Sariman * , Nazzilni Mardhiyati (2022) Analisa Pemanfaatan Solar Cell Panel Sebagai Sumber Energi Listrik Pada  Lampu  Neon  Dc  Untuk  Penerangan  Dalam  Dan  Luar  Ruangan,  Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah Indonesia, (7) 10 ,
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541- 0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## ANALISA PEMANFAATAN SOLAR CELL PANEL
SEBAGAI SUMBER ENERGI LISTRIK  PADA  LAMPU  NEON  DC  UNTUK  PENERANGAN  DALAM  DAN LUAR RUANGAN
Sariman * , Nazzilni Mardhiyati Jurusan Teknik Elektro, Universitas Sriwijaya, Indonesia Email: Sariman78@yahoo.com dan nazzilnimardhiyati@gmail.com
Abstrak
Lampu  Neon  LED  DC  merupakan  salah  satu  jenis  lampu  yang  memiliki  banyak keunggulan  untuk  digunakan  sebagai  penerangan  khususnya  untuk  ruangan. Pemanfaatan solar cell panel untuk penerangan di dalam dan luar ruangan bertujuan untuk merencanakan instalasi penerangan di rumah tinggal dan melakukan pengujian solar  cell  panel. Perhitungan  instalasi  penerangan  yang  dilakukan  untuk  ruangan- ruangan dengan jumlah total titik lampu dibutuhkan adalah 15 armatur berupa lampu Neon DC 9 Watt dengan lumenansi lampu 1000 lumen dan lampu Neon DC 12 Watt dengan lumenansi 2000 lumen. Total kapasitas beban 200 Watt, 2 unit panel surya 100 Wp dan aki kapasitas 200 Ah. Pengujian solar cell panel dilakukan tujuh hari dari pukul 08.00 hingga 17.00 didapatkan rata-rata tegangan panel surya adalah 16,05 volt arus rata-rata panel surya 2,03 amper dan daya rata-rata 32,75 watt. Tegangan rata- rata baterai yang dihubungkan dengan solar charge controller adalah 12,63 volt untuk lampu menyala selama 10 jam.
Kata Kunci: PLTS, Panel Surya, Instalasi, Penerangan, Lampu LED DC

## Abstract
DC Neon  Lights is one of the light that has excess to be used as lighting especially for room. The utilization of solar cell panel for lighting indoor and outdoor purpose to  determine  lighting  installation  in  home  and  do  testing  the  solar  cell  panel.  The calculation of this installation for room is total 15 armature with neon DC 9 watt luminance  1000  lux  and  neon  DC  12  watt  luminance  2000  lumen.  The  total  load capacity of installation is 200 Watt by using electrical source is 2 units solar panel 100 Wp and solar battery 200 Ah. The testing of solar cell panel is done for seven days from 08.00 A.m to 17.00 P.m. It is obtain the average voltage of solar panel 16,05 volts, the average current of solar panel is 2.03 amperes, and the average power is 32,75 watts. The battery charging connected to solar charge controller with average voltage 12,63 volts can supply the light for 10 hours.
Keywords: PV Plant System (PLTS), Solar Panel, Installation, Lighting, LED DC Lights

