EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 70 – 79
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.40223 pISSN 2615-0646 eISSN 2614-8595

## PURWARUPA SISTEM KENDALI SUHU RUANGAN KELAS UNIVERSITAS PAMULANG BERBASIS PLC MITSUBISHI FX3U-24MR
Luki Utomo 1 , Marfin 2 , Dedi Setiawan 3
1,2,3 Program Studi Teknik Elektro, Universitas Pamulang
1,2,3 Jalan Raya Puspitek, Buaran, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15310, Indonesia
1 dosen00904@unpam.ac.id
2 dosen00929@unpam.ac.id
3 dedisetiawan394@gmail.com INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK diajukan  : 27-02-2024 revisi : 11-06-2024 diterima  : 12-06-2024 dipublish  : 30-06-2024 Setiap ruangan di Universitas Pamulang kampus viktor gedung B sudah menggunakan pendingin ruangan berupa Air Conditioning (AC).  AC  merupakan  perangkat  yang  membutuhkan  daya  yang besar.  Penghematan  terkait  penggunaan  AC  ini  menjadi  latar belakang penelitian ini dengan implementasi sistem kendali suhu ruangan  kelas  Universitas  Pamulang  berbasis  PLC Mitsubishi FX3U-24MR. Penggunaan  photo sensor  dan sensor suhu  dalam sistem ini memungkinkan pengendalian otomatis AC berdasarkan kehadiran  orang  didalam  ruangan,  pengendalian  suhu  diluar perangkat  AC  digunakan  sebagai  pembanding  agar  kondisi ruangan  kelas  bisa  tetap  nyaman.  Tujuannya  agar  dapat mengoptimalkan  penggunaan  AC  dan  mengurangi  konsumsi energi yang efisien. Perancangan alat ini menggunakan software GXWorks2 sebagai alat pemrograman ladder diagram untuk PLC Mitsubishi FX3U dan Satool sebagai alat pemograman pembuatan tampilan  data  pada  HMI  Samkoon.  Sistem  kerja  alat  dilengkapi Running  Hours untuk  memonitoring  waktu  kerja  perangkat  AC sehingga  penjadwalan  dapat  dilakukan  dari  hari  Senin  sampai dengan  hari  Sabtu.  Syarat  waktu  kerja  ditetapkan  dimana  hari Senin sampai dengan Jum’at akan hidup (ON) di pukul 07.00 WIB dan  akan  mati  (OFF)  di  pukul  21.40  WIB  sedangkan  hari  sabtu akan hidup (ON) di pukul 07.00 WIB dan akan mati (OFF) di pukul 18.20 WIB. Perhitungan pemakaian daya AC dalam kondisi normal sebesar Rp. 79.875 per hari dan estimasi perhitungan pemakaian daya AC dengan menggunakan sistem kendali suhu sebesar Rp. 55.468  per  hari,  dengan  menggunakan  sistem  kendali  suhu ruangan  kelas  Universitas  Pamulang  Berbasis  PLC  Mitsubishi FX3U-24MR  dapat  menghemat  biaya  pemakaian  sebesar  Rp. 24.406,272 per hari.
Kata kunci: Pendingin ruangan; suhu; PLC FX3U-24MR; HMI; waktu operasional
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 70 – 79
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.40223 pISSN 2615-0646 eISSN 2614-8595

