ini sering merupakan  permasalahan  teknis  yang menjadi  kendala  yang  harus  diberikan pemecahannya agar teknologi yang diterapkan  memberikan  hasil  yang  berdaya guna.  Selain  faktor  teknis,  faktor-faktor ekonomi  dan  sosial  sering  juga  merupakan kendala  yang  mempengaruhi  penerapan suatu  bentuk  teknologi  pengolahan  air  di suatu tempat.
Menurut  Kusnaedi,  1997  prinsip dasar  pengolahan  air  perdesaan  meliputi beberapa aspek berikut ini :
1. Bersifat  tepat  guna  dan  sesuai  dengan kondisi,  lingkungan  fisik,  maupun sosial budaya masyarakat setempat.
2. Pengoperasiannya mudah dan sederhana
3. Bahan-bahan  yang  digunakan  berharga murah
4. Bahan-bahan  yang  digunakan  tersedia di lokasi dan mudah diperoleh
5. Efektif,  memiliki  daya  pembersih  yang besar untuk memurnikan air.

## Metoda Pengolahan Air
Proses  pengolahan  air  berlangsung menurut sifat fenomena yang menghasilkan perubahan  kualitas  air.  Oleh  karena  proses perubahan  ini  dapat  berlangsung  secara fisik,  kimiawi  dan  biologis,  maka  metoda pengolahan air digolongkan menurut
metoda  pengolahan  fisik,  kimiawi  maupun biologis.
Dalam    sistem  penyediaan  air  bersih umumnya  digunakan  metoda  pengolahan secara  fisik  dan  secara  kimiawi.  Metoda pengolahan  fisik  yaitu  metoda  pengolahan dimana  proses  perubahan  kualitas  air berlangsung  akibat  berlangsungnya  proses fisik,  sedang  metoda  pengolahan  kimiawi yaitu  metoda  pengolahan  dimana  proses perubahan kualitas air berlangsung berdasarkan reaksi-reaksi kimia.
Proses-proses  sedimentasi,  mixing, flokulasi,  filtrasi  dan  aerasi  merupakan satuan  operasi  yang  dapat  digolongkan dalam  metoda  pengolahan  fisik:  sedang proses  koagulasi,  desinfeksi,  presipitasi, pertukaran  ion,  adsorpsi  dan  oksidasi digolongkan  dalam  metoda  pengolahan kimiawi (Budi Kamulyan, 1997).

## Pemilihan Metoda Pengolahan Air
Pemilihan  metoda  pengolahan  air sangat tergantung pada karakteristik
kualitas  air  baku  yang  dipergunakan  dan kualitas produk yang diinginkan.
Karakteristik  kualitas  air  baku  ditentukan oleh  kandungan  unsur-unsur  dan  bahan- bahan  pencemar  yang  ada  di  dalamnya. Pencemar-pencemar  utama  yang  biasanya terdapat  dalam  air  baku  antara  lain  bakteri patogen,  kekeruhan,  bahan  tersuspensi, warna,  rasa,  bau,  senyawa  organik  dan kesadahan.  Pencemar  lain,  walaupun  juga merupakan  faktor  yang  penting,  tetapi bukan faktor utama dan biasanya memerlukan penanganan secara khusus.
Air tanah biasanya sudah memenuhi syarat  untuk  air  bersih.  Air  sudah  jernih dan tidak berwarna sehingga tidak
diperlukan usaha-usaha penghilangan kekeruhan.  Tetapi kadang-kadang  air sumur bersifat sadah yang sering mengakibatkan peningkatan konsumsi sabun  atau  menyebabkan  kerak  pada  ketel pemanas,  sehingga  perlu  proses  pelunakan air,  misalnya  dengan    saringan  permutit. Apabila  ada  indikasi  bahwa  air  sumur mengandung  bakteri  coli,  maka  diperlukan proses  desinfeksi.  Sedangkan  apabila  air tanah  berwarna  kuning-kecoklatan  dan berbau amis akibat adanya besi, maka perlu dilakukan proses aerasi.

