## Jurnal Daur Lingkungan
, 3(2), Agustus 2020, 51-57 Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Batanghari Jambi Website : http://daurling.unbari.ac.id, Online ISSN 2615-1626 DOI 10.33087/daurling.v3i2.54

## Perencanaan Jaringan Pipa Sistem Penyaluran Air Buangan Terpusat (Off-Site System) di Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi
Monik Kasman 1* , Hadrah 2 , dan Robby Ikhsan 3
1,2,3 Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Batanghari Jalan Slamet Riyadi, Broni, Kota Jambi *correspondence e-mail: monik.kasman@unbari.ac.id

## Abstract
Improving  the  quality  of  service  and  processing  of  infrastructure  and  facilities  for  wastewater  has  been  programmed  in  the  national development program 2000-2004 as stated in Law No. 25 of 2000. For this reason, the need for waste management and treatment to minimize environmental pollution, one of which is liquid waste generated from the community in the form of wastewater, centralized wastewater pipeline planning in Pasar Kecamatan, Jambi City, as an illustration or engineering in environmental management especially wastewater, because this area is dense with buildings and settlements, making it feasible to build a wastewater distribution pipeline system. Based on the analys is in this plan, the total number of service blocks for Jambi Market District consists of 11 service blocks with coverage in 4 Kelu rahan, namely Beringin kelurahan with 3 service blocks, Orang Kayo Hitam Subdistrict 3 service blocks, Sungai Asam with 3 service blocks, and Pasar  Jambi 2 service blocks, for the total pipe needs, the total number of lateral pipes is 61 pipes with a total length of 6579.2 m, for the total branch pipes are 17 pipes with a total length of 5801 m, and for the main pipe consists of 10 main pipes to drain water discharge to WWTP, totali ng 10 main pipes with a total length of 2075, the diameter on the market from the smallest is 90 mm and the largest is 800 mm. Complementary buildings consist of clean out as many as 134 clean out terminals, 80 manholes, 2 pumps, and 1 siphon or crossing building, minimum digging dep th for lateral pipes is 0.88 m and the deepest follows the ground slope or assuming with requirement if the ground pipe slope is less than 0, the final drainage of each pipe meets the drainage standard that is 0.6 m / sec <Vp <3 m / sec.
Keywords: Wastewater, Pipes, Wastewater Distribution.

## 1. Pendahuluan
Air  limbah  adalah  air  bekas  pemakaian,  seperti  Air bekas  rumah  tangga  dapat  disebut  juga  dengan  air  limbah domestik,  air  tersebut  berasal  dari  aktivitas  sehari-hari manusia seperti bak cuci dapur maupun tangan, kamar mandi, kakus  (WC  atau  peturasan)  dan  lain  sebagainya.  Air  limbah domestik  ini  tidak  hanya  berasal  dari  rumah  tinggal  tetapi dapat  juga  berasal  dari  instansi-instansi  seperti  perkantoran, sekolah-sekolah, rumah  sakit, dan  lain  sebagainya serta dapat juga  dari  daerah  komersil  yaitu  perhotelan,  tempat  hiburan, mall, pasar, dan lain lain-lain. Sedangkan air bekas pemakaian proses industri disebut dengan air limbah industri (Notoatmodjo, 2003).
Pembuangan  air  limbah  tersebut  secara  langsung maupun  tidak  langsung  berdampak  pada  menurunya  kualitas lingkungan  khususnya  kualitas  air  sungai.  Masyarakat  kota cenderung  menggunakan  tangki  septik  ataupun  tangki  septik komunal  sebagai  sarana  pengolahan  air  limbah  domestik. Karena  Tangki  septik  tersebut  umumnya  kurang  berfungsi dengan  baik,  apabila  air  tangki  septik  tersebut  dibiarkan meresap  kedalam  tanah  tanpa  adanya  penyaringan  yang sempurna,  sehingga  akan  mencemari  air  tanah  dangkal  yang biasa  digunakan  oleh  penduduk  seperti  sumur  dangkal, sebagai sumber air bersih.
Perbaikan  sistem  sanitasi  meliputi  penyediaan  sarana pembuangan  air  limbah  melalui  perpipaan  dan  berakhir  pada instalasi  pengolahan  air  limbah  domestik  dengan  sistem terpusat  atau off-site  sistem .  Sistem  ini  baik  diterapkan terutama di daerah padat penduduk dengan ketersediaan lahan yang kecil.
Sistem  penyaluran  air  limbah  adalah  suatu  rangkaian bangunan  air  yang  berfungsi  untuk  mengurangi  atau membuang air  limbah dari  suatu  kawasan atau  lahan, baik  itu dari  rumah  tangga  maupun  kawasan  industri.  Sistem
penyaluran  biasanya  menggunakan  sistem  saluran  tertutup dengan  menggunakan  pipa  yang  berfungsi  menyalurkan  air limbah  tersebut  ke  bak  interceptor  yang  nantinya  di  salurkan ke saluran utama atau saluran drainase. (Sugiarto,1987).
Sebagian wilayah di Kota Jambi telah dibangun sistem drainase  yang  penyalurannya  masih  kurang  optimal,  salah satunya yaitu wilayah Kecamatan Pasar Kota Jambi, daerah ini merupakan  salah  satu  pusat  aktivitas  perniagaan  yang  ada Kota  Jambi,  dipadati  oleh  bangunan-bangunan  seperti  mall, hotel,  rumah  toko  (ruko),  dan  bangunan-bangunan  lainnya sehingga  dalam  periode  tertentu  sering  terjadi  banjir  akibat kurangnya  daerah  resapan  diwilayah  tersebut.  Kecamatan Pasar  Kota  Jambi  memiliki  luas  4,02  km 2 dengan  topografi sebagian datar dan sebagian bergelombang dengan ketinggian rata-rata  38  m  dari  permukaan  laut  yang  berbatas  langsung sebelah  utara  dengan  Sungai  Batanghari.  Tercatat  jumlah penduduk  Kecamatan  Pasar  Kota  Jambi  sebesar  13307  jiwa (DUKCAPIL Kota Jambi, 2017).
Lokasi  dari  Kecamatan  ini  juga  memiliki  Pengolahan Air  Limbah  yang  berdekatan  langsung  dengan  sungai Batanghari  dengan  jarak  ±  1  km.  Berdasarkan  Kondisi penduduk saat ini, tingkat pemakaian air bersih di Kecamatan Pasar  Kota  Jambi  cukup  besar,  sehingga  memungkinkan peningkatan  debit  timbulan  limbah  domestik  perharinya.  Oleh karena  itu,  masalah  ini  perlu  sebuah  perencanaan  jaringan perpipaan  limbah  domestik  dengan  sistem  terpusat  ( off-site system ) sebagai alternatif untuk mengurangi beban pencemaran air  limbah  domestik  dari  berbagai  sumber  seperti  limbah  cair rumah  tangga,  sampai  dengan  pembuatan  jalur  pemasangan pipa  penyaluran  air  buangan,  agar  dapat  diolah  pada  IPAL. Selain  itu  perlindungan  mutu  air  penerima  limbah  dilakukan antara  lain  dengan  menentukan persyaratan  aliran  air  buangan, di sesuaikan dengan baku mutu kualitas air baku yang diijinkan. Yang menjadi dasar suatu masalah dari perencanaan ini adalah :
Monik Kasman, Hadrah, dan Robby Ikhsan, Perencanaan Jaringan Pipa Sistem Penyaluran Air Buangan Terpusat (Off-Site System) di Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi
1. Apakah  telah  ada  suatu  jaringan  perpipaan  air  limbah dengan sistem terpusat ( off-site system ), untuk perencanaan debit  limbah  domestik  yang  dihasilkan  penduduk  pada Kecamatan  Pasar  Kota  Jambi,  khususnya  pada  Kelurahan Bringin,  Sungai  Asam,  Orang  Kayo  Hitam,  dan  Pasar Jambi ?
2. Berapa  debit,  dimensi  saluran,  volume  dan  penanaman pipa  air  limbah  domestik  yang  dihasilkan  dari  proyeksi penduduk rencana untuk tahun proyeksi selama 10 tahun ?
3. Bagaimana  membagi  wilayah  layanan  yang  akan direncanakan ?
4. Bagaimana memodeling jaringan pipa air limbah  domestik dengan  sistem  terpusat  atau ( Off-site  System )  dimulai  dari pipa  lateral,  pipa  cabang,  dan  pipa  induk  untuk menyalurkan ke IPAL, dan kebutuhan bangunan pelengkap yang akan di rencanakan ?
5. Bagaimana  penggambaran  profil  hidrolis  pipa  lateral,  dan induk pada wilayah rencana untuk tiap-tiap blok ?