## ABSTRACT
Every  room  at  Pamulang  University,  Viktor  Campus,  Building  B already uses air conditioning in the form of Air Conditioning (AC). AC is a device that requires a lot of power. The savings related to the  use  of  AC  are  the  background  for  this  research  with  the implementation of a Pamulang University classroom temperature control system based on the Mitsubishi FX3U-24MR PLC. The use of  photo  sensors  and  temperature  sensors  in  this  system  allows automatic control of the AC based on the presence of people in the room,  temperature  control  outside  the  AC  device  is  used  as  a comparison so that classroom conditions can remain comfortable. The aim is to optimize the use of AC and reduce efficient energy consumption. The design of this tool uses GXWorks2 software as a ladder diagram programming tool for the Mitsubishi FX3U PLC and Satool as a programming tool for creating data displays on the Samkoon  HMI.  The  tool  work  system  is  equipped  with  Running Hours  to  monitor  the  working  time  of  the  AC  device  so  that scheduling can be done from Monday to Saturday. Working time requirements  are  determined  where  Monday  to Friday  will  be  on (ON) at 07.00 am and will be off (OFF) at 09.40 pm, while Saturday will be on (ON) at 07.00 am and will be off (OFF) at at 06.20 pm. Calculation of AC power consumption under normal conditions is IDR.  79,875  per  day  and  the  estimated  calculation  of  AC  power consumption using a temperature control system is Rp. 55,468 per day,  by  using  the  Pamulang  University  classroom  temperature control system based on the Mitsubishi FX3U-24MR PLC you can save usage costs of IDR. 24,406,272 per day.
Keywords:  Air  conditioning;  temperature;  PLC  FX3U-24MR;  HMI; running hours

## PENDAHULUAN
Di  setiap  ruangan  di  Universitas Pamulang  kampus  viktor  gedung  B  sudah menggunakan pendingin ruangan berupa Air Conditioning atau sering disebut AC. Kondisi ideal  dalam  penggunaan  daya  listrik  di gedung  melibatkan  berbagai  aspek  yang mencakup efisiensi, kenyamanan, keamanan,  dan  keberlanjutan.  Secara geografis Indonesia termasuk daerah tropis tetapi  secara  suhu  tidak  semua  wilayah Indonesia  merupakan  daerah  tropis.  Suhu untuk  daerah  tropis  rata –  rata  20°C  akan tetapi  sebagian  wilayah  Indonesia  suhunya mencapai 35°C, kondisi ini kurang menguntungkan bagi manusia untuk beraktifitas  sebab  produktifitas  manusia cenderung  turun  pada  kondisi  udara  yang
tidak  nyaman  missal  terlalu  panas  maupun terlalu  dingin.  Suhu  nyaman  thermal  untuk orang Indonesia berada pada rentang suhu 22,8°C  -  25,8°C  dengan  kelembaban  70%. Langkah yang paling mudah untuk mengakomodasi kenyamanan tersebut adalah  dengan  melakukan  pengkondisian secara mekanis (penggunaan AC) di dalam bangunan yang berdampak pada bertambahnya penggunaan energi listrik(Zakiyah et al., 2018). Dengan menggabungkan  teknologi  canggih  dan praktik berkelanjutan, gedung pintar menciptakan kondisi ideal dalam penggunaan daya listrik, yang menguntungkan penghuni dan lingkungan.
Kemajuan  teknologi  sekarang  dapat membantu memudahkan manusia khususnya untuk mengendalikan hidup dan
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 70 – 79
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.40223 pISSN 2615-0646 eISSN 2614-8595
matinya listrik dengan cara sistem otomatisasi.
Melalui
otomatisasi, manajemen  energi  yang  cerdas  dan penggunaan  energi  terbaruka  menjadikan gedung pintar contoh terbaik untuk mencapai efisiensi dan keberlanjutan dalam penggunaan daya listrik(Desyantoro, 2015).
Kondisi nyata di gedung B Universitas Pamulang  Viktor,  terutama  dalam  hal penggunaan  listrik  yang  tidak  memadai dalam  hal  penghematan  energi  listrik, mungkin melibatkan beberapa masalah dan praktik yang tidak efisien. Beberapa contoh masalah  yang  mungkin  terjadi  dalam penggunaan  AC  di  gedung  B. Overcooling mungkin terjadi akibat mengatur suhu terlalu rendah pada AC. Hal ini dapat mengakibatkan  pemborosan  energi  dan meningkatkan  konsumsi  listrik  yang  tidak perlu.  Penggunaan  AC  tanpa  alasan penggunaan  AC  pada  saat  kondisi  cuaca tidak terlalu panas atau ketika pintu terbuka, praktik ini dapat menyebabkan penggunaan energi  yang  tidak  perlu.  Tidak  ada  sistem manajemen  energi  ketika  gedung  tidak memiliki  sistem  manajemen  energi  yang canggih,  penggunaan  AC  mungkin  tidak dioptimalkan.  Ini  berarti  AC  mungkin beroperasi sepanjang waktu tanpa mempertimbangkan  faktor-faktor  seperti kehadiran orang di ruangan atau suhu luar. Tidak  ada  photo  sensor  atau  sensor keberadaan  yang  terpasang  di  ruangan dapat membantu dalam mengontrol operasi AC  berdasarkan  kehadiran  jumlah  orang. Jika gedung tidak memiliki sensor keberadaan, AC mungkin tetap aktif bahkan ketika  tidak  ada  orang  di  dalam  ruangan. Perawatan  AC  yang  tidak  teratur,  AC  yang tidak  dirawat  secara  berkala  cenderung menjadi  kurang  efisien.  Filter  yang  kotor atau pendingin yang rusak dapat meningkatkan  konsumsi  energi.  Kebijakan tidak mendukung penghematan energi, Jika
tidak  ada  kebijakan  atau  peraturan  yang mendorong penggunaan energi yang efisien,  maka  kemungkinan  penggunaan listrik  yang  tidak  hemat  akan  lebih  besar. Untuk  meningkatkan  kondisi  penggunaan listrik dan penghematan energi di Gedung B Universitas  Pamulang  viktor,  beberapa langkah  yang  dapat  diambil  termasuk,
Meningkatkan Kesadaran atau
mengedukasi  pengguna  gedung,  staf,  dan mahasiswa tentang pentingnya
penghematan  energi  dan  praktik  yang efisien.
Solusi yang diusulkan dalam penelitian  ini  adalah  implementasi  sistem kendali  suhu  ruangan  kelas  Universitas Pamulang  berbasis  PLC Mitsubishi FX3U- 24MR  dengan  menggunakan  photo  sensor dan sensor suhu. Sistem ini memungkinkan pengendalian  otomatis  AC  berdasarkan kehadiran orang di dalam ruangan dan suhu rata-rata. Ini dapat mengoptimalkan penggunaan AC dan mengurangi konsumsi energi  yang  tidak  perlu.  Solusi  ini  memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan listrik, mengurangi biaya operasional, dan berkontribusi pada penghematan energi di Universitas Pamulang.  Selain  itu,  solusi  ini  dapat diadopsi  sebagai  langkah  menuju  gedung yang  lebih  berkelanjutan  dan  ramah lingkungan.