## Pendahuluan
Energi  listrik  merupakan  energi  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  di penjuru  dunia  sebagai  kebutuhan  sehari-hari  di  berbagai  aktivitas.  Seiring  dengan perkembangan zaman, listrik menjadi tonggak utama dalam kebutuhan masyarakat seperti industri, penerangan, transportasi, sarana dan prasarana umum, rumah tangga, dan lainnya.
Pembangkit  listrik  di  Indonesia  pada  umumnya  masih  banyak  yang menggunakan  bahan  bakar  utamanya  berasal  dari  fosil.  Berdasarkan  data  Badan Pusat  Statistik  (BPS)  dari  seluruh  jumlah  kapasitas  daya  pembangkit  listrik  di Indonesia adalah 66.608 MW. Tempat pertama diduduki Pembangkit Listrik Tenaga Uap  (PLTU)  yang  menggunakan  bahan  bakar  batu  bara  memiliki  kapasitas  daya 34.184 MW. Tempat kedua diduduki Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) menggunakan  bahan  bakar  gas  sebanyak  11.525  MW.  Pembangkit  Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebesar 5.639 MW. Posisi selanjutnya  Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan bahan bakar solar sebagai bahan bakar utamanya berjumlah 4.878 MW. [1]
Indonesia sebagai negara iklim tropis yang dilewati garis khatulistiwa memiliki energi matahari yang dapat diperoleh melimpah.  Indonesia merupakan negara dengan serapan tenaga matahari terbesar di ASEAN, karena matahari selalu bersinar setiap hari sepanjang  tahunnya.  [2]  Energi  matahari  merupakan  jenis  energi  ter  barukan  yang mengubah  tenaga  surya  (radiasi  matahari)  menjadi  energi  listrik  melalui  suatu  proses konversi. Pemanfaatan tenaga surya sebagai sumber energi listrik alternatif diperlukan untuk menggantikan penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber energi listrik yang penyediaan nya semakin menipis.
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya  adalah  jenis  pembangkit  mengubah  sinar matahari  atau  energi  radiasi  matahari  yang  diserap  melalui  panel  surya  ( photovoltaic ) untuk mengkonversikan radiasi sinar foton matahari menjadi energi listrik dalam bentuk listrik searah (DC) menggunakan modul surya. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia umumnya berbasis teknologi photovoltaic yang mana dengan menggunakan sel  surya,  cahaya  matahari  diubah  menjadi  energi  listrik  melalui  suatu  proses photovoltaic. Pemanfaatan  sumber  energi  listrik  dengan solar  cell  panel juga  dapat dimanfaatkan sebagai energi simpanan atau pun sebagai sumber energi utama yang dapat digunakan untuk menggantikan sumber energi listrik PLN.
Penerangan sangat penting bagi kehidupan sehari-hari untuk melakukan pekerjaan dan aktivitas. Sistem penerangan harus memenuhi standar yang ditentukan untuk dalam dan luar ruangan. Sistem penerangan yang baik dapat mencegah mata menjadi lelah, silau dan dapat mengurangi risiko kecelakaan.
Lampu LED DC merupakan jenis lampu berfungsi sebagai penerangan yang di suplai dengan tegangan DC atau searah. Lampu LED DC memiliki keunggulan antara lain penggunaan daya lebih rendah, intensitas cahaya lebih terang, usia pakai tahan lama dan memiliki harga yang ter jangkau.[3]

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  analitis, mengambil data-data ukuran ruangan baik dalam maupun luar ruangan rumah tinggal. Sedangkan  pengambilan  data  pengujian solar  cell dengan  beban  lampu    Neon  DC dilaksanakan di ruang terbuka.

## 1.  Perhitungan Kebutuhan Penerangan
Perhitungan  instalasi  penerangan  ini  diperlukan  dalam  perancangan  instalasi penerangan  pada  ruangan  yang  akan  diberikan  pencahayaan.  Berikut  merupakan persamaan-persamaan  yang  digunakan  dalam  menentukan  kebutuhan  pencahayaan ruang.
a. Perhitungan indeks ruangan atau indeks bentuk.
Indeks  ruangan  merupakan  perbandingan  antara  ukuran-ukuran  ruangan berbentuk bujur sangkar. Dinyatakan dengan:
Rk = p × l h !"" (p + l)
Di mana : k : Indeks ruangan p : panjang ruangan (meter) l : lebar ruangan (meter) h eff : tinggi sumber penerangan dari bidang kerja (meter)
b. Perhitungan Flux cahaya (ɸ g ) menjangkau bidang kerja.
Flux  cahaya  mempunyai  satuan  lumen.  Flux  cahaya  ɸ g merupakan  sejumlah cahaya yang dipancarkan oleh suatu sumber cahaya untuk menjangkau bidang kerja.
Φ $ = E × A Dimana:
E : Intensitas penerangan atau kuat penerangan (Lux)
A : Luas bidang kerja (m 2 )
c. Perhitungan Flux cahaya (ɸ o ) dari sumber cahaya untuk seluruh ruangan.
Flux  cahaya  merupakan  sejumlah  cahaya  yang  dipancarkan  oleh  suatu  sumber cahaya untuk dalam ruangan
Φ % = E × A η
Di mana : η : Efisiensi Penerangan