## 2. Metode Penelitian
1. Tahap  dalam  perencanaan  ini  di  awali  dengan  observasi lapangan dari luasan wilayah yang akan direncanakan, dan mengidentifikasi  masalah sumber air buangan  yang ada di Kecamtan Pasar Jambi;
2. Mengumpulkan  data-data  yang  ada,  berupa  data  sekunder jumlah penduduk Kecamatan Pasar Kota Jambi, kemudian pengambilan  beberapa  peta  seperti  peta  administrasi Kecamatan  Pasar  Jambi,  Peta  Kelurahan,  dan  Peta Topografi;
3. Setelah  semua  data  lengkap  dimulai  dengan  proyeksi penduduk  yang  dihitung  dengan  menggunakan microsoft excell dengan 3 metode aritmatik, geometrik,eksponensial, kemudian  mengkalkulasi  data  yang  ada  dengan  waktu rencana pemakaian 10 tahun;
4. Setelah  dapat  metode  perhitungan  proyeksi  kemudian menghitung  debit  air  limbah  yang  dihasilkan  penduduk rata-rata  per-hari  dari  standar  bidang  terkait  air  limbah. kemudian  perhitungan  dimensi  saluran  yang  akan direncanakan,  perhitungan  volume  air  limbah  yang dihasilkan,  perhitungan  penanaman  pipa,  dan  profil hidrolis;
5. Pemetaan  jaringan  pipa  menggunakan Autocad untuk menggambar  jaringan  pipa  dengan  bentuk  2D  agar mempermudah  dalam  pembacaan  peta, autocad juga mempermudah  menggambar  ukuran  pipa  yang  akan digunakan  luas wilayah rencana dan panjang pipa rencana serta profil hidrolis.
Gambar 1 . Diagram Alir Prosedur Pelengkap Perhitungan Penyaluaran Air Buangan Melalui Sistem Perpipaan
3. Hasil dan Pembahasan

## A. Proyeksi  Jumlah Penduduk
Periode  desain  perencanaan  ini  adalah  10  tahun. Berdasarkan  data  yang    diperoleh  dari  Dinas  Kependudukan dan  Catatan  Sipil  Kota  Jambi,  tahun  2013  sampai  2017, Perhitungan  menggunakan  metode  proyeksi  penduduk  adalah sebagai berikut :
1. Metode Aritmatik
Berdsarkan data penduduk Kecamatan Pasar Jambi, jumlah  penduduk  cendrung  menurun  dari  tahun  2013 hingga pada tahun 2017 rata-rata terjadi penurunan sebesar 27,1%  penduduk,  sehingga  perhitungan  dengan  metode aritmatik  didapat  standar  deviasi  dimana  nilai  S  nya sebesar 1,581, dan nilai R nya sebesar 0,82.
2. Metode Geometrik Hasil  analisis  metode  geometrik,  nilai  standar deviasi  pada  metode  geometrik  untuk  nilai  S  nya  sebesar 0,00018, dan nilai R nya sebesar 0,819.
3. Metode Eksponensial
Analisis data dengan metode proyeksi eksponensial untuk  penduduk  Kecamatan  Pasar  Kota  Jambi  dimana standar  deviasi  didapat  untuk  nilai  S  nya  sebesar  0,354, dan nilai R nya sebesar 0,818.
Hasil  perhitungan  data  dengan  metode  proyeksi artmatika,  geometrik,  dan  eksponensial  menunjukan jumlah  penduduk  Kecamatan  Pasar  Jambi  mengalami penurunan  sekitar  2%  pertahunnya.  Oleh  karena  adanya penurunan  jumlah  penduduk  pertahunnya,  sehingga semakin  kecil  jumlah  penduduk  jika  digunakan  sebagai rencanan  proyeksi  selama  10  tahun  kedepan.  Perencanaan sistem  penyaluran  air  buangan  melalui  perpipaan  untuk ketiga metode proyeksi tersebut tidak digunakan.