## TEORI

## PLC
PLC merupakan suatu bentuk khusus pengontrol  berbasis  mikroprosesor  yang memanfaatkan memori yang dapat diprogram  untuk  menyimpan  instruksi- instruksi  dan  untuk  mengimplementasikan fungsi-fungsi logika semisal logika kombinasional, sekuensial, pewaktuan, pencacaahan dan aritmatika guna
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 70 – 79
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.40223 pISSN 2615-0646 eISSN 2614-8595
mengontrol mesin-mesin dan proses-proses (Saputra  et  al.,  2017).  Sensor  fotolistrik, tombol tekan, sakelar batas, atau peralatan lain  yang  dapat  menghasilkan  sinyal  yang dapat  masuk  ke  PLC  dapat  digunakan sebagai  peralatan  input.  Sistem  kerja  ini diilustrasikan pada Gambar 1.
Gambar 1. Sistem kerja PLC
Sensor fotolistrik, tombol tekan, sakelar  batas,  atau  peralatan  lain  yang dapat  menghasilkan  sinyal  yang  dapat masuk  ke  PLC  dapat  digunakan  sebagai peralatan input. PLC juga menyimpan fungsi khusus seperti logika waktu, sekuensial, dan aritmatika  dalam  memori  yang  dapat diprogram. Fungsi khusus ini dapat digunakan  untuk  mengontrol  mesin  atau proses melalui modul I/O analog dan digital.

