## JEPCA
Journal of Electrical Power Control and Automation, 3(1), Juni 2020, 28-34 Program Studi Teknik Listrik Universitas Batanghari
ISSN 2621-556X (Online) DOI 10.33087/jepca.v3i1.36

## Analisis Komponen Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 KV di Penyulang Merbau - Jambi

## Rozlinda Dewi
Jurusan Teknik Listrik, Fakultas Teknik, Universitas Batanghari Corersponding author: rozlinda.dewi@unbari.ac.id
Abstrak. Perencanaan  jaringan  distribusi  tidak  lepas  dari  bagaimana  sistem  distribusi  dibangun.  Mulai  dari  perencanaan (konstruksi  berikut  komponen)  hingga  implementasi  di  lapangan,  sangat  menentukan  kualitas  dan  keandalan  sistem  dapat terpenuhi. Penelitian ini menganalisis tentang implementasi komponen Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 kV lokasi Penyulang Merbau di Daerah Ma.Tembesi Kab.Batanghari-Jambi, apakah sesuai dengan standard yang digunakan oleh PLN (S- PLN). Salah satunya adalah bagaimana menentukan  jumlah komponen yang digunakan dalam proyek SUTM. Metoda penelitian yang digunakan adalah  metode observasi dan pengukuran di  lapangan. Metode observasi  menggunakan teori standar  yang  baku sesuai Buku Standar Perusahaan Umum Listrik Negara (S-PLN). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemakaian komponen di lapangan untuk pemakaian kabel penghantar  AAAC sepanjang 11.025 m  hampir mendekati standar, selisih hanya berkisar 7,2% (+). Sedangkan pemakaian tiang walaupun jumlahnya sama 70 bh meliputi jenis tiang beton 12 m 200 daN sebanyak 69 bh, tiang 9m  100  daN  13  bh,    namun  ada  perbedaan  jumlah  dalam  penggunaan  tiang  12m  dan  9m  antara  nilai  hitung  dan  realisasi. Pemakaian tiang dengan panjang tertentu bagi pelaksana proyek seharusnya mereferensi Standar PLN walaupun beban kerja tiang masih terpenuhi (200 daN). Dengan selalu diadakannya evaluasi di setiap proyek maka data ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pemilik maupun pelaksana proyek, agar kualitas dan keandalan sistem dapat terpenuhi
Kata kunci: Perencanaan, Jaringan distribusi, Komponen SUTM
Abstract. Distribution network planning is not loose from how the distribution system is built. From planning (the construction of the following components) to implementation in the field, determining the quality and reliability of the system can be fulfilled. This research analyzes about  the implementation  of medium-voltage air duct  components (SUTM) 20 kV rework location  Merbau in the area Ma. Tembesi Kab. Batanghari-Jambi, is in accordance with the standard used by PLN (S-PLN). One is how to determine the number of components used in a SUTM project. The research method used is the observation and measurement methods in the field.  The  observation  method  uses  standardized  standard  theory  according  to  the  standard  Book  of  State  electricity  General Company  (S-PLN).  The  results  concluded  that  the  use  of  components  in  the  field  for  the  use  of  an  AAAC  cable  conductor  for 11,025 M is almost  close to  the standard, the difference only ranges from 7.2% (+). While the use of Poles although the  same number  of  70  BH  covers  a  type  of  concrete  pole  12  m  200  And  as  many  as  69  BH,  pole  9m  100  And  13  PCs,  but  there  is  a difference in the amount of the use of Poles 12m and 9m between the calculated and realization values The use of poles of certain lengths for project executor should reference the PLN standard even though the workload is still being fulfilled (200 And). With always being evaluated in each project, this data can be used as input for the project owner or executor, so that the quality and reliability of the system can be fulfilled