## B. Proyeksi Fasilitas Umum
Keadaan  kondisi  wilayah  berdasarkan  observasi lapangan,  Kecamatan  Pasar  Kota  Jambi  memiliki  kepadatan daerah  yang  cukup  tinggi,  sehingga  dalam  perencanaan  ini untuk  proyeksi  fasilitas  umum  10  tahun  kedepan  dari  mulai tahun 2017 sampai 2027 adalah konstan atau tetap tidak terjadi penambahan.
Monik Kasman, Hadrah, dan Robby Ikhsan, Perencanaan Jaringan Pipa Sistem Penyaluran Air Buangan Terpusat (Off-Site System) di Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi

## C. Pembagian Wilayah Layanan
Pada  perencanaan  ini,  luas  blok  layanan  di  bagi berdasarkan  luas  masing-masing kelurahan,  kemudian dengan membuat  perbandingan  daerah  blok  layanan  pada  tiap-tiap kelurahan.  Perbandingan  yang  direncanakan  yaitu  2:3:4. Perencanaan sistem penyaluran air buangan  untuk Kecamatan Pasar Jambi, terdiri dari 11 blok layanan.

## D. Perhitungan  Kebutuhan  Air  Bersih  dan  Air  Buangan Permukiman dan Non-Permukiman
Hasil  rekapitulasi  perhitungan  untuk  Kecamatan  Pasar Kota  Jambi  saat  ini,  rata-rata  kebutuhan  liter/orang/hari sebesar  266,96  l/o/hari.  Perhitungan  ini  didasari  dari  data jumlah  penduduk  DUKCAPIL  Kota  Jambi.  Untuk  Kelurahan beringin  sebesar  124  l/o/h,  kelurahan  Orang  kayo  Hitam sebesar  345  l/o/h,  kelurahan  Sungai  Asam  177  l/o/h,  dan Kelurahan  Pasar  sebesar  500  l/o/hari.  Kelurahan  yang menggunakan  air  bersih  paling  sedikit  yaitu  kelurahan beringin  dan  yang  terbesar  Kelurahan  Pasar  dikarenakan Kelurahan  Pasar  pusat  dari  perdagangan  yang  ada  di  Kota Jambi.
Kebutuhan  air  bersih  (liter/detik)  Kecamatan  Beringin sebesar  6,542  l/dtk,  Kecamatan  Orang  Kayo  Hitam  Sebesar 6,617 l/detik, Sungai Asam 13,1 l/dtk, dan Pasar sebesar 2,803 l/dtk.  Kemudian  kehilangan  air  yang  direncanakan  sebesar 30%,  sehingga  kebutuhan  total  untuk  semua  blok  layanan sebesar 20,348 l/dtk.
Total  kebutuhan  air  bersih  untuk  non-permukiman berdasarkan perhitungan didapat sebesar 21,8406 l/dtk dengan debit  kebocoran  yang  direncanakan  sebesar  30%.  Total perhitungan  debit  kebocoran  sebesar  6,55217  l/dtk  sehingga debit  total  dari  fasilitas  non-permukiman  didapat  sebesar 15,288 l/dtk.
Rasio air buangan dalam perencanaan ini sebesar 75%. Range  rasio  air  buangan  sebesar  60%-80%  dari  pemakaian kebutuhan  air  bersih  ( Waste  Water  Engineering,1978 ), sehingga  debit  air  buangan  yang  di  hasilkan  dalam perencanaan  ini  sebesar  15,261  l/dtk,  untuk  air  buangan  non- permukiman  didapat  sebesar  11,559  l/dtk,  debit  air  buangan non-pemukiman  digunakan  untuk  menentukan  besaran ekivalensi  penduduk  non-pemukiman  per  1.000  jiwa.  Total penduduk  ekivalensi  non-permukiman  sebesar  10.303,137 jiwa,  dari  data  tersebut  penduduk  ekivalensi  total  daerah permukiman  dan  non-permukiman  didapat  hasil  dari perhitungan  semua  blok  layanan  yang  direncanakan  sebesar 23.411 jiwa.