## Diagram tangga (Ladder Diagram)
Diagram ini diilustrasikan dalam Gambar  2.  Mulanya  ladder  diagram  ini dikembangkan  untuk  mewakili  logika  relai. jalur  vertikal  kiri  dan  kanan  masing-masing mempresentasikan  jalur  fasa  dan  netral saluran daya.  Aliran daya diasumsikan dari kiri kekanan(Mugono & Musyahar, 2021).
Gambar 2. Simbol and dan and not (Mugono & Musyahar, 2021)

## PLC Mitsubishi FX3U-24MR
Berfungsi  sebagai  pengendali  sistem kendali  suhu  ruangan  dengan  3  variabel input cara kerjanya, inputan dari komponen- komponen tertentu kemudian di proses oleh softwere  untuk  mejalankan  perintah  yang kita inginkan, Spesifikasi PLC MITSUBISHI- FX3U 24MR merupakan salah satu tipe PLC yang  memiliki  kecepatan  yang  tinggi  yang dirancang  untuk  operasi  kontrol  yang memerlukan jumlah I/O dari 10 sampai 384 buah I/O(Mugono & Musyahar, 2021).
Gambar 3. Modul PLC Mitsubishi FX3U-24MR (Mugono & Musyahar, 2021)

## Power Supply
Power  Supply atau  Catu  daya  adalah seperangkat  komponen  elektronik  yang dirancang  untuk  memasok  daya  listrik  ke satu atau lebih perangkat elektronik. Switch- Mode  Power  Supply (SMPS)  adalah  jenis Power
Supply yang langsung
menyearahkan  ( rectify )  dan  menyaring ( filter ) tegangan Input AC untuk mendapatkan  tegangan  DC.  Tegangan  DC tersebut  kemudian  di- switch ON  dan  OFF pada frekuensi tinggi dengan sirkuit frekuensi tinggi sehingga menghasilkan arus AC  yang  dapat  melewati  Transformator Frekuensi  Tinggi. Switching  Power  supply atau lebih dikenal dengan sebuatan switched  -  mode  power  supply (SMPS) merupakan  catu  elektronik  yang  terdiri  dari regulasi switching yang  disediakan  sesuai kebutuhan tegangan keluaran (Yaqin et al., 2021).  Berikut  gambar  Power  Supply  yang terlihat pada Gambar 4.
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 70 – 79
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.40223 pISSN 2615-0646 eISSN 2614-8595
Gambar 4. Catu daya

## Purwarupa
Salah  satu  pendekatan  yang  paling  umum untuk  pengembangan  perangkat  keras adalah  purwarupa  ( prototype ) . Selama proses pembuatan sistem, pengembang dan pelanggan dapat berinteraksi dengan prototipe ini. Salah satu interpretasi prototipe adalah  metode  untuk  membantu  perangkat keras  dalam  membuat  model  perangkat keras yang diperlukan. Model tersebut dapat berupa tiga bentuk:
1.  Buat prototype kertas  atau  model berbasis  komputer  dari  kemungkinan interaksi manusia.
2.  Bekerja pada
prototype yang mempraktikkan beberapa fitur  perangkat lunak.
3.  Program selesai yang melakukan
beberapa  atau  semua  hal  yang  perlu dilakukan,  tetapi  masih  ada  fitur  yang sedang dikerjakan.
Pelanggan  dan  pengembang  harus  setuju bahwa prototype dibangun untuk menentukan persyaratan agar dapat bekerja dengan baik. Dibuatnya sebuah Prototyping bagi  pengembang  sistem  bertujuan  untuk mengumpulkan  informasi  dari  pengguna sehingga  pengguna  dapat  berinteraksi dengan model prototype yang dikembangkan, sebab prototype menggambarkan  versi  awal  dari  sistem untuk kelanjutan sistem sesungguhnya yang lebih besar(Purnomo, 2017). Ini tidak hanya akan menjadi evolusi dari metode yang ada untuk  mengembangkan  sistem  informasi
tetapi juga sebuah revolusi dalam pengembangan sistem informasi manajemen.