## d. Perhitungan jumlah Armatur atau titik lampu
Menentukan jumlah titik lampu (n) dinyatakan dengan persamaan:

## n = E × A Φ × η × d
Di mana : ɸ : Flux cahaya armatur/lampu (lumen)

## d : Faktor depresiasi

## Hasil Dan Pembahasan Perhitungan dari Intensitas dan jumlah lampu ruangan
Pencahayaan  yang    akan  dihitung  adalah  beberapa  ruangan  di  dalam  dan  luar ruangan rumah tinggal. Tujuan dari perhitungan ini adalah untuk mengetahui jumlah titik lampu  yang  akan  digunakan,  mengetahui  kapasitas  panel  surya  yang  dibutuhkan, mengetahui kapasitas baterai, dan nilai arus solar charge controller yang dibutuhkan.

## Perhitungan Intensitas penerangan
Pada  penelitian  ini,  beberapa  ruangan  di  rumah  tinggal  akan  dihitung  jumlah armature (titik lampu) yang digunakan. Perhitungan kebutuhan lumen untuk penerangan diperlukan  untuk  menentukan  berapa  jumlah  titik  lampu  yang  digunakan  pada  setiap ruangan. Berikut beberapa ruangan yang akan dihitung pada penelitian ini:

## Tabel 1 Data Ruangan Rumah Tinggal Dan Intensitas Lampu Yang Digunakan
Ruangan Panjan g (cm) Lebar (cm) Tinggi (cm) Intensitas Lampu 9 Watt (Lux) Intensitas Lampu 12 Watt (Lux) Kamar Mandi 170 140 270 1000 2000 Ruang Tamu 300 300 270 1000 2000 Ruang Baca 300 200 270 1000 2000 Teras 300 200 270 1000 2000 Ruang Tidur 300 300 270 1000 2000 Ruang Dapur 300 200 270 1000 2000 Garasi 600 300 250 1000 2000 Ruang Makan 300 200 250 1000 2000

## a. Perhitungan Penerangan Toilet/Kamar Mandi
Kamar mandi berukuran 11,7 x 1,4 x 2,7 m Dan terdapat bidang kerja setinggi 40 cm Untuk menghitung jumlah titik lampu, perlu dihitung indeks bentuk atau indeks ruangan dengan persamaan :
k = 𝑝 × 𝑙 h(p + l)
dengan keterangan : p : panjang ruangan (m) l : lebar ruangan (m) h : tinggi sumber cahaya di atas bidang kerja (m)
Faktor refleksi ditentukan berdasarkan warna dinding dan langit-langit, namun khusus faktor refleksi pada bidang pengukuran (r m ) ditetapkan 0,1.
k = &×( )(+,-)
k = /,1×/,2 3,4(4,/) k = 0,33
Untuk nilai k 0,33 tidak ada pada tabel efisiensi, yang ada di tabel paling rendah adalah 0,5. Maka untuk k=0,5 dilihat pada tabel efisiensi adalah 0,23.
Standar penerangan kamar mandi berdasarkan tabel adalah 250 Lux.
Q 5 = 6×7 8 Q 5 = 39:×3,4;
:,34
Q 5 = 2586,95 lumen
Maka jumlah titik lampu yang digunakan dapat dihitung dengan persamaan berikut, yang menggunakan lampu LED DC dengan ɸ = 2000 lumen.
n = < ! < " n = 39;=,>9 /::: n = 1,29 ≈ 1
Sehingga kamar mandi dibutuhkan jumlah lampu sebanyak 1 titik lampu Neon DC 12 Watt.

## b. Perhitungan Penerangan Ruang Tamu
Ruang Tamu berukuran 3 x 3 x 2,7 m Dan terdapat meja tamu sebagai bidang kerja setinggi 40 cm.
k = &×( )(+,-) k = 4×4 3,4(=) k = 0,65
Untuk nilai k 0,65 tidak ada pada tabel efisiensi, yang ada di tabel adalah 0,6 dan 0,8. Maka  efisiensi  untuk  k  0,65  dihitung  dengan  menggunakan  persamaan  interpolasi sehingga  didapatkan  efisiensi  0,3.  Standar  penerangan  untuk  Ruang  tamu  berdasarkan tabel adalah 150 Lux.
Q 5 = 6×7 8 Q 5 = /9:×> :,4 Q 5 = 4500 lumen
Maka jumlah titik lampu yang digunakan dapat dihitung dengan persamaan berikut, yang menggunakan lampu LED DC dengan ɸ = 2000 lumen
n = < ! < " n = 29:: 3::: n = 2,25 ≈ 2
Sehingga Ruang Tamu dibutuhkan jumlah lampu sebanyak 2 titik lampu Neon DC 12 Watt.