## E. Perencanaan Dimensi Pipa dan Unit Bangunan
Perencanaan  Sistem  penyaluran  air  buangan  di Kecamatan  Pasar  Jambi  menggunakan  pipa  jenis  PVC.  untuk mengetahui  kebutuhan  dimensi  pipa  yang  akan  digunakan perlunya  langkah-langkah  perhitungan  untuk  mendapatkan perbandingan  diameter  yang  dihitung  dengan  yang  ada  di pasaran,  perhitungan  ini  meliputi  debit  air  minum  yang dihitung perblok  layanan (Qam), penentuan debit  air buangan (qr  ab),  debit  air  limbah  rata-rata  (Qrata-rata),  debit  harian maksimum  (Qmd),  faktor  puncak  (fp),  debit  puncak  air buangan  (Qpeak),  debit  infiltrasi  (Q  infiltrasi),  debit  puncak basah  (qpb),  debit  desain  (qd),  tinggi  pipa  (Hp)  terdiri  dari Tinggi pipa awal (Hp awal) tinggi pipa akhir (Hp akhir), Slope tanah  dan  pipa,koofisien  manning,  serta  kecepatan  aliran
dalam pipa pada saat debit puncak yaitu 0,6 m/detik < V p < 3 m/detik.
1. Contoh  Perhitungan, Titik  Pipa  B1-L1 Menuju    Titik Pipa B1-C1
Perhitungan untuk kebutuhan pipa, diperlukannya arah aliran  air  buangan  yang  akan  dialirkan  sampai  ke  IPAL. Berdasarkan  perhitungan  dalam  perncanaan  ini  aliran  air buangan  diusahan  seminimal  mungkin  untuk  menggunaan pompa  sehingga  arah  aliran  mengalir  secara  gravitasi  dari elevasi yang tinggi sampai rendah.
Keterangan  titik  pada  pipa  B1-L1  yaitu  pipa  layanan pada  Blok  1  berupa  pipa  lateral  1  dialirkan  secara  gravitasi menuju  pipa  dalam  blok  layanan  1  berupa  pipa  cabang  1 selanjutnya untuk mengetahui diameter pipa dapat dilihat pada contoh perhitungan berikut :
Keterangan pengisian kolom tabel adalah sebagai berikut : - Segmen
: B1-L1 (blok 1 pipa lateral 1)
- Menentukan titik awal : B1-L1 (blok 1 pipa lateral 1)
- Menentukan titik akhir : B1-C1 (blok 1 pipa cabang)
- Menentukan blok yang dilayani  : Blok 1
- Menentukan panjang pipa yang digunakan oleh jalur tersebut L = 328 meter
- Elevasi muka tanah di awal saluran (Ht awal) = 25 meter.
- Elevasi muka tanah di akhir saluran (H t akhir) = 20 meter
- Menentukan luas blok yang pelayanan = 0,48 km 2 .
- Menentukan jumlah penduduk yang dilayani P = 2.502 Jiwa
- Menghitung  jumlah  penduduk  kumulatif  yang  dilayani  per 1000 jiwa
p = 2.502/1000 = 2,502 jiwa
- Menghitung qam (liter / detik / 1000 kapita) qam   = 124 (liter/orang/hari)/86,4
= 1,4295 (liter/detik/1000 orang)
- Menghitung Qam (liter / hari) Qam  =  1,4295  (liter/detik/1000  org)  x  2.502  (ribu  jiwa)    = 3,5766 (liter/hari)
- Menghitung qr ab (liter/detik/1000 kapita) qr ab = 75 % x 3,5766 = 2,6824 (liter/detik/1000 orang)
- Menghitung debit rata-rata air buangan Total (Domestik dan Non Domestik) (Qr) (l/detik)
Qr = 2,6824 (liter/detik/1000  orang)  x   2,502  (ribu  jiwa)  = 6,711 (liter/detik)
- Menghitung Qr dalam satuan (m 3 /detik)
Qr = 6,711 (liter/detik)  =  0,00671 (m 3 /detik)
- Menghitung qmd (liter/detik/1000 kapita) qmd  =  1,25    x    2,6824  (liter/detik/1000  org)  =  3,353 (liter/detik).
- Menghitung Qmd (liter/detik)
Qmd  =  3,353  (liter/detik/1000  jiwa)    x    2,502  (ribu  jiwa)  = 8,389 (liter/detik)
- Menghitung faktor puncak timbulan air buangan (fp) fp  = 5/(2,502) 0,2 =  4,162
- Menghitung debit puncak (Qpk) (liter/detik) Qpeak = 4,162 x 8,389 (liter/detik) = 34,917 (liter/detik)
- Menghitung debit infiltrasi (Q inf) Qinf       = fr Qr  +  Lkum qinf fr = 0,2 (untuk daerah Persil),
q inf  = 2 l/dtk/1000 meter
(debit Infiltrasi yang umum digunakan MODUTO, 2000)
Qinf = 0,2 x  6,711 liter / dtk + 0,328 km x 2 l/dtk/km Qinf = 1,998 liter/detik
- Menghitung debit puncak basah (Qpb) (liter/detik)
Qpb = Qpk + Qinf = 34,917 (l/dtk) + 1,998 (l/dtk)
Monik Kasman, Hadrah, dan Robby Ikhsan, Perencanaan Jaringan Pipa Sistem Penyaluran Air Buangan Terpusat (Off-Site System) di Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi
Qpb = 36,915 (l/dtk)
- Menghitung debit desain :
Qd = 36,915 (l/dtk)/1000 = 0,0369 (m 3 /dtk)
- Menentukan tinggi pipa awal (Hp awal)
= 25 – 0,88 = 24,12 meter
- Menentukan tinggi pipa akhir (Hp akhir) = 20 – 0,88 = 19,12 meter
- 0,88 yaitu kedalam galian yang direncanakan
- Menghitung slope tanah.
St = 328 20 - 25 St = 0,015
- Menghitung slope pipa
Bila S t > 0, slope pipa = S t Bila S t < 0, slope pipa diasumsikan Pada jalur ini St > 0, maka St = Sp = 0,015
- Menentukan Koefisien Manning ’n’ pipa Pipa yang digunakan pada jalur ini adalah pipa PVC, dengan koefisien ’n’ Manning 0,009.
- Menghitung diameter teoritis dalam satuan meter
D teo = 8 3 0.5 0,015 0,312 0,009 . 0369 , 0      
 = 0,168 meter
- Menghitung diameter teoretis dalam satuan (mm) D teo = 0,168 meter x 1000  =  168 mm Diameter pipa di pasaran dalam satuan milimeter Untuk  memenuhi  kriteria  pengaliran  hidrolis  dan  ukuran pipa  ada  dipasaran,  maka  dipilih  pipa  dengan  diameter  200 mm.
Diameter pipa di pasaran dalam satuan (m) D pasaran = 200 mm = 0,2 meter - Menghitung kecepatan aliran saat penuh
V full = 2 1 3 2 0,015 4) / 0,2 ( 0,009 1  
Vfull = 1,862 (meter / detik) - Menghitung  debit  saat  saluran  pipa  terisi  penuh  dengan  air buangan (Q full )
Q full = 1,862 x 0,2 x π x 4 1 2 = 0,05846 m 3 /detik
Perbandingan  antara  debit  desain  dan  debit  saat  aliran  penuh (Qd/Qf)
631 , 0 05846 , 0 0369 , 0 Q Q full d 