## Proses Pengolahan Air
Proses pengolahan air minum merupakan  proses  perubahan  sifat  fisik, kimia, dan biologi air baku agar memenuhi syarat untuk digunakan sebagai air minum. Tujuan dan kegiatan pengolahan air minum menurut Kusnaedi, 1997 adalah :
1. Menurunkan kekeruhan
2. Mengurangi bau, rasa, dan warna
3. Menurunkan dan mematikan
mikroorganisme
4. Mengurangi  kadar  bahan-bahan  yang terlarut dalam air
5. Menurunkan kesadahan
6. Memperbaiki derajat keasaman (pH).

## METODOLOGI PENELITIAN
Sebelum proses pengolahan air dimulai  bahan  dan  alat  yang  harus dipersiapkan yaitu:

## Persiapan Bahan
a) Air    asli,  Desa  Nelayan  I,  Kecamatan Sungailiat
b) Karbon Aktif, Laboratorium MIPA dan Pertanian UBB
c) CaCo3, Laboratorium MIPA dan
Pertanian UBB Persiapan Alat No  Komponen Ukuran  Jumlah 1 Ember Plastik 10 lt 1 buah 2 Bak Plastik 15 lt 1 buah 3 Pipa PVC Ø 1” 1 buah 4 Kran Ø 1” 1 buah 5 Gayung 1 buah 6 Knee Ø 1” 1 buah 7 Kayu Bulat Ø 5 cm  4 meter

## Pembuatan Alat Pengolahan Air
1. Dibuat lubang pada ember
2.  Kemudian dibuat keran untuk
mengeluarkan sampel air
3.  Seluruh  sambungan  diperiksa  jangan sampai ada yang bocor
4.  Dibuat pengaduk dari kayu

## Proses Pengolahan Air
Proses pengolahan air minum merupakan  proses  perubahan  sifat  fisik, kimia, dan biologi air baku agar memenuhi syarat untuk digunakan sebagai air minum. Proses  pengolahan  air  pada  penelitian  ini dilakukan  satu  penambahan  perlakuan. Proses pengolahannya sebagai berikut :
1. Diambil  air  asli  sebanyak  10  liter, kemudian dituang di bak plastik
2. Dilakukan perlakuan dengan menambahkan 10 gram karbon aktif. 3. Setelah dilakukan perlakuan diendapkan selama 1 malam 4. Dilakukan pengambilan sampel sebanyak  2  liter  untuk  diuji  di laboratorium.
Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat pada Gambar 3.1. dan Gambar 3.2.
Gambar 1. Proses pengolahan air

## Gambar 2. Proses pengambilan sampel

## Proses Penelitian
Proses  Penelitian  pada  air  ini  dibuat tiga  sampel  untuk  dilakukan  pengujian  di Laboratorium, pembuatan sampel bahan uji sebagai berikut :
1. Sampel I
Air  asli  diambil  dari  sumur penduduk  sebanyak  2  liter,  kemudian dilakukan  pengujian  di  Laboratorium untuk  mengetahui  nilai  Suhu,  TSS, TDS, DHL, pH, DO, BOD, COD
2. Sampel II
Air asli sebanyak 15 liter diambil
dari sumur penduduk, kemudian dituang di dalam bak plastik, setelah itu ditambah  karbon  aktif  sebanyak  15 gram,  setelah  ditambah  karbon  aktif
didiamkan  selama  semalam,  setelah semalam  didiamkan  paginya  diambil sebyak  2  liter  untuk  bahan  uji  di Laboratorium  untuk  mengetahui  nilai Suhu, TSS, TDS, DHL, pH, DO, BOD,
COD
3. Sampel III
Air  dari  sampel  II  diambil sebanyak  100  ml,  kemudian  ditambah kapur  (CaCo 3 )  sebanyak  0.5  gram sebagai  bahan  uji  untuk  mengetahui nilai    Suhu,  TSS,  TDS, DHL,  pH,  DO, BOD, COD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data Hasil Pengujian di Laboratorium. Setelah dilakukan pengujian di Laboratorium, diperoleh data sebagai berikut :
1. Data Air Sumur Penduduk Desa Nelayan
Tabel 1. Data air sumur penduduk desa nelayan No Parameter Satuan  Hasil Baku Mutu 1 Fisika : 1. Suhu º C 27.1 Suhu udara ± 3 2. Padatan Terlarut (TDS) mg/l 629 1000 3. Padatan Tersuspensi (TSS) mg/l 700 50 4. Daya Hantar Listrik (DHL) ms 1.4 2 Kimia : 1. pH 3.2 6.5 – 8.5 2. Oksigen terlarut (DO) mg/l 5.7 6 3. BOD mg/l 4.5 2 4. COD mg/l 120 10
Sumber : Hasil Pengujian air di Laboratorium Lab. MIPA UBB