## c. Perhitungan Penerangan Ruang Baca
Ruang Baca berukuran 3 x 2 x 2,7 m Dan terdapat meja belajar sebagai bidang kerja setinggi 70 cm Faktor refleksi ditentukan berdasarkan warna dinding dan langit-langit, namun khusus faktor refleksi pada bidang pengukuran (r m ) ditetapkan 0,1. k = &×( )(+,-) k = 4×3 3(9) k = 0,6
Untuk nilai k 0,6 pada tabel efisiensi 0,36 Standar penerangan untuk Ruang baca berdasarkan tabel adalah 300 Lux
Q 5 = 6×7 8 Q 5 = 4::×= :,4= Q 5 = 5000 lumen
Maka jumlah titik lampu yang digunakan dapat dihitung dengan persamaan berikut, yang menggunakan lampu LED DC dengan ɸ = 2000 lumen
n = < ! < " n = 9::: 3::: n = 2,5 ≈ 3 Sehingga Ruang Tamu dibutuhkan jumlah lampu sebanyak 3 titik lampu Neon DC 12 Watt.

## d. Perhitungan Penerangan Ruang Teras
Teras berukuran 3 x 2 x 2,7 m Dan terdapat titik pengukuran sebagai objek setinggi 180 cm
k = &×( )(+,-) k = 4×3 :,>(9) k = 1,33
Untuk nilai k 1,33 tidak ada pada tabel efisiensi, yang ada di tabel adalah 1,2 dan 1,5. Maka  efisiensi  untuk  k  1,33  dihitung  dengan  menggunakan  persamaan  interpolasi sehingga didapatkan efisiensi 0,497
Standar penerangan untuk Teras berdasarkan tabel adalah 60 Lux
Q 5 = 6×7 8 Q 5 = =:×= :,2>1 Q 5 = 724,34 lumen
Maka jumlah titik lampu yang digunakan dapat dihitung dengan persamaan berikut, yang menggunakan lampu LED DC dengan ɸ = 1000 lumen
n = < ! < " n = 132,42 /::: n = 0,724 ≈ 1
Sehingga  Ruang  Tamu  dibutuhkan  jumlah  lampu  sebanyak  1  titik  lampu  Neon  DC  9 Watt.
e. Perhitungan Penerangan Ruang Tidur Ruang Tamu berukuran 3 x 3 x 2,7
Dan terdapat meja sebagai bidang kerja setinggi 40 cm
k = &×( )(+,-) k = 4×4 3,4(=) k = 0,65
Untuk nilai k 0,65 tidak ada pada tabel efisiensi, yang ada di tabel adalah 0,6 dan 0,8. Maka  efisiensi  untuk  k  0,65  dihitung  dengan  menggunakan  persamaan  interpolasi sehingga  didapatkan  efisiensi  0,3.  Standar  penerangan  untuk  Ruang  tidur  berdasarkan tabel adalah  250 Lux
Q 5 = 6×7 8
Q 5 = 39:×> :,4 Q 5 = 7500 lumen
Maka jumlah titik lampu yang digunakan dapat dihitung dengan persamaan berikut, yang menggunakan lampu LED DC dengan ɸ = 2000 lumen
n = < ! < " n = 19:: 3::: n = 3,75 ≈ 4
Sehingga Ruang Tidur dibutuhkan jumlah lampu sebanyak 4 titik lampu Neon DC 12 Watt.