## 
- Mencari  nilai  d/D  dari  data  Qd/Qf  dengan  menggunakan nomogram Manning
0,580
D d 0,631 Q Q full d   
- Mencari  nilai  Vp/Vf  dari  data  d/D  dengan  menggunakan nomogram Manning
054 , 1 V V 0,580 D d full p   
- Menghitung kecepatan aliran saat debit puncak (Vp) m/detik
V p = full full p V V V  =  1,054  x  1,862  (meter/detik)    =    1,962
(meter/detik)
Ketentuan yang harus terpenuhi adalah 0,6 m/detik < V p < 3 m/detik.
Jika nilai V p belum sesuai maka slope harus diperbesar.
2. Perhitungan Kedalaman Pipa, Slope, dan Dimensi Pipa Perencanaan  ini  menetapkan  pipa  induk  kedalam  awal sebesar 1,2 berikutnya untuk penanaman akhir diusahan tidak melebihi  7  meter,  Kebutuhan  diameter  pipa  masing-masing blok  layanan,  berdasarkan  perhitungan  dalam  perencanaan untuk Kecamatan Pasar terdiri dari 4 wilayah Kelurahan yaitu salah  satunya  Kelurahan  Beringin,  terdiri  dari  pipa  lateral  di blok 1 sebanyak 1 pipa lateral, pipa lateral blok 2 sebanyak 4 pipa  leteral,  dan  blok  3  sebanyak  2  pipa  leteral,  dengan panjang  total  pipa  lateral  di  Kelurahan  Beringin  1304,5  m, diameter terkecil  sebesar 110 mm dan yang terbesar 250  mm, kemudian untuk pipa cabang, pada blok satu sebanyak 2 pipa cabang, pada blok 2 sebanyak 2 pipa cabang, dan pada blok 3 sebanyak  1  pipa  cabang,  diameter  terkecil  dari  pipa  ini  yaitu 200 mm dan yang terbesar 300 mm dan panjang total 940 m.
Kelurahan  Orang  kayo  hitam,  pipa  lateral  pada  blok  4 sebanyak 4 pipa, di blok 5 sebanyak 11 pipa lateral, dan untuk blok 6 sebanyak 3 pipa lateral dengan diameter terkecil 90 mm dan  yang  terbesar  250  mm  dan  panjang  total  1727,7  m. Sedangkan pipa cabang terdiri dari 1 pipa cabang pada blok 4, 2  pipa  cabang  di  blok  5  dan  1  pipa  cabang  di  blok  6  dengan diameter terkecil  200  mm  dan  terbesar  700  mm,  dan  panjang total pipa cabang sebesar 1223 m.
Kelurahan  Sungai  Asam,  pipa  lateral  di  blok  7 sebanyak 6 pipa, dengan diameter terbesar 400  mm dan  yang terkecil  250  mm,  di  blok  8  sebanayak  5  pipa  lateral  diameter terkecil yaitu 200 mm dan yang terbesar 400 mm, dan di blok 9  sebanyak  11  pipa  lateral  dengan  diameter  terkecil  200  mm dan yang terbesar 400 mm untuk panjang total 2173,2 m, pipa cabang  sebanyak  2  pipa  di  blok  7,  1  pipa  canbang  di  blok  8 dan  2  pipa  cabang  di  blok  9,  dengan  diameter  terkecil  yaitu 315  mm  dan  yang  terbesar  630  mm,  untuk  panjang  total sebesar 2105 m.
Kemudian  Kelurahan  dengan  jumlah  rencana  pipa lateral  yaitu  sebanyak  10  pipa  di  blok  10  dengan  diameter terkecil  400  mm  dan  terbesar  630  mm  sedangkan  di  blok  11 sebanyak 4 pipa lateral dengan diameter terkecil yaitu 250 mm dan yang terbesar 630 mm untuk panjang total sebesar 1373,6 m, sadangkan pipa cabang terdiri dari 1 pipa cabang di blok 10 dan  2  pipa  cabang  di  blok  11,  dengan  diameter  terkecil  pipa cabang  blok  10  yaitu  500  mm  dan  terbesarl  530  mm  dengan panjang total 1533 m.
Pipa induk dalam perencanaan  ini  memiliki pipa induk sebanyak  10  pipa  induk  untuk  mengalirkan  air  buangan sampai  ke  IPAL.  Pipa  induk  1  dengan  diameter 500  mm  dan panjang  total  184  m,  pipa  induk  2  dengan  diameter  800  dan panjangnya sebesar 691 m, pipa induk 3 sebesar 530 mm, pipa induk  4,5,6,7,8,9,dan  10  dengan  panjang  masing-masing  pipa 150 mm dan diameter 816 mm.
3. Perhitungan Kecepatan Akhir Dimensi Pipa Hasil  perhitungan  untuk  nilai  Vp  atau  kecepatan  akhir saat  penuh,  pipa  lateral  blok  1  sebesar  1,9617  m/dtk,  blok  2 dengan Vp rata-rata sebesar 2,6050 m/dtk, blok 3 Vp rata-rata sebesar  1,3269  m/dtk,  blok  4  Vp  rata-rata  sebesar  1,7233 m/dtk,  blok  5  Vp  rata-rata  sebesar  1,4354  m/dtk,  blok  6  Vp sebesar 0,6070 m/dtk, blok 7 Vp sebesar 1,3794 m/dtk, blok 8 sebesar  1,1039  m/dtk,  blok  9  sebesar  1,3727  m/dtk,  blok  10
Monik Kasman, Hadrah, dan Robby Ikhsan, Perencanaan Jaringan Pipa Sistem Penyaluran Air Buangan Terpusat (Off-Site System) di Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi
Vp  sebesar  2,3927  m/dtk,  dan  blok  11  sebesar  1,8330  m/dtk, sehingga  Vp  atau  kecapatan  akhir  pipa  lateral  sesuai  atau memenuhi keriteria pengaliran.
Kecepatan  akhir  rata-rata  perblok  untuk  pipa  cabang, dalam perencanaan ini yaitu blok 1 sebesar 1,7755 m/dtk, blok 2 2,2455 m/dtk, blok 3 0,5189 l/dtk, blok 4 0,5101 m/dtk, blok 5  sebesar  1,9099  m/dtk,  blok  6  sebesar  1,2461  m/dtk,  blok  7 1,3617 m/dtk, blok 8 1,4675 m/dtk, blok 9 1,5061 m/dtk, blok 10  3,2273  m/dtk,  dan  blok  11  sebesar  3,3631  m/dtk.  Hasil rata-rata  kecepatan  akhir  atau  Vp  untuk  pipa  cabang  telah memenuhi  syarat  untuk  pengaliran  sedangkan  pipa  induk terdiri  dari  10  pipa  induk  untuk  tujuan  akhir  disalurkan  pada IPAL dengan Vp pada pipa induk 1 sebesar 0,9465 m/dtk, dan pipa  2  sampai  pipa  10  rata-rata  2,6851  m/dtk  sehingga  layak untuk pengaliran gravitasi.
4. Perletakan dan Penanaman Pipa
Contoh perhitungan : Titik B1-L1 menuju B1-C1
a) Kedalaman  galian  hingga  bagian  puncak  pipa  awal  (B 1 ) (m). B 1 = 25 meter – 24,12 meter  = 0,88 meter
b) Kedalaman  galian  hingga  bagian  puncak  pipa  akhir  (B 2 ) (m). B 2 = 20 meter – 19,12 meter  =  0,88 meter
c) Kedalaman galian di hulu (G1) (m). G 1 = 0,88 + (0,2 + 0,006) = 1,09 m
d) Kedalaman galian di hilir (G2) (m).
G 2 = 0,88 + (0,2 + 0,006)  = 1,09 m
e) Perbedaan  ketinggian  antara  galian  awal  dan  galian  akhir (dG) (m).
dG    = 1,09 meter – 1,09 meter  =  0 m maka  dG  =  0,  maka  S t =  S p ,  artinya  slope  tanah  sama dengan slope saluran, kondisi pipa baik.
f) Lebar galian (LG) (m).
LG = 0,3 0,2) 5 , 1 (   = 0,6 m g) Volume galian (VG) (m 3 ).
VG =   328 0,6 2 1,09 1,09    = 213,72 m 3
Kedalaman  pipa  dalam  perencanaan  ini  meliputi  pipa lateral dengan kedalaman galian 0,88 m, sedangkan untuk pipa cabang  1,2  m,  dan  pipa  induk  1,2  m  untuk  akhir  penanaman pipa  di  sesuaikan  dengan  kebutuhan  slope  dengan  syarat  bila slope  tanah  lebih  besar  dari  0  maka  slope  pipa  sama  dengan slope  tanah,  dan  apabila  slope  tanah  lebih  kecil  dari  0  slope pipa  dapat  di  asumsikan  sesuai  dengan  kebutuhannya. Kedalaman  akhir  diusahakan  tidak  lebih  dari  7  m  untuk meminimalisir penggunaan pompa sebagai penggelontoran,

## F. Bangunan Pelengkap
1. Clean Out Perletakan terminal clean out ini adalah sebagai berikut
:
a) Pada awal atau ujung saluran air buangan;
b) Setiap jarak 150 - 200 m pada pipa lurus;
c) Bila ada perubahan arah saluran;
d) Pertemuan saluran (perempatan, pertigaan).
Bangunan  pelengkap  ini  merupakan  pipa  dengan ukuran  tertentu  sesuai  dengan  diameter  saluran  yang disambung  secara  vertikal  menggunakan connection  Y dan bend .
2. Manhole Manhole terdiri  dari  lima  jenis  yang  digunakan  untuk suatu jalur perpipaan air buangan, yaitu :
a) Tipe A : diameter = 0,45-1,5 m, dinding persegi empat dari beton, tebal dinding 15 cm, lebar bangunan 1,1 m, tutup berukuran 0,9 x 0,5 m;
b) Tipe  B  :  berdiameter  1200  mm, soffit =  0,8-2,7  m, dinding  bulat  tebal  dinding  20  cm,  diameter manhole 0,9 x 0,5 m dari beton cetak, untuk saluran induk,tutup terbuat dari besi tuang;
c) Tipe  C  :  berdiameter  1200  mm, soffit =  2,7-5  m, dinding bulat tebal dinding 20 cm, dinding setinggi 1,8 m  dari soffit ke intermediate  slab intermediate  slab ukurannya diameter 900 mm, tutup berukuran 0,6 x 0,6 dari besi tulang.
d) Tipe D : berdiameter 1200 mm, soffit lebih besar dari 5 m,  dinding  bulat  dari  beton  dengan  tebal  20  cm, dinding  bagian  bawah  setinggi  1,8  m,  penutup  papan setinggi  1,8  m,  dinding  bagian  atas  papan  dikurangi diameternya  menjadi  0,9  m  untuk  menghemat  biaya, tutup berukuran 0,6 x 0,6 m dari besi tuang;
e) Tipe  E  &  F  :  Untuk  saluran  dengan  diameter  >  1200 mm,  tipe  E  untuk  kedalaman soffit lebih  kecil  atau sama  dengan  5  m  dan  F  untuk  kedalaman soffit lebih besar  dari  5  m,  dinding  bulat  berdiameter  2500  mm dengan tebal dinding 30 cm.
3. Pemompaan Sebagai  contoh  perhitungan  lokasinya  terdapat  pada jalur  pipa  dari  B4-C1  ke  pipa  INDUK  2.  Perhitungannya sebagai berikut :
a) Debit pompa Jalur Dari-Ke : B4-C1-INDUK 2 Q Rata−rata = 0,0014 m 3 /dtk Q peak desain = 9,621 1000 = 0,0096 m 3 /dtk Q min = 0,0007 m 3 /dtk Tinggi 1 = 7 m Galian 1 = 1,2 m Tinggi 1 = Tinggi 1 −   Galian 1 = 7 − 1,2 = 5,8 m Tinggi 2 = 14 m Galian 2 = 8,3 m Tinggi 2 = Tinggi 2 −   Galian 2 = 14 − 8,3 = 5,69 m V maks = Q peak × 600 = 0,0096 × 600 = 5,7726 m 3 V min = Q min × 600 = 0,0007 × 600 = 0,42 m 3
b) Sumur pengumpul
Panjang =1,5 m
Lebar =1,5 m A maks = V maks /lebar = 5,7726 m 3 /1,5 m =  3,8484 m 2 T maks = ((2 × A maks /V maks ) + (0,5 × V maks ))/2 T maks = ((2 × 3,8484 m 2 /5,7726 m 3 ) + (0,5 × 5,7726 m 3 ))/2 =  2,1098 m Tinggi = T maks × 0,3 = 2,1098 m  × 0,3 = 2,40981 m A min = V min /lebar = 0,42 m 3 /1,5 m =  0,28 m 2
T min = ((2 × A min /V min ) + (0,5 × V min ))/2
T min = ((2 × 0,28 m 2 /0,42 m 3 ) + (0,5 × 0,42 m 3 ))/2 =
0,77167 m
c) Diameter pompa
Teoritis   = (Q peak desain /(0,2 × 3,14)) 0,5
= (0,0096/(0,2 × 3,14)) 0,5 = 0,11071 m Diameter pasar =120 mm
Monik Kasman, Hadrah, dan Robby Ikhsan, Perencanaan Jaringan Pipa Sistem Penyaluran Air Buangan Terpusat (Off-Site System) di Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi
d) Kecepatan pompa
V pompa =   Q peak desain /((0,25  × 3,14) × ((D pasar / 1000) 0,2 )) V pompa =  0,0096 m 3 /dtk/((0,25  × 3,14) × ((120 mm/1000) 0,2 )) = 0,851115 m/dtk e) Tinggi tetap pompa H Statis =   Tinggi 1 − (Tinggi 2 − Tinggi sumur + Tinggi minimum) H Statis =  5,8 m − (5,69 m − 2,40982 m + 0,77167 m) = 1,75 m
f) Head loss pipa karena perlengkapan
H Pipa lurus = ((10,666 × Q Peak desain 1,85 )/(100 1,85 ) × (Diameter pompa pasar/1000) 4,85 ) × H Statis
H Pipa lurus = ((10,666 × 0,0096 m 3 dtk 1,85 )/(100 1,85 ) ×
(120 mm/1000) 4,85 ) × 1,75 m =
0,020196m
H belokan = (0,209 × (V pompa 2 ))/(2 × 9,8) H belokan = (0,209 × ((0,851115 m/dtk) 2 )/(2 × 9,8) = 0,010866 m H keluar = (V pompa 2 /(2 × 9,8) H keluar = ((0,851115 m/dtk) 2 /(2 × 9,8) = 0,036959 m check valve = 1,1 × H keluar check valve = 1,1 × 0,03696 = 0,0406549 m H total = H statis + H pipa lurus + (2 × H belokan ) + H keluar + (check valve)
H total = 1,75 m + 0,020196 m + (2 × 0,010866 m) + 0,036959 m + 0,0406549 m = 1,8667 m