## Keywords: planning, distribution network, SUTM component

## PENDAHULUAN
Permintaan  energi  listrik  yang  terus  meningkat, membutuhkan kemampuan penyaluran dan pendistribusian  yang  semakin  efektif  dan  efisien  agar energi  tersebut  sampai  ke  pengguna  secara  efektif  dan efisien.  Pendistribusian  ini  hendaklah    memenuhi persyaratan sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh kementrian  ESDM  dan  PT.PLN  selaku  Perusahaan Negara yang mengelola bidang kelistrikan.
Sistim distribusi  itu sendiri terbag 2 (dua ) yaitu : a. Sistim Distribusi Tegangan Menengah (JTM 20 KV), mempunyai tegangan kerja di atas 1 kv dan setinggi- tingginya 35 kv
b. Sistim Distribusi Tegangan Rendah (JTR 380/220 V) mempunyai tegangan kerja setinggi-tingginya 1 kv.
Distribusi tenaga listrik ke pengguna tenaga listrik dengan penggunaan sistem Jaringan Tegangan Menengah  (JTM)  20  kV  sebagai  jaringan  utama  adalah
upaya  untuk  menghindarkan  rugi-rugi  penyaluran ( losses )  dengan  kwalitas  persyaratan  tegangan  yang harus dipenuhi
Penelitian  yang  dilakukan  Arfita  Yuana  Dewi Rachman, fauzan , Perencanaan Saluran Udara Tegangan  Menengah  (SUTM)  20  KV  Pada  Komplek Perkebunan AMp (Agra Masang Perkasa) [1] , berkaitan dengan  penentuan  kuat  hantar  arus  pada  ukuran  kawat penampang  dan  jenis  penghantar  yang  dipilih,    menjadi dasar    penelitian  ini  tentang  penentuan  jenis  penghantar Penghantar (bahan, Panjang dan diameter).
Selain  itu  penelitian  Andang  Purnomo  Putro, Kartono,  ST.  MT, Perluasan  Jaringan  Tegangan Menengah  Tiga  Phasa  Di  PT.  Saniharto ,  Semarang  [2] juga  melengkapi    tentang  pilihan  jenis  penghantar SUTM  adalah  Penghantar  Telanjang  yang  ditopang dengan  isolator  pada  tiang  besi/beton. Penghantar  yang digunakan adalah   Penghantar aluminiun campuran ( All
Rozlinda Dewi, Analisis Komponen Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 KV di Penyulang Merbau - Jambi
Aluminium  Alloy  Conductor =  AAAC).  Penghantar AAAC  adalah  penghantar    untuk  saluran  udara Tegangan  Rendah  (TR)  maupun  Tegangan  Menengah (TM),  penghantar  diregangkan  pada  isolator  diantara tiang-tiang. Penghantar AAAC  terbuat dari kawat-kawat aluminium campuran yang dipilin bulat, tidak berisolasi dan tidak berinti.
Selain  memenuhi  kelayakan  teknis  Penghantar AAAC  juga  ekonomis  dari  sisi  pilihan  harga,  karena penggunaan  Penghantar  berbahan  tembaga    belum memungkinkan  akibat tingginya harga tembaga dunia.
Gambar 1. Konstruksi SUTM

## METODE
Metoda penelitian yang digunakan  adalah  metode observasi  dan  pengukuran  di  lapangan.  Metode observasi  menggunakan  teori  standar  yang  baku  dalam hal  ini  adalah  Standar-PLN  dalam  Buku Standar Perusahaan  Umum  Listrik  Negara SPLN Hantaran Aluminium (AAC)[1],    Buku1 Kriteria  Disain Enjenering Kontruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik PT  PLN  (Persero)  Tahun  2010  [4]  dan  Buku5 Standar Konstruksi,  Standar  Konstruksi  Jaringan  Tegangan Menengah  Tenaga  Listrik .  PT  PLN  (Persero)  Tahun 2010  [5].  Sedangkan  metode  pengukuran  digunakan dengan  melihat kondisi implementasi di lapangan. Hasil dari kedua  metode ini akan dibandingkan sehingga ratio antara  teori  dan  implementasi  di  lapangan  dapat diketahui,  sehingga  kelayakan  proyek  listrik  dapat ditentukan.