## Photo Sensor Omron E3JM
Sensor yang diilustrasikan pada Gambar 5, berfungsi untuk mendeteksi adanya seseorang  yang  melewati  sensor  dan relector, cara kerja sensor ini cahaya berupa infrared  atau  sejenisnya  yang  dipancarkan oleh  pemancar  yang  disebut  emitter  dan cahaya  dipantulkan  menggunakan  reflector cahaya yang dikirimkan oleh pengirim harus center  dengan  penerima  agar  cahaya terkirim benar-benar terdeteksi oleh receiver, sehingga saat seseorang melewati cahaya  maka  sensor  akan  mengirimkan input  ke  PLC.  Spesifikasi  sensor  infra  red tegangan  input  12  sampai  240  VAC,  Jarak sensing  4  m  dan  memiliki  Indikator  Lampu LED merah(Yuhendri, 2018).
Gambar 5. Photo Sensor Omron Type E3JM

## Sensor Thermocouple
Thermocouple adalah jenis  sensor  suhu yang  digunakan  untuk  mendeteksi  atau mengukur  suhu  melalui  dua  jenis  logam konduktor  berbeda  yang  digabung  pada ujungnya  sehingga  menimbulkan  efek “Thermo-electric”. Sensor yang diilustrasikan  pada  Gambar  6  ini  berfungsi sebagai  Pengukur  suhu  ruangan  dan sakalar untuk mengidupkan atau mematikan AC, Spesifikasi Thermocouple rating tegangan 24 VDC (Desyantoro, 2015).
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 70 – 79
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.40223 pISSN 2615-0646 eISSN 2614-8595
Gambar 6. Sensor Thermocouple

## HMI Samkoon
HMI merupakan suatu alat atau mesin yang digunakan sebagai interface atau antarmuka dari suatu proses tertentu yang terjadi pada sistem  kendali.  HMI  pada  Gambar  7  ini dapat  memvisualiasasikan  data  dalam bentuk  grafik,  diagram  dan  bentuk  lainnya yang bisa dibaca manusia. Jadi tugas utama dari HMI ini adalah untuk
memvisualiasasikan  suatu  proses  tertentu dari  sistem  otomasi  mesin.  Spesifikasi  HMI Samkoon rating tegangan 24 VDC, Display 7“,  Resolution:  800*480, Memory: 128M FLASH + 32M DDR2 (Samkoon Technology Corporation Ltd, 2020).
Gambar 7. HMI Samkoon .