## f. Perhitungan Penerangan Ruang Dapur
Ruang Dapur berukuran  3 x 2 x 2,7 m Dan terdapat bidang kerja setinggi 70 cm
k = &×( )(+,-)
k = 4×3 3(9) k = 0,6
Untuk nilai k 0,6 pada tabel efisiensi 0,36. Standar penerangan untuk Dapur berdasarkan tabel adalah 250 Lux.
Q 5 = 6×7 8 Q 5 = 39:×= :,4= Q 5 = 2500 lumen
Maka jumlah titik lampu yang digunakan dapat dihitung dengan persamaan berikut, yang menggunakan lampu LED DC dengan ɸ = 2000 lumen
n = < ! < " n = 39:: 3::: n = 1,25 ≈ 1
Sehingga Ruang Tamu dibutuhkan jumlah lampu sebanyak 1 titik lampu Neon DC 12 Watt.

## g. Perhitungan Penerangan Garasi
Ruang Baca berukuran  6 x 3 x 2,5 m
k = &×( )(+,-) k = =×4 3,9(>) k = 0,8 Untuk nilai k 0,8 pada tabel efisiensi 0,36
Standar penerangan untuk Garasi berdasarkan tabel adalah 60 Lux
Q 5 = 6×7 8 Q 5 = =:×= :,4= Q 5 = 1000 lumen
Maka jumlah titik lampu yang digunakan dapat dihitung dengan persamaan berikut, yang menggunakan lampu LED DC dengan ɸ = 1000 lumen
n = < ! < " n = /::: /::: n = 1
Sehingga Garasi dibutuhkan jumlah lampu sebanyak 1 titik lampu Neon DC 9 Watt.

## h. Perhitungan Penerangan Ruang Makan
Ruang Baca berukuran  3 x 2 x 2,5 m Dan terdapat meja sebagai bidang kerja setinggi 70 cm
k = &×( )(+,-)
k = 4×3 /,/(=) k = 0,9
Untuk nilai k 0,9 tidak ada pada tabel efisiensi, yang ada di tabel adalah 0,8 dan 0,1. Maka efisiensi  untuk  k  0,9  dihitung  dengan  menggunakan  persamaan  interpolasi  sehingga didapatkan efisiensi 0,395. Standar penerangan untuk Ruang makan berdasarkan tabel adalah  250 Lux
Q 5 = 6×7 8 Q 5 = 39:×= :,4>9
Q 5 = 3797,47 lumen
Maka jumlah titik lampu yang digunakan dapat dihitung dengan persamaan berikut, yang menggunakan lampu LED DC dengan ɸ = 2000 lumen
n = < ! < " n = 41>1,21 3::: n = 1,898 ≈ 2
Sehingga Ruang Makan dibutuhkan jumlah lampu sebanyak 2 titik lampu Neon DC 12 Watt.
Tabel 2. Jumlah Total Lampu Ruangan Dan Instensitas Penerangan Ruangan
Bagian Ruangan Jumlah lampu (n) Intensitas Lampu (lux) Kamar Mandi 1 2000 Ruang Tamu 2 2000 Ruang Baca 3 2000 Teras 1 1000 Ruang Tidur 4 2000 Ruang Dapur 1 2000 Garasi 1 1000 Ruang Makan 2 2000 Jumlah 15 -

## Perhitungan Kapasitas Daya Total
Untuk menghitung kapasitas panel surya yang dibutuhkan, maka perlu diketahui berapa total beban dari instalasi penerangan yang telah dihitung. Jumlah titik lampu yang digunakan  pada  instalasi  ini  adalah  total  15  buah  titik  lampu.  Lampu  yang  digunakan adalah lampu neon DC 9 Watt dan 12 Watt dengan tegangan 12 Volt yang akan menyala selama 10 jam. Lampu Neon 9 Watt berjumlah dua dan lampu Neon 12 Watt 15 buah.
𝑃 ?@?A( = (13 × 12 𝑊𝑎𝑡𝑡) + (2 × 9 𝑊𝑎𝑡𝑡) 𝑃 ?@?A( = 174 𝑊𝑎𝑡𝑡
Maka total beban dari instalasi ini adalah:
𝑊 BCBAD = 𝑃 ?@?A( × 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢
𝑊 BCBAD = 174 𝑤𝑎𝑡𝑡 × 10 𝑗𝑎𝑚