## Peta Lokasi
Peta  Lokasi  adalah  lokasi  tempat  penelitian  ini diadakan  yaitu  lokasi    Penyulang  Merbau    di  Daerah Ma.Tembesi Kab.Batanghari  -  Jambi.
Gambar 2.  Peta lokasi JTM Penyulang Merbau

## Peta Tiang
Peta  tiang  adalah  skema  gambar  titik  tiang  dalam analisis jaringan tegangan menengah ini yang bertujuaan agar  dapat  mengetahui  jenis  tiang,  jumlah  tiang  dan pemilihan pada pemakaian jenis tiang.
Gambar 3. Lokasi Tiang sesuai Peta Lokasi No. 1-39
Gambar 4. Lokasi Tiang sesuai Peta Lokasi No. 40-70

## HASIL DAN PEMBAHASAN Menentukan Tiang

## Lokasi
Titik  kordinat  adalah  titik  peletakan  tempat  tiang diletakkan  dengan  menggunakan  menggunakan  GPS dengan   aplikasi Maverick
Rozlinda Dewi, Analisis Komponen Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 KV di Penyulang Merbau - Jambi

## Jenis konstruksi
Jenis  konstruksi  tiang  ditentukan  berdasarkan penempatan  tiang,  sudut  tiang,  kondisi  tanah  sehingga dihasilkan  daya  dukung  tanah  sesuai  dengan  standar yang telah ditetapkan oleh PT.PLN dalam Sumber Buku 5 Standar Konstruksi JTM Tenaga Listrik [5]