## 4. Siphon
Hasil perhitungan dimensi siphon yaitu sebagai berikut: Diameter pipa = 500 mm Qmin pipa = 0,013 m/dtk Qr = 25,260 l/dtk = 0,0253 l/m 3 Q peak = 0,115107 m 3 /dtk lebar Sungai = 5 m Slope pipa = 0,001 m/m manning n = 0,009 V = 1 m/s Q full = 0,25 × 3,14 × ((D pipa/100) 2 ) × V Q full = 0,25 × 3,14 × ((500 mm/100) 2 ) × 1 m/s = 0,196 m 3 /dtk Slope siphon = 0,005 m/m
a) Diameter pipa siphon 1
D teori = (0,013 m/dtk/((0,3115/0,009) ×
(0,005 0,5 ))) 3
8 ⁄
D pasar = 150 mm V cek = (0,397/0,009) × (150 mm/1000) 2 3 ⁄ × 0,005 m/m 0,5 = 0,9 m/s
Q′min = (1 4 ⁄ × 3,14 × (150 mm/1000) 2 ×  1 m/s = 0,018 m 3 /dtk
b) Diameter pipa siphon 2 D2 teori  = ((( 0,025 m 3 /dtk − 0,013 m 3 /dtk)/
(0,3115/0,009)) × (0,005)) 3 8 ⁄ = 0,139 m
V cek D2 = 0,397/0,009 × (150 mm/1000) 2 3 × (0,005) 0,5 = 0,9 m/dtk Q′r = (0,018 m 3 /dtk + 1 4 ⁄ × 3,14 × (150 mm/
1000) 2 × 1 m/dtk = 0,035 m 3 /dtk
c) Diameter pipa siphon 3
D3 Teori = ((0,196 m 3 /dtk − 0,013 m 3 /dtk − 0,035 m 3 /dtk)/(0,3115/0,009) ×
(0,005) 3 8 ⁄ = 0,35 m V cek D3 = 0,397/0,009 × (350 mm/1000) 2 3 ×
(0,005) 0,5 = 1,5 m/dtk
Q max = (0,3115/0,009) × (350 mm/1000) 8 3 ⁄ × ( 0,005 m/m) 0,5 = 0,149 m 3 /dtk Q total = 0,013 m 3 /dtk + 0,035 m 3 /dtk + 0,149 m 3 / dtk = 0,20 m 3 /dtk
a 1 = ( 1 0,72 ) − 1 = 0,39 b 1 = 1,5  × (0,019818 + (0,0005078/(150 mm/ 1000))) = 0,03 h =   1 m dtk 2 /(2 × 9,8) × 1 + 0,39 + (0,03 × (5 m/(500 mm/1000))) = 0,089 m a 2 = (1/0,72) − 1 = 0,39 b 2 = 1,5  × (0,019818 + (0,0005078/(150 mm/
1000))) = 0,03
h =   0,139 2 /(2 × 9,8) × (1 + 0,39 + (0,03 × (1(m/s)/(0,025 (m 3 /dtk)/1000))) = 1,355 m a 3 = (1/0,72) − 1 = 0,39 b 3 = 1,5  × (0,019818 + (0,0005078/(0,35/1000))) =
2,21
h =   0,139 2 /(2 × 9,8) × 1 + 0,39 + (2,21 × (0,139/(0,001/1000))) = 301,158 m
d) Inlet lebar = (500 mm + D1 150 mm + 150 mm + 350 mm + 50)/1000 = 1,2 m Panjang = 5 m e) Ambang pelimpah D masuk = 1,03 × (0,115 m 3 /s) 0,4 = 0,43 m dpb = 0,8 × 0,43 m = 0,35 m Qf = 0,115 (m 3 /s)/0,87 = 0,13 m Q ′ r/Qf = 0,035 (m 3 /s)/0,13 m = 0,27m 2 d/D 1 = 0,36 dr = 0,36 × 0,43 m = 0,15 m h2 = 0,35 m − 0,15 m = 0,2 m Q ′ min/Qf = 0,018 (m 3 /dtk)/0,013 m = 0,13 d/D 2 = 0,24 dmin = 0,24 × 0,43 m = 0,1 m h1 = 0,24 × 0,1 m = 0,0497 m bp3 = (((0,115 m 3 /dtk − 0,035 m 3 /dtk)/(1,833 × 0,19 m)) 1,67 ) 1
0,83 = 0,55 m bp3 = (((0,035/dtk − 0,018 m 3 /dtk)/(1,833 × 0,0497 m)) 1,67 ) 1/0,83 = 1,16 m Bp terpilih = 1,20 m

## G. EGL & HGL
Perhitungannya  EGL  ( Energi  Grade  Line )  &  HGL ( Hydraulic Grade Line )  adalah sebagai berikut :
1. Titik jalur dari B1-L1 Ke B1-C1
2. Tinggi pipa (Hp)
Hp awal = 24,14 m Hp akhir =19,12 m
3. Vp = 1,962 m/s
4. V 2 /2.g = Vp 2 /2 x 9,8..........................................(4.21)
V 2 /2.g = 1,962 m/s 2 /2 x 9,8 = 0,196
5. EGL = Hp awal +Vp + (100000/9810).................(4.22) EGL = 24,14 m + 1,962 m/s + (100000/9810) = 36,276
Monik Kasman, Hadrah, dan Robby Ikhsan, Perencanaan Jaringan Pipa Sistem Penyaluran Air Buangan Terpusat (Off-Site System) di Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi
6. HGL = EGL-V 2 /2.g...........................................(4.23) HGL = 36,276-0,196 = 36,079

## 4. Kesimpulan
Perencanaan  ini  memiliki,  jumlah  total  blok  layanan untuk  Kecamatan  pasar  Jambi  terdiri  dari  11  blok  layanan dengan  cakupan  di  4  Kelurahan,  yaitu  kelurahan  Beringin berjumlah  3  blok  layanan,  Kecamatan  Orang  Kayo  Hitam  3 blok layanan, Sungai Asam dengan 3 blok layanan, dan Pasar Jambi  2  blok  layanan,  untuk  total  kebutuhan  pipa  didapat jumlah  total  pipa  lateral  sebanyak  61  pipa  dengan  panjang total  6579,2  m,  untuk  pipa  cabang  total  sebanyak  17  pipa dengan panjang total 5801 m, dan untuk pipa induk terdiri dari 10  pipa  induk  untuk  mengalirkan  air  buangan  menuju  IPAL sebanyak  10  pipa  induk  dengan  panjang  total  2075,  diameter yang  ada  di  pasaran  dari  terkecil  yaitu  90  mm  dan  yang terbesar  800  mm.  Bangunan  Pelengkap  terdiri  dari clean  out sebanyak  134 terminal  clean  out , manhole sebanyak  80, pompa 2 buah, dan siphon atau bangunan perlintasan sebanyak 1  buah,  kedalaman  galian  minimum  untuk  pipa  lateral  yaitu 0,88 m dan  yang terdalam  mengikuti slope tanah atau dengan asumsi dengan syarat apabila slope pipa tanah lebih kecil dari 0,  pengaliran  akhir  dari  masing-masing  pipa  telah  memenuhi standar pengaliran yaitu 0,6 m/dtk < Vp < 3 m/dtk.

## Daftar Pustaka
Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya,  Kementrian  Pekerjaan Umum, 2013. Materi Bidang Air Limbah I , Deseminasi dan Sosialisasi Keteknikan Bidang PLP. Departemen  Pekerjaan  umum,1989. Pedoman  Beton,  Badan Penelitian dan Pengembangan PU , 1989. SKBI.1.4.53.1989.  Draft  Konsensus.,  Jakarta:  DPU, 1989. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, 2017. Metcalf and Eddy. 2003. Waste Water Engineering Treatment . Amerika: McGraw Hill. Mara,  Duncan,  1976., Sewage  Treatment  In  Hot  Climates , John Wiley & Sons Chinchester. Masduki    M.H  (MODUTO).  2000. Penyaluran  Air  Buangan (PAB) Volume II . ITB. Bandung. Peramadhita,  Adhitia.2006. Perencanaan  Sistem  Penyaluran Air  Buangan  Domestik  Kecamatan  Bekasi  Timur (Skripsi) . Program Studi Teknik Sipil dan Lingkungan, ITB. Qasim,  SR.  1985. Wastewater  Treatment  Plant  (Planning, Design, and Operation) . New York (US): CBS College Publishing. Sugiharto.  1987. Dasar-dasar  Pengelolaan  Air  Limbah . Jakarta (ID): UI-Press. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2000 Tentang  Program  Pembangunan  Nasional  (Propenas) Tahun 2000-2004. UNEP ( United  Nations  Environment  Programme ), Life  Cycle Management:  A  Business  Guide  to  Sustainability  oleh United  Nations  Environtment  Programe ,  ISBN  :  978- 92-807-2772-2 DTI/0889/PA, 2007. duniainformasisemasa324.blogspot.com. https://www.academia.edu/20284511/ Pengelolaan air buangan, diakses pada 27 November 2017.
https://jambikota.bps.go.id/index.php/publikasi,  diakses  pada tanggal 1 Desember 2017.
http://dokumen.tips/documents/perencanaan-bangunan- pengelolaan-air-limbah setempat.html, diakses pada tanggal 10/12/2017.
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital /123018-R010866- Perancangan 20 bangunan Lampiran.pdf  diakses pada tanggal 10/12/2017.
sabrinahelper.wordpress.com diakses pada tanggal 20/10/2014.
wikipedia.com diakses pada tanggal 06/12/2017.