## METODOLOGI
Dalam bagian ini menjelaskan tentang perancangan sistem kendali ruangan berbasis PLC Mitsubishi FX3U dan HMI  Samkoon  dalam  skala  prototipe  yang dimulai  dari  lokasi  serta  waktu  penelitian sampai dengan flowchart perancangan alat.
Peralatan dan bahan yang digunakan dalam pembuatan  purwarupa  ini  diberikan  pada Tabel 1.
Tabel 1. Alat dan Bahan
No Alat dan bahan Jumlah Nama Spesifikasi 1  PLC FX3U-24MR Input 24 VDC 1 Unit 2  Stepdown Input 24 VDC Output 12 VDC 2 Unit 3  Power supply Input 220 VAC Output 24 VDC 1 Unit 4  Photo Sensor Omron E3JM Input 220 VAC - 24 VDC 1 Unit 5  Relay Input 24 VDC 1 Unit 6  MCB Input 220 VAC- 5A 1 Unit 7  Miniatur Ruang Kelas   1 ruangan (30cm X 28cm) 1 Unit 8  HMI Samkoon Input 24 VDC 1 Unit 9  Peltier dan Fan Input 12 VDC - 24 VDC 1 Unit 10  Kabel NYAF 1 X0,75mm 20 m Diagram Blok Perancangan Alat Terdapat beberapa tahapan dalam perencanaan sistem untuk dapat membentuk  suatu  sistem  yang  baik  adalah sebagai berikut:
Gambar 9. Diagram blok perancangan alat
Prinsip Kerja dari fungsi blok diagram  pada Gambar 8 dapat dijelaskan sebagai berikut, Sistem  secara  kessluruhan  memiliki  3 inputan  yaitu  Sensor  termokopel  yang mendeteksi  suhu  ruangan.  Photo  sensor yang bertugas untuk mendeteksi mahasiswa yang masuk kedalam kelas serta melakukan proses  perhitungan.  Timer  sebagai  waktu
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 70 – 79
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.40223 pISSN 2615-0646 eISSN 2614-8595
untuk proses penjadwalan sehingga perangkat AC dapat dikendalikan oleh PLC berdasarkan  RTC.  PLC  Mitsubishi  FX3U- 24MR digunakan sebagai perangkat kontrol utama  yang  mengendalikan  sistem  dengan HMI  berfungsi  sebagai  inputan  setting parameter sistem yang meliputi waktu, suhu dan  batasan  jumlah  orang.  Selain  itu  juga HMI  digunakan  sebagai  output  yang menampilkan  data  suhu  ruangan,  jumlah aktual  mahasiswa  dalam  kelas  serta penjadwalan  waktu  kendali  perangkat  AC. Perancangan alat diilustrasikan pada Gambar 9.
Gambar 9. Desain perancangan alat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Perancangan Alat
Alat  ini  yang  direalisasikan  dari  blok diagram  yang  sudah  dibuat  diberikan  pada Gambar 10.
Gambar 10. Hasil perancangan alat
Sebelum  diimplementasikan  bahan tersebut  dirangkai  terlebih  dahulu,  dengan konfigurasi  rangkaian  dengan  langkah- langkah  berikut.  Langkah  pertama,  input
PSU  dipastikan  sudah  terhubung  dengan tegangan  jala-jala  PLN.  Lalu  hubungkan output  PSU  24  VDC  ke  bagian  input tegangan  PLC,  jalur  input  sensor  suhu PT100,  Jalur  input  HMI  Samkoon,  Jalur COM  PLC  dan Jalur  input  modul stepdown 12VDC. Bagian GND PSU juga dihubungkan  pada  input  GND  HMI,  Input GND PLC dan input GND modul Stepdown . Secara konfigurasi, input PLC (X0) digunakan untuk photo sensor, X1 digunakan  untuk Push  button  (Reset). Konfigurasi  pada  terminal  output  PLC  yaitu Y0  untuk  Relay  1  yang  terhubung  dengan perangkat  AC  1  dan  Y2  terhubung  dengan relay 2 yang digunakan untuk mengaktifkan perangkat  AC  2.  Sensor  PT100  terhubung pada terminal analog input 4. Beberapa hasil pengukuran yang didapat dengan menggunakan  alat prototype yang  dibuat diberikan  pada  Tabel  2  dan  Tabel  3.    Nilai input dari  sumber  PLN  218VAC  yang seharusnya  220VAC  setelah  diturunkan tegangan dengan travo penurunan tegangan menjadi 24,1VDC hasil penurunan tegangan ini  digunakan  catu  daya  perangkat  sistem kendali suhu ruangan kelas otomatis.
Tabel 2. Hasil Pengukuran Tegangan PLN
No VAC Trafo Error % V in asli  V in terukur 1 220 218 0,0090% 2 220 217 0,0130% 3 220 218 0,0090% Rata-rata 220 217,7 0,0100%
Tabel 3. Hasil pengukuran tegangan Power Supply No VDC Trafo Error % V in Asli  V in Nilai Terukur 1 24 24 0,0000% 2 24 23 0,0410% 3 24 23 0,0410% Rata-rata 24 23,3 0,0127%
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 70 – 79
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.40223 pISSN 2615-0646 eISSN 2614-8595

## Hasil  penurunan  tegangan  pada
Power  supply 24Vdc  diturunkan  lagi menggunakan modul travo  stepdown untuk memenuhi  cata  daya  pada  perangkat  agar tidak terjadi over voltage, tegangan
diturunkan dari 24,10VDC menjadi 12,00VDC.
Hasil dari pengukuran thermocouple ,  terbaca  nilai  resistansinya sebesar 113,1  Ω.  Apabilai  dibandingkan dengan  nilai  dari  tabel  data  pengukuran suhu,  untuk  nilai  resistasi  tersebut  berada pada saat kondisi dengan suhu 33°C.  Hasil pengukuran  power Photo  Sensor Omron E3JM-R4M4 menggunakan tegangan 24VDC yang terlihat pada Gambar 11.
Gambar 11. Hasil pengukuran Omron E4JM-R4M4
Cara  kerja  prototipe  yang  dibuat  memiliki beberapa metode yaitu:
HMI ini dapat menghidupkan AC yang terhubung  dengan  PLC  dengan  cara menekan  salah  satu  saklar  sentuh  untuk menghidupkan  dan  mematikan  perangkat AC yang terhubung dengan PLC serta dapat memantau  jumlah  orang  di  dalam  ruangan dan suhu didalam ruangan.
Sensor  ini  bekerja  untuk  mengitung jumlah  orang  yang  akan  masuk  kedalam ruangan.
Sensor ini bekerja untuk mengendalikan suhu di dalam ruangan agar suhu selalu stabil dikisaran 25°C.
Pemrograman HMI ini berfungsi sebagai  komunikasi  terhadpa  alat  yang dirancang  kepada  PLC.  Gambar  12  dan
Gambar  13  memberikan  ilustrasi  hasil pemograman pada HMI Samkoon:
Gambar 12. Tampilan screen 1
Gambar 13. Tampilan set point
Pemograman  pada  HMI  Samkoon  ini menggunakan software SATOOL,  dalam memprogram  pada  HMI  ini  harus  koneksi dengan  PLC  FX3U-24MR  yang  berguna sebagai pembuat ladder diagram. Tampilan pada  HMI  ini  berfungsi  sebagai  sarana informasi jumlah orang yang masuk kedalam ruangan  kelas,  mengetahui  running  hours AC  1  dan  AC  2,  Mengetahui  kondisi  suhu didalam  ruangan  kelas,  HMI  ini  juga berfungsi  sebagai  Saklar  yang  dapat merubah  hidup  dan  matinya  AC  dengan mode Manual dan dengan Mode Automatis AC akan hidup sesuai Settingan yang telah diprogram.

## Simulasi Pemakaian Daya
Menurut  Ditjen  Dikti  tentang  sarana dan  prasarana  pendidikan  pasal  42-48
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 70 – 79
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.40223 pISSN 2615-0646 eISSN 2614-8595
dalam  PP  No.19/2005:  Luas  lahan  per mahasiswa minimum 1,5 m²/mhs
Jumlah Mahasiswa dalam ruangan: 30 Mahasiswa. Kebutuhan luas area = 30 x 1,5 m² = 45m². Ukuran ruangan kelas (Panjang x  lebar)  =  6m  x  7m  =  42m²  Menghitung kebutuhan PK AC = Panjang X Lebar X 537 BTU/h = 6 X 7 X 537 BTU/h = 22.554 BTU/h. Hasil BTU/h tersebut cocok dengan AC 4 PK dengan besaran 36.000 BTU/h.
Apabilia  pada  hari  Senin  sampai dengan  J um’at  AC  dihidupkan  mulai  dari pukul  07.00  wib  s/d  21.40  wib  total pemakaian AC 14.40 jam per hari.  Daya AC 4 PK = 3840 Watt x 14.40 jam = 55.296W = 55,296 kWh. Biaya perkWh = Rp.  1.444,50 = 55,296 X Rp. 1.444,50 = Rp. 79.875/hari
Tabel 4. Skema Penggunaan Purwarupa Pengendali
Suhu Waktu (WIB) Jumlah AC Daya AC (W) Jam operasional Total (Wh) Keterangan 07.00 08.00 2 1920 1 3840 08.00 11.00 1 1920 3 5760 11.00 12.00 2 1920 1 3840 12.00 13.00 1 1920 1 1920 Istirahat 13.00 15.00 2 1920 2 7680
15.00 18.00 1 1920 3 5760 18.00 21.40 1 1920 3,7 7104 Total 35904
Jika  menggunakan  sistem  kendali suhu ruangan kelas pemakaian AC diasumsikan  tidak  full  2  perangkat  dalam rentang  14,4  jam,  dengan  skema  sebagai pada Tabel 4. Total penghematan pemakaian  AC =  Pemakaian  Norma  l-Total pemakaian AC dengan sistem kendali suhu = Rp. 79.875 - Rp. 51.863 = Rp. 28.012.
Dengan menggunakan sistem kendali suhu  ruangan  kelas  Universitas  Pamulang berbasis PLC Mitsubishi FX3U-24MR biaya yang dapat dihemat sebesar Rp. 28.012/hari.

## KESIMPULAN
Sistem  kerja  alat  menggunakan Running Hours masing-masing AC memiliki
s chedulling yang  berlaku  dari  hari  senin sampai dengan hari sabtu dengan ketentuan hari senin sampai dengan jum’at akan hidup (ON)  di  pukul  07.00  WIB  dan  akan  mati (OFF)  di  pukul  21.40  WIB  sedangkan  hari sabtu  akan  hidup  (ON)  di  pukul  07.00  WIB dan  akan  mati  (OFF)  di  pukul  18.20  WIB. Pengujian alat output power supply 24.10Vdc diubah menjadi 12.00Vdc menggunakan stepdown .  Nilai  asli  dari power supply yang seharusn ya 24Vdc saat pengukuran terukur 24.10Vdc namun hal ini masih bisa ditoleransikan. Secara perhitungan  simulasi  pemakaian  daya  AC dalam  kondisi  normal  sebesar  Rp.  79.875 perhari  dan  perhitungan  pemakaian  daya AC dengan sistem kendali suhu sebesar Rp. 51.863/hari,  dengan  menggunakan  sistem kendali  suhu  ruangan  kelas  Universitas Pamulang  Berbasis  PLC  Mitsubishi  FX3U- 24MR  dapat  menghemat  biaya  pemakaian sebesar Rp. 28.012/hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Desyantoro, E. (2015). SISTEM PENGENDALI PERALATAN ELEKTRONIK DALAM RUMAHSECARA OTOMATIS MENGGUNAKAN SENSOR PIR,SENSOR  LM35,  DAN  SENSOR LDR. JTsiskom , 3 (3), 405 –411. https://jtsiskom.undip.ac.id/article/view/
12117
Mugono,  S.,  &  Musyahar,  G.  (2021).
RANCANG BANGUN TRAINER KENDALI BERBASIS PLC MITSUBISHI FX3U 24 MR DI WATUSSALAM TEXTILE (Vol. 6, Issue 1).
https://jurnal.umpp.ac.id/index.php/cah aya_bagaskara/index Purnomo,  D.  (2017).  Model  Prototyping. JIMP-Jurnal Informatika Merdeka Pasuruan , 2 (2), 54 –61.
Samkoon  Technology  Corporation  Ltd,  S.
(2020). SK SERIES HMI
EPIC (Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control) Teknik Elektro – Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2024, Hal 70 – 79
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jit DOI: 10.32493/epic.v7i1.40223 pISSN 2615-0646 eISSN 2614-8595
INSTRUCTION  2  SK  SERIES  HMI INSTRUCTION . https://www.rusavtomatika.com/upload _files/manuals/SK-SERIES-HMI- INSTRUCTION_2022_.pdf Saputra,  A.,  Wahyu,  A.,  &  Rahman,  F.
(2017). SISTEM KOREKSI OTOMATIS PADA  MESIN  PACKAGING  DENGAN PENGENDALI PLC ISSN : 2086 ‐ 9479 Jurnal  Teknologi  Elektro  ,  Universitas Mercu Buana. Jurnal Teknologi Elektro Mercubuana , 8 (1), 54 –57.
Yaqin, F. A., Rahmawati, D., Ibadillah, A. F.,
& Wibisono, K. A. (2021). Perancangan Power Supply Switching Dengan
Power  Factor  Correction  (PFC)  Untuk
Mengoptimalkan  Daya  Output  Dan Pengaman  Proteksi  Hubung  Singkat. Jurnal Arus Elektro Indonesia , 7 (2), 42. https://doi.org/10.19184/jaei.v7i2.2367 4
Yuhendri,  D.  (2018).  Penggunaan  PLC Sebagai Pengontrol Peralatan Building Automatis.  In Journal  of  Electrical Technology (Vol. 3, Issue 3).
Zakiyah, A., Lomi, A., & Handoko, F. (2018).
Manajemen Energi Penggunaan Pendingin Udara Pada Gedung Perkantoran Universitas Islam Malang. Jurnal  Teknologi  Dan  Manajemen Industri , 4 (2), 24 –28. https://doi.org/10.36040/jtmi.v4i2.241.