## Kondisi tanah & Daya dukung
Perhitungan  kontruksi  sipil  digunakan  untuk pondasi  pada  semua  tiang,  baik  tiang  tumpu,  tiang awal/akhir atau tiang sudut. Jenis dari konstruksi pondasi disesuaikan  dengankondisi  tanah  dimana  tiang  tersebut akan didirikan.
Tabel 1. Klasifikasi kondisi tanah & daya dukung Kelas Tanah Tipe Tanah Kondisi Tanah Max daya dukung Tanah Parameter (C) & sudut gesek Φ 0 1 Cohesive Granular Sangat lunak tanpa Pasir 1000 daN/m2 C : 1500‐2500 daN/m2 Φ : 250 ‐ 300 2
Cohesive Granular Tanah lunak, endapan lumpur sedikit pasir 2500‐7500 daN/m2 C : 2500‐5000 daN/m2 Φ : 300 ‐ 350 3 Cohesive Granular Tanah keras berpasir coarsif berpasir gravel (tanah liat) 7500‐1500 daN/m2 C : 5000‐8000 daN/m2 Φ : 350 ‐ 400 4 Cohesive Granular Lumpur keras, endapan keras 15.000‐30.000 daN/m2 C : 8000‐11000 daN/m2 Φ : 400 ‐ 450 5 Cohesive Granular Lumpur  sangat  keras,  tanah  liat keras berpasir 30.000‐60.000 daN/m2 C : 11000‐14000 daN/m2 Φ : 450 ‐ 500 6 Rock Batu cadas 3.000 daN/m2 C : 20000‐28000 daN/m2 Φ : 900 ‐ 1000
Sumber: CAC proyek kelistrikan RE‐II PT PLN (Persero)
Dari  hasil  perhitungan  tentang  lokasi  (titik kordinat)  dan  dari  hasil  survey  didapat  bahwa      jenis tanah  di  lokasi  tiang  adalah  C ohesive  Granular :  tanah liat.  Dari  hasil  hitung  dan  survey  maka  jenis  konstruksi tiang  yang  memungkinkan  untuk  digunakan  adalah sebagaimana tabel dibawah ini:
Tabel 2. Jenis konstruksi tiang No Tipe Jenis Keterangan 1 TM 1 Penempatan untuk jaringan lurus atau 0 0 -5 0 2 TM 3 Penarikan pada sudut 15 0 -30 0 3 TM 5 Stopan pada jaringan lurus 4 TM 8 Percabangan pada simpang tiga (pertigaan) 5 TM 10 Penarikan pada sudut 60 0 -90 0 6 TM 11 Tiang awal dari gardu induk 7 TM 1 Jaringan lurus atau 0 0 -5 0 dengan
tiang 9m Jumlah Tabel 3. Titik Koordinat Tiang No Tiang Jenis Tiang Titik Koordinat No Tiang Jenis Tiang Titik Koordinat 1 TM 1 43.608,E10 36 TM 1 43.323, BT 2 TM 1 43.576, BT 37 TM 1 43.333, BT 3 TM 3 43.549, BT 38 TM 1 43.343, BS 4 TM 1 43.525, BT 39 TM 8 43.359, BS 5 TM 1 43.497, BT 40 TM 1 43.384, BS 6 TM 0 43.432, BT 41 TM 1 43.417, BS 7 TM 1 43.446, BT 42 TM 1 43.442, BS 8 TM 1 43.459, BT 43 TM 1 43.469, BS 9 TM 1 43.474, BT 44 TM 1 43.501, BS 10 TM 3 43.486, BT 45 TM 1 43.528, BS 11 TM 5 43.489, BT 46 TM 1 43.554, BS 12 TM 3 43.484, BT 47 TM 1 43.586, BS 13 TM 1 43.463, BT 48 TM 1 43.611, BS 14 TM 1 43.450, BT 49 TM 1 43.640, BS 15 TM 1 43.433, BT 50 TM 1 43.665, BS 16 TM 1 43.420, BT 51 TM 1 43.694, BS 17 TM 5 43.403, BS 52 TM 1 43.720, BS 18 TM 1 43.387, BT 53 TM 1 43.750, BS 19 TM 1 43.370, BT 54 TM 1 43.778, BS 20 TM 1 43.361, BS 55 TM 1 43.804, BS
Rozlinda Dewi, Analisis Komponen Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 KV di Penyulang Merbau - Jambi
21 TM 5 43.356, BS 56 TM 1 43.833, BS 22 TM 1 43.350, BT 57 TM 1 43.859, BS 23 TM 1 43.344, BS 58 TM 1 43.888, BS 24 TM 1 43.338, BS 59 TM 1 43.915, BS 25 TM 1 43.332, BS 60 TM 1 43.941, BS 26 TM 1 43.326, BT 61 TM 1 43.969, BS 27 TM 1 43.320, BS 62 TM 5 44.000, BS 28 TM 5 43.315, BS 63 TM 1 44.030, BS 29 TM 3 43.307, BT 64 TM 1 44.057, BS 30 TM 1 43.298, BS 65 TM 1 44.085, BS 31 TM 3 43.287, BS 66 TM 1 44.114, BS 32 TM 3 43.283, BS 67 TM 1 44.142, BS 33 TM 1 43.290, BT 68 TM 1 44.169, BS 34 TM 1 43.301, BT 69 TM 1 44.199, BS 35 TM 1 43.312, BT 70 TM 5 44.227, BS
Hasil  perhitungan  menunjukkan  bahwa  jumlah tiang  yang  digunakan  berjumlah  70  buah    dengan konstruksi  jenis  tiang  adalah  TM1,  TM3,  TM5,  TM10 dan TM11 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4. Jumlah & jenis konstruksi tiang No Jenis Tiang Jumlah Tiang (bh) 1 TM 1 55 2 TM 3 6 3 TM 5 6 4 TM 8 1 5 TM 10 1 6 TM 11 1 Jumlah 70 Panjang  dan diameter Tiang Panjang dan diameter tiang ditentukan berdasarkan  beban  kerja  tiang  sebagaimana    yang ditentukan dalam S-PLN [5].
Tabel 5. Panjang, diameter dan batas tanam tiang [5]
Panjang (m) Batastanam (m) Diameter (cm) Beban kerja (daN) 9 1,5 15,7 15,7 100 200 11 1,9 19 200 12 2,0 19 200
Hasil  perhitungan  dan  hasil  survey  beban  kerja tanah  liat  (C ohesive  Granular) menunjukkan  bahwa daya  dukung  tanah  maksimum  sebesar  7500‐1500 daN/m2  sehingga  pemakaian  tiang  dengan  beban  kerja sebesar 200 daN sangat memungkinkan. Perlu diketahui bahwa  pabrikasi  pembuatan  tiang  hanya  memproduksi tiang dengan  beban kerja 100 daN dan 200 daN.
Berdasarkan tabel diatas maka panjang tiang yang memenuhi  standar  untuk  dipergunakan  adalah  tiang dengan  panjang  9m  dan  12m  dengan  beban  kerja  200 daN.

## Guy Wire (GW) & Horizontal Guy Wire (HGW)
Sebelum  penarikan  penghantar,  pasang  GW  atau tiang topang tarik pada tiang awal, tiang akhir atau tiang sudut  sesuai  rancangan  kontruksi  SUTM  pada  trase
bersangkutan.  GW  (topang  tarik)  diberikan  jika  beban mekanis  melebihi  working  load  tiang  itu  sendiri.  Posisi GW  terletak  pada  belakang  tiang  dengan  1  penyangga dengan  panjang  maksimal  15m.  GW  diperlukan  setiap tiang dalam penarikan pada sudut 15 0 -30 0 .
HGW  diberikan  jika  beban  mekanis  melebihi working  load  tiang  itu  sendiri.    Posisi  HGW  terletak pada  seberang  jalan  diatas    tiang  dengan  1  penyangga dengan  panjang  maksimal  15m.    Panjang  HGW tergantung pada lebar padan jalan.
Dari  hasil  survey  dan  perhitungan  diatas  maka diperlukan:
HGW = 2 buah GW = 6 buah Konektor (Joint slave)  = 19 buah Plat = 70 buah Berdasarkan standarisasi PLN [4] jumlah Konektor serta Plat adalah jumlah diatas

## Menentukan Penghantar
Jarak  antar  penghantar  harus  memperhitungkan pertimbangan yaitu:
a. Pengaruh elektris akibat hubung singkat,
b. Kemungkinan persinggungan antar 2 penghantar.
Rumus empiris untuk jarak antar penghantar:
………[3] ……....[4] Dimana: S = Tinggi Andongan (Sag) V = Tegangan Kerja (kV)
Panjang  palang  ( Cross‐Arm )  yang  diperlukan adalah:
L  =  2 x  jarak  antar  penghantar  +  2  x  jarak  antara titik  luar  lubang  pin  isolatordengan  ujung  Palang  (±  10 cm) Andongan ( sag )  adalah  jarak  antara  garis  lurus horizontal  dengan  titik  terendah  penghantar.  Berat penghantar  dihitung  berdasarkan  panjang  penghantar
Rozlinda Dewi, Analisis Komponen Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 KV di Penyulang Merbau - Jambi
sebenarnya  sebagai  fungsi  dari  jarak  andongan  dihitung dengan rumus sebagai berikut :
Dimana: L = Panjang total penghantar (m) a = Jarak gawang (m) s = Panjang andongan (m) Gambar 5. Jarak Gawang dan Andongan
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jarak antar andongan  sepanjang  3675m  dengan  rincian  jarak  antar gawang sebagai berikut :
Tabel 6. Panjang penghantar AAAC
Jenis Tiang Jarak Gawang (m) Andongan (m) Jenis Tiang Jarak Gawang (m) Andongan (m) kabel 1.814 1-2 TM 11 45 49 37-38 TM 1 45 49 2-3 TM 1 45 49 38-39 TM 1 45 49 3-4 TM 3 45 49 39-40 TM 1 50 54 4-5 TM 1 45 49 40-41 TM 8 50 54 5-6 TM 1 48 53 41-42 TM 1 50 54 6-7 TM 10 45 49 42-43 TM 1 45 49 7-8 TM 1 48 54 43-44 TM 1 45 49 8-9 TM 1 50 54 44-45 TM 1 45 49 9-10 TM 1 48 53 45-46 TM 1 45 49 10-11 TM 3 49 54 46-47 TM 1 45 49 11-12 TM 5 45 49 47-48 TM 1 48 52 12-13 TM 3 45 54 48-49 TM 1 48 52 13-14 TM 1 50 54 49-50 TM 1 50 54 14-15 TM 1 50 54 50-51 TM 1 50 54 15-16 TM 1 50 54 51-52 TM 1 50 54 16-17 TM 1 48 53 52-53 TM 1 48 53 17-18 TM 5 45 49 53-54 TM 1 50 54 18-19 TM 1 48 53 54-55 TM 1 50 54 19-20 TM 1 45 49 55-56 TM 1 50 54 20-21 TM 1 45 49 56-57 TM 1 45 49 21-22 TM 5 48 53 57-58 TM 1 48 53 22-23 TM 1 50 54 58-59 TM 1 48 53 23-24 TM 1 50 54 59-60 TM 1 49 54 24-25 TM 1 50 54 60-61 TM 1 50 54 25-26 TM 1 50 54 61-62 TM 1 48 53 26-27 TM 1 50 54 62-63 TM 1 48 53 27-28 TM 1 50 54 63-64 TM 5 46 51 28-29 TM 5 50 54 64-65 TM 1 45 49 29-30 TM 3 50 54 65-66 TM 1 45 49 30-31 TM 1 45 49 66-67 TM 1 45 49 31-32 TM 3 48 53 67-68 TM 1 48 53 32-33 TM 3 45 49 68-69 TM 1 45 49 33-34 TM 1 45 49 69-70 TM 1 45 49 34-35 TM 1 45 49 70-71 TM 1 45 49 35-36 TM 1 45 49 71-72 TM 5 50 54 Total 3675
Dari hasil tersebut maka panjang Penghantar (R, S dan  T)  yang  diperlukan  adalah  3675  x  3  =  11.025  m dengan  konduktivitas  penghantar  :  Cu  =  56  dan Aluminium = 32,7
Menentukan Isolator
Berdasarkan  standarisasi  PLN  [4]  jumlah  Isolator ditentukan  berdasarkan  jenis  tiang  sebagaimana  tabel dibawah ini:
Rozlinda Dewi, Analisis Komponen Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 KV di Penyulang Merbau - Jambi
Tabel 7. Jumlah Isolator Tumpu sesuai jenis tiang [4]
No Tiang Jenis Tiang Jumlah IsolatorTumpu/tiang 1 TM 1 3 2 TM 3 6 3 TM 5 6 4 TM 8 7 5 TM 10 6 6 TM 11 3 Jumlah Jumlah Tabel 8 . Jumlah Isolator Tarik sesuai jenis tiang [4] No Tiang Jenis Tiang Jumlah Isolator Tarik/tiang 1 TM 1 0 2 TM 3 0 3 TM 5 6 4 TM 8 0 5 TM 10 0 6 TM 11 3 Jumlah
Dari  hasil  ketetapan  diatas  maka  jumlah  Isolator Tumpu  yang diperlukan adalah sebanyak 253 bh dengan perincian sebagai berikut :
Tabel 9. Jumlah Isolator Tumpu No Tiang Jenis Tiang Jumlah Isolator Tumpu/tiang Jumlah Tiang (bh) Jumlah Isolator Tumpu 1 TM 1 3 55 165 2 TM 3 6 6 36 3 TM 5 6 6 36 4 TM 8 7 1 7 5 TM 10 6 1 6 6 TM 11 3 1 3 Jumlah 70 253
Sedangkan  jumlah  Isolator  Tarik  yang  diperlukan adalah sebanyak 39 bh dengan perincian sebagai berikut :

## Tabel 9 :  Jumlah Isolator Tarik
No Tiang Jenis Tiang Jumlah Isolator Tarik/tiang Jumlah Tiang (bh) Jumlah Isolator Tarik 1 TM 1 0 55 0 2 TM 3 0 6 0 3 TM 5 6 6 36 4 TM 8 0 1 0 5 TM 10 0 1 0 6 TM 11 3 1 3 Jumlah 70 39
Perhitungan  jumlah  isolator  menunjukkan  bahwa jumlah :
Isolator Tumpu  = 253  buah Isolator Tarik  = 39  buah

## Menentukan Transformator
Trafo dari Gardu Induk menggunakan transformator  yang  sudah  tersedia  (eksisting)  dengan kapasitas  100 kVA tegangan 380 volt berjumlah  1 unit.