## 𝑊 BCBAD = 1740 𝑊ℎ

## Perhitungan Kapasitas Panel Surya
Untuk mendapatkan daya sesuai dengan beban, maka dibutuhkan solar cell panel dengan nilai kapasitas daya yang mampu memenuhi kebutuhan beban per hari. Umumnya insolasi  matahari  per  hari  efektif  selama  5  jam.  Sehingga  untuk  mengetahui  berapa kapasitas daya panel surya yang digunakan dihitung secara matematis sebagai berikut:
𝑃 &ADC( =
EF GDH@(AHG IA?AJAKG × 1,1
𝑃 &ADC( = /12: /:,19 𝑃 &ADC( = 161 𝑊𝑝
Maka panel surya yang digunakan berspesifikasi 200 Wp.

## Perhitungan Kapasitas Aki/Baterai
Kapasitas  baterai  digunakan  untuk  menyimpan  energi  listrik  agar  lampu  dapat menyala dengan baik selama waktu 10 jam. Kapasitas baterai dihitung dengan:
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖  = L M 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 = /12: /3

## 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 = 145 𝐴ℎ
Maka kapasitas baterai yang dibutuhkan dalam instalasi ini adalah 200 Ah.

## Pengujian Solar Cell Panel
Pengujian solar cell panel dilakukan selama tujuh hari menggunakan panel surya tipe polycrystalline kapasitas 100 Wp yang terhubung dengan baterai 20 Ah. Pengukuran dilakukan  setiap  satu  jam  dari  jam  08.00  hingga  17.00.  Besaran  yang  diukur  adalah tegangan panel surya, arus panel surya, daya panel surya dan tegangan baterai/aki.
Gambar 2. Pengukuran besaran-besaran pada pengujian solar cell panel
Data diperoleh merupakan hasil rata-rata perhitungan tegangan panel, arus panel, serta tegangan baterai yang diperoleh selama tujuh hari. Nilai rata-rata daya panel surya tertinggi diperoleh sebesar 37,45 Watt dan daya panel surya rata-rata terendah didapatkan 22,44 Watt. Untuk daya panel surya tertinggi didapatkan 52,14 pada pukul 12.00 ketika intensitas cahaya matahari tinggi sedangkan daya terendah didapat 12,7 pada pukul 17.00 ketika cuaca berawan dan intensitas matahari rendah.
Tabel 3. Hasil pengujian solar cell panel selama tujuh hari
menggunakan panel surya polycrsytalline Hari ke Tegangan Panel (Volt) Arus Panel (Amper) Daya Panel (Watt) Tegangan Baterai (Volt) Pertama 17,12 2,22 37,45 13,04 Kedua 15,89 2,15 34,26 12,76 Ketiga 14,7 1,54 22,44 12,31 Keempat 16,52 2,14 35,29 12,35 Kelima 15,77 2,03 32,36 12,9 Keenam 16,11 2,03 33,91 12,85 Ketujuh 16,21 2,1 33,55 12,21 Max 17,12 2,22 37,45 13,04 Min 14,7 1,54 22,44 12,21 Rata- Rata 16,05 2,03 32,75 12,63

## Kesimpulan
Lampu LED DC yang digunakan pada instalasi ini adalah 15 titik lampu dengan menggunakan lampu Neon DC 9 waat lumenansi 1000 lumen dan lampu Neon DC 12 waat lumenansi 2000 lumen. Titik lampu yang dihitung ini berdasarkan ketentuan teknik penerangan  untuk  ruangan  yang  sesuai.  Dari  hasil  pengujian solar  cell  panel yang dilakukan,  rata-rata  besaran-besaran  pada  panel  surya  yang  terukur  selama  tujuh  hari didapat:  Tegangan  rata-rata  panel  surya  adalah  16,05  Volt,  Arus  rata-rata  panel  surya adalah 2,03 Amper, dan  Daya rata-rata panel surya adalah 32,75 Watt. Berdasarkan hasil pengukuran, nilai tegangan rata-rata baterai yang terukur selama tujuh hari adalah 12,63 Volt untuk lampu dapat menyala selama 10 jam.