## 2. Data Olahan Air Sumur Penduduk Nelayan I dengan campuran  karbon aktif
Tabel 2. Data olahan air sumur penduduk nelayan i dengan campuran karbon aktif No Parameter Satuan Hasil Baku Mutu 1 Fisika : 1. Suhu º C 27.1 Suhu udara ± 3 2. Padatan Terlarut (TDS) mg/l 557 1000 3. Padatan Tersuspensi (TSS) mg/l 100 50 4. Daya Hantar Listrik (DHL) ms 1.71 2 Kimia : 1. pH 4.0 6.5 – 8.5 2. Oksigen terlarut (DO) mg/l 7.8 6 3. BOD mg/l 0.5 2 4. COD mg/l 20 10
Sumber : Hasil Pengujian air di Laboratorium Lab. MIPA UBB
3. Data Olahan Air Sumur Penduduk Nelayan I dengan campuran  karbon aktif dan kapur (CaCo 3 )
Tabel 3. Data olahan air sumur penduduk nelayan i dengan campuran karbon aktif dan kapur No Parameter Satuan Hasil Baku Mutu 1 Fisika : 1. Suhu º C 27.1 Suhu udara ± 3 2. Padatan Terlarut (TDS) mg/l 573 1000 3. Padatan Tersuspensi (TSS) mg/l 200 50 4. Daya Hantar Listrik (DHL) ms 1.75 2 Kimia : 1. pH 7.2 6.5 – 8.5 2. Oksigen terlarut (DO) mg/l 7.8 6 3. BOD mg/l 0.5 2 4. COD mg/l 40 10
Sumber : Hasil Pengujian air di Laboratorium Lab. MIPA UBB

## PEMBAHASAN
Dari  hasil  data  yang  diperoleh  di Laboratorium  dapat  dijelaskan  sebagai berikut :
a. Air Asli Sumur Penduduk Desa Nelayan I
1. pH
Dilihat  dari  nilai  pH  dapat dijelaskan  bahwa  nilai  pHnya  sangat kecil  sangat  jauh  dari  nilai  Baku  Mutu yang  disyaratkan  yaitu  6.5  –  8.5,    nilai pHyang  kecil,  maka  airv  tersebut  tidak layak  konsumsi  karena  air  tersebut bersifat  asam,  korosif  yang  akan merusakkan  gigi,  nilai  pH  yang  kecil dikarenakan  kondisi  tanah  yang  ada  di Desa Nelayan I merupakan tanah rawa.
2. DO
Dari  hasil  data  di  Laboratorium diperoleh  nilai  DO  rendah,  menurut Acmad 2004 dalam (I.A.M.
Trisnawulan, I Wayan Budiarsa Suyasa, Iketut  Sundra,  2007),  sebagian  besar oksigen  dari  dalam  air  berasal  dari atmosfir.  Oleh  karena  itu  kemampuan untuk  mengisi  oksigen  kembali  dengan
cara kontak dengan atmosfir merupakan hal  yang  sangat  penting.  Ditinjau  dari luar  permukaan  air  sumur yang bersentuhan  dengan  udara  (atmosfir) sangat sedikit oleh karena itu pengisian oksigen kembali menjadi sangat rendah.Lokasi  sumur  yang  terhindar dari  matahari  menyebabkan  kecilnya hasil  fotosintesis  yang  berupa  oksigen dari  tumbuhan  air.  Selain  itu  adanya penguraian  bahan-bahan  organik  dan anorganik  oleh  mikroorganisme  aerob yang  menggunakan  oksigen  membuat konsentrasi  DO  di  setiap  sumur semakin rendah, hal ini terbukti dengan tingginya nilai BOD.
3. BOD Dilihat dari hasil uji
Laboratorium  didapat  nilai  BOD  yang tinggi, lebih besar dari nilai Baku Mutu yang  disyaratkan,  yang  menyebabkan nilai BOD tinggi adanya beberapa jenis bakteri menghancurkan senyawa organik yang kompleks menjadi senyawa-senyawa yang sederhana, Achmad 2004, dalam (I.A.M. Trisnawulan, I Wayan Budiarsa Suyasa,
Iketut  Sundra,  2007).  Nilai  BOD  yang tinggi  menandakan  tingginya  bahan organik  biodegradable  yang  menjadi beban  perairan  telah  dioksidasi  secara biologi.
4. COD COD merupakan gambaran tentang  aktivitas  kebutuhan  oksigen dalam proses-proses reaksi kimia dalam perairan yang secara umum kebutuhannya  akan  lebih  tinggi  dari kebutuhan oksigen dalam proses biologi.  Nilai  COD  sangat  tinggi  dari nilai COD baku mutu.
5. TSS
TSS  merupakan  zat-zat  yang
tersuspensi  yang  ada  di  dalam  air.
Secara teoritis muatan padatan
tersuspensi  adalah  semua  bahan  yang masih  tetap  tertinggal  sebagai  sisa penguapan  dan  pemanasan  pada  suhu 103-105 0 C.  Nilainya  700  sedangkan nilai  baku  mutu  yang  disyaratkan sebesar  50,  hal  ini  dikarenakan  kondisi tanah  di  Desa  Nelayan  I  adalah  tanah rawa, sehingga airnya banyak endapan- endapan lumpur, kotoran.
b. Olahan Air Sumur Penduduk Desa Nelayan 1 dengan Campuran Karbon Aktif
Hasil  data  Laboratorium  diperoleh dari  8  parameter  yang  diuji  terdapat    3 parameter  yang  tidak  sesuai  dengan  baku mutu  yang  diinginkan.  Parameter  tersebut yakni:
1. pH
Setelah dilakukan perlakuan ternyata airnya masih  asam, masih jauh dari  baku  mutu  yang  diinginkan  yang
seharusnya  nilainya  diantara 6.5 – 8.5, hasilnya  meningkat  sedikit  dari  air  asli dari 3.2 menjadi 4,  hal ini dikarenakan bahan  perlakuan  yang  dipakai  hanya bersifat  menyerap  ( adsorpsi )  kotoran, menjernihkan  air,  mengurangi  bau, mengurangi  bahan  organik    (Budi kamulyan,  1997)  tidak  bisa  untuk meningkatkan Ph.
2. TSS
Zat-zat yang tersuspensi dalam air setelah  dilakukan  perlakuan  terjadi penurunan  dari  air  asli,  dari    700 menjadi  100  tetapi  masih  lebih  besar dari  baku  mutu  yang  diinginkan  yakni sebesar  50,  karbon  aktif  sebagai  bahan perlakuan bagus untuk  menyerap tetapi hasilnya belum maksimal.
3. COD
COD merupakan gambaran tentang  aktivitas  kebutuhan  oksigen dalam proses-proses reaksi kimia dalam perairan yang secara umum kebutuhannya  akan  lebih  tinggi  dari kebutuhan oksigen dalam proses biologi.  Setelah  dilakukan  perlakuan dengan  menambahkan  karbon  aktif hasilnya  sangat  bagus  dari  nilai  120 menjadi  20,  terjadi  penurunan  sebesar 76%  dari  air  asli.  Hal  ini  dikarenakan fungsi  dari  karbon  aktif  sebagai penyerap ( adsorpsi ) kotoran,
menjernihkan  air,  mengurangi  bau, mengurangi  bahan  organik    (Budi kamulyan, 1997)

## c. Olahan Air Sumur Penduduk Desa
Nelayan 1 dengan campuran karbon aktif dan CaCo3
Hasil  data  Laboratorium  diperoleh dari  8  parameter  yang  diuji  terdapat    2 parameter  yang  tidak  sesuai  dengan  baku mutu  yang  diinginkan.  Parameter  tersebut yakni:
1. TSS
Zat-zat yang tersuspensi dalam air setelah  dilakukan  perlakuan  terjadi penurunan  dari  air  asli,  dari    700 menjadi  200  tetapi  masih  tetap  lebih besar  dari  baku  mutu  yang  diinginkan yakni  sebesar  50,  karbon  aktif  sebagai bahan  perlakuan  bagus  untuk adsorpsi
tetapi hasilnya belum maksimal sedangkan  CaCo 3 berfungsi  untuk menaikkan  Ph  bukan  sebagai  zat adsorpsi ,  selain  fungsi  dari  bahan perlakuan  hal  ini  juga  disebabkan  olah kondisi  tanah  Desa  Nelayan  I  yang merupakan  tanah  rawa  sehingga  airnya banyak  endapa-  endapan,  keruh  dan kotor.
2. COD COD merupakan gambaran tentang  aktivitas  kebutuhan  oksigen dalam proses-proses reaksi kimia dalam perairan yang secara umum kebutuhannya  akan  lebih  tinggi  dari kebutuhan oksigen dalam proses
biologi. Setelah dilakukan proses
perlakuan dengan menambahkan CaCo 3 nilai COD lebih tinggi dari penambahan perlakuan  dengan  karbon  aktif,  hal  ini dikarenakan  CaCo3  itu  merupakan  zat kimia  sehingga  meningkatkan  nilai COD bukan menurunkan. Tetapi
nilainya  masih  rendah  dari  COD  air
asli,  walaupun  masih  lebih  besar  dari baku mutu yang diinginkan.
Dari hasil pembahasan di atas baik itu hasil  dari  air  yang  asli  belum  dilakukan perlakuan ataupun sudah dilakukan perlakuan,  hasilnya  masih  kurang  bagus walaupun memang ada peningkatan kualitas  air.  Dalam  hal  ini  peneliti mengharapkan  adanya  penelitian  lebih lanjut  yang  nantinya  diharapkan  bisa meningkatkan  atau  bahkan  menjadikan  air sumur  di  desa  Nelayan  I  bisa  digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

## KESIMPULAN
1. Kualitas air sumur gali di Desa Nelayan I  kurang layak digunakan sebagai  baku mutu air minum sebab telah melampaui nilai  ambang  baku  mutu  air    yang ditetapkan  PPRI  No.82  tahun  2001. Hasil  penelitian  diperoleh  dari  8 parameter  yang  diuji  terdapat    2 parameter  yang  tidak  sesuai  dengan baku mutu yang diinginkan.
2. Adanya peningkatan kualitas air setelah dilakukan  perlakuan,  dimana  sebelum dilakukan  perlakuan,  ada  5    parameter yang  tidak  sesuai  dengan  baku  mutu (pH,  DO,  COD,  BOD  dan  TSS),  tetapi setelah  dilakukan  perlakuan,  ada  2 parameter  yang  belum  memenuhi  baku mutu (TSS dan COD).
3. Perlunya  dilakukan  penelitian  lebih lanjut untuk menurunkan nilai TSS dan COD dari baku mutu yang disyaratkan, dengan melakuan variasi bahan
perlakuan (karbon aktif dan CaCo 3 )
4. Perlunya  dibuat  metoda  pengolahan yang  lain,  selain  melakukan  perlakuan terhadap air asli.

## DAFTAR PUSTAKA
I.A.M.  Trisnawulan,  Suyasa  Budiarsa
Wayan  I,  Sundra  I  Ketut, Analisis Kualitas  Air  Sumur Gali di  Kawasan Pariwisata  Sanur ,  Ecotropic  Volume
2 No.2, Universitas Udayana, 2007 Kamulyan  Bambang,  1997,  Diktat  Mata Kuliah Teknik Penyehatan, Yogyakarta Kusnaedi, 1997, Mengolah Air Gambut dan Air Kotor Untuk Air Minum , Penerbit
Penebar Swadaya, Jakarta.
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia,  2002, Syarat-syarat  dan Pengawasan  Kualitas  Air  Minum , Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Sriwijaya kerjasama  dengan  Bapedalda  dan Pemerintah Kabupaten Bangka, Inventarisasi Sumberdaya Air Bangka , 2003, Palembang. Peraturan  Pemerintah,  2001, Kualitas  Air Baku Air Minum , Departemen Kesehatan RI, Jakarta.