## Hasil Hitung dan Realisasi
Hasil Hitung  dibandingkan dengan hasil Realisasi pemakaian    Konduktor  AAAC  70  mm 2 sebesar  107,2% (+), Tiang beton 12m sebesar 98,6% (-), Tiang beton 9m sebesar 200% (+) dan   untuk  komponen lainnya tertera dalam tabel dibawah ini.
Tabel 10. Rasio Hasil Hitung dan Realisasi Komponen
URAIAN Sat Real isasi Hasil Hitung +/- Penghantar kabel AAAC 70 mm 2 mtr 11.825 11.025  107,2% (+) Tiang  Beton  12 meter, 200 daN bh 68 69 98,6% (-) Tiang Beton 9 meter, 200 daN bh 2 1 200% (+) Transfor dari GI unit 1 1 eksisting Trafo Distribusi unit 1 1 eksisting TM-1 Set 55 55 100% TM-3 Set 6 6 100% TM-5 Set 6 6 100% TM-8 Set 1 1 100% TM-10 Set 1 1 100% TM-11 Set 1 1 100% Isolator  Tarik  20 kV Set 47 39 120,5% (+) Isolator  Tumpu  20 kV set 269 253 106,3% (+) Guy Wire (GW) Set 4 6 66,6% (-) HGW Set 3 2 150% (+) Joint Slave 70 mm Set 19 19 100% Plat Tanda Bahaya Set 70 70 100%

## SIMPULAN
a. Hasil  Hitung    dibandingkan  dengan  hasil  Realisasi pemakaian  komponen  di  lapangan  untuk  pemakaian kabel  penghantar  hampir  mendekati,  selisih  hanya berkisar  7,2%  (+)  tetapi  pemakaian  tiang  walaupun jumlahnya  sama  70  bh  tetapi  ada  perbedaan  jumlah dalam  penggunaan  tiang  12m  dan  9m  (lihat  table). Pemakaian  tiang  dengan  panjang  tertentu  bagi pelaksana  proyek  seharusnya  mereferensi  Standar PLN  walaupun  beban  kerja  tiang  masih  terpenuhi (200 daN).
b. Dengan selalu diadakannya  evaluasi di setiap proyek maka data ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pemilik maupun pelaksana proyek, agar  kualitas dan keandalan sistem  dapat terpenuhi

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Arfita  Yuana  Dewi  Rachman,  fauzan,  Perencanaan Saluran  Udara  Tegangan  Menengah  (SUTM)  20 KV  Pada  Komplek  Perkebunan  AMP  (Agra Masang  Perkasa)  Lubuk  Basung,  Jurnal  teknik elektro ITP volume 1 No.2, 2012
[2]  Andang  Purnomo  Putro,  Kartono,  Perluasan Jaringan  Tegangan  Menengah  Tiga  Phasa  di  PT. Saniharto  Semarang Jurnal Desiminasi  Teknologi,
Volume 1, Nomor 1, Semarang, 2013
Rozlinda Dewi, Analisis Komponen Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 KV di Penyulang Merbau - Jambi
[3]  Buku  Standar  Perusahaan  Umum  Listrik  Negara SPLN,  Hantaran  Aluminium  (AAC).  PT.PLN
(Persero). Jakarta, Jakarta, 1981
[4]   Buku1  Kriteria  Disain  Enjenering  Kontruksi Jaringan  Distribusi  Tenaga  Listrik    PT  PLN (Persero), Jakarta, 2010
[5]  Buku5  Standar  Konstruksi,  Standar  Konstruksi
Jaringan  Tegangan  Menengah  Tenaga  Listrik.  PT PLN (Persero), Jakarta, 2010