## BIBLIOGRAFI
[1] Badan  Pusat  Statistik,  “Badan  Pusat  Statistik.”  2017,  [Online].  Available: https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/960.
[2] M. S. Boedoyo, “Potensi Dan Peranan Plts Sebagai Energi Alternatif Masa Depan Di Indonesia,” J. Sains dan Teknol. Indones. , vol. 14, no. 2, pp. 146–152, 2012, doi: 10.29122/jsti.v14i2.919.
[3] J. H. Saputro and T. Sukmadi, “Analisa Penggunaan Lampu Led Pada Penerangan Dalam Rumah Metode.”
[4] H.  S.  Imron  Ridzki,  “Analisis  Instalasi  Penerangan  Dengan  Pemakaian  Panel Surya Untuk Beban Lampu LED DC,” vol. 15, no. 01, pp. 32–46, 2017.
[5] M.  D.  RIZKY,  “Analisa  Penggunaan  MPPT  Solar  Charge  Controller  pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya Untuk Menyuplai Energi Listrik Pada Lampu LED DC.” 2021.
[6] R. Sianipar, “Dasar Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya,” vol. 11, no. 2, pp. 61–78, 2014.
[7] J.  Mangapul,  “PengaturanTeganganPembangkitListrikTenagaSurya(PLTS)  1000 WATT,” J. Kaji. Tek. Elektro , vol. 1, no. 1, pp. 79–95, 2016.
[8] ABB solutions for photovoltaic applications Group, “Technical Application Papers No.10.  Photovoltaic  plants,” Tech.  Appl.  Pap. ,  vol.  10,  no.  10,  p.  107,  2010, [Online].
Available: http://www04.abb.com/global/seitp/seitp202.nsf/c71c66c1f02e6575c125711f004
660e6/d54672ac6e97a439c12577ce003d8d84/$file/vol.10.pdf.
[9] P. Gunoto and S. Sofyan, “Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 100 Wp Untuk  Penerangan  Lampu  di  Ruang  Selasar  Fakultas  Teknik  Universitas  Riau Kepulauan,” Sigma  Tek. ,  vol.  3,  no.  2,  pp.  96–106,  2020,  [Online].  Available: https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/sigmateknika/article/download/2754/ pdf.
[10]  C. I. Cahyadi, I. G. Agung, A. Mas, and D. Kusyadi, “Efisiensi Recharger Baterai Pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya,” Edu Elektr. J. , vol. 9, no. 2, pp. 61–65, 2020.
[11]  R.  A.  Rezkyanto,  “Penentuan  Kapasitas  Sel  Surya  Dan  Baterai  Terhadap Karakteristik Beban Listrik,” 2019.
[12]  S.  Saodah  and  S.  R.  I.  Utami,  “Perancangan  Sistem  Grid  Tie  Inverter  pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya,” vol. 7, no. 2, pp. 339–350, 2019.
[13]  T. Majaw, R. Deka, S. Roy, and B. Goswami, “Solar Charge Controllers using
MPPT and PWM: A Review,” ADBU J. Electr. Electron. Eng. , vol. 2, no. 1, pp. 1–4, 2018, [Online]. Available: https://media.neliti.com/media/publications/287658-solar-charge-controllers- using-mppt-and-66d6c4aa.pdf.
[14]  R.  Muttaqin,  “Analisa  Performansi  dan  Monitoring  Pembangkit  Listrik  Tenaga Surya di Departemen Teknik Fisika FTI-ITS,” p. 120, 2017, [Online]. Available: http://repository.its.ac.id/47444/.
[15]  B.  Swarnakar  and  A.  Datta,  “Design  and  Implementation  of  PWM  Charge Controller and Solar Tracking System,” Int. J. Sci. Res. , vol. 5, no. 5, pp. 1214– 1217, 2015, doi: 10.21275/v5i5.nov163566.
[16]  C. Sundaygara, Bahan Ajar Media Pembelajaran Percobaan Fisika Materi Listrik Magnet . Malang: Media Nusa Creative, 2018.
[17]  SNI  03-6575-2201,  “Tata  Cara  Perancangan  Sistem  Pencahayaan  Buatan  Pada Bangunan Gedung,” 2001, Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
[18]  Van.  Harten,  E.  Setiawan.  1991 .  Instalasi  Listrik  Arus    Kuat  Jilid  II. Bandung: Binacipta.
Copyright holder: Sariman * , Nazzilni Mardhiyati (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: