## JIUBJ Jurnal Ilmiah
Universitas Batanghari Jambi
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 23, 1 (2023): 1056-1061 DOI: 10.33087/jiubj.v23i1.2525 http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah

## Meningkatkan Nilai Tambah Jaringan Irigasi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (Studi Kasus – Ji Kedung Kandang)

## Suwignyo, Khoirin Nissa, Azhar Adi Darmawan
Civil Engineering of Muhammadiyah Malang University Correspondence email: suwignyodjuwari@gmail.com; khoirinnissa26@gmail.com; azharadidfts@umm.ac.id
Abstrak. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di jaringan irigasi memiliki potensi besar  untuk  menyumbang  pengadaan  energi  listrik  nasional.  Meskipun  demikian,  pembangunan  PLTMH  di jaringan  irigasi  masih  terkendala  karena  desain  perletakan  bangunan  sipil  yang  terbatas  oleh  lahan.  Padahal, pengadaan energi listrik di jaringan irigasi dapat membantu ketersediaan cadangan sumber energi listrik berbasis Energi  Baru  Terbarukan  (EBT)  yang  juga  dapat  berperan  dalam  penurunani  emisi  Gas  Rumah  Kaca  (GRK). Berdasarkan kajian di saluran irigasi induk Kedung Kandang yang memiliki tinggi jatuh mencapai 11 m dengan debit  3,5  m3/detik,  daya  pembangkit  yang  bisa  dihasilkan  mencapai  275  kW.  Desain  saluran  pembawa  dan kolam  penampung  direncanakan  di  tubuh  saluran.  Dimensi  kolam  penampung  direncanakan  memiliki kedalaman air (h) = 3,2 m, lebar 2,5 m, dan panjang 10 m. Berdasarkan kajian penentuan jenis turbin, komponen yang  digunakan  adalah  dua  turbin  propeller  tipe  H-Shaft  dengan  diameter  0,603  m  yang  masing  –  masing memiliki kapasitas 137,5 kW. Penggunaan dua turbin membutuhkan desain rumah pembangkit seluas 4,5 x 6,5 m.  Hasil  potensi  PLTMH  di  saluran  irigasi  induk  Kedung  Kandang  dapat  dimanfaatkan  untuk  memenuhi kebutuhan energi listrik SMK Muhammadiyah 7 dan Pondok Pesantren Muhammadiyah Gondanglegi sekaligus sebagai  laboratorium  lapangan  terpadu  antara  SMK  Muhammadiyah  7  bersama  Universitas  Muhammadiyah Malang. Dengan memanfaatkan sumber listrik yang berbasis EBT tersebut, diperkirakan mampu mereduksi gas emisi karbon dari penggunaan energi fosil dan batu bara.
Kata kunci : emisi; irigasi; mikrohidro; propeller; reduksi
Abstract. The development of Micro Hydro Power Plants (PLTMH) in irrigation networks has great potential to contribute to the national electricity supply. However, the construction of the PLTMH in the irrigation network is still constrained due to the design of the placement of civil buildings which are limited by land. In fact, the procurement of electrical energy in the irrigation network can help provide backup sources of electrical energy based on  New and  Renewable  Energy  (EBT)  which can also play  a role  in reducing Greenhouse  Gas (GHG) emissions. Based  on  a study  in  the  main  irrigation canal of Kedung  Kandang  which  has  a fall height of 11 m with a flow of 3.5 m3/second, the generating power that can be generated reaches 275  kW. Conveyor channel design  and  reservoir  ponds  are  planned  in  the  channel  body.  The  dimensions  of  the  reservoir  are  planned  to have a water depth (h) = 3.2 m, a width of 2.5 m, and a length of 10 m. Based on the study of determining the type of turbine, the components used are two propeller turbines of the H-Shaft type with a diameter of 0.603 m, each with a capacity of 137.5 kW. The use of two turbines requires a power house design measuring 4.5 x 6.5 m. The  potential  results  of  PLTMH  in  the  Kedung  Kandang  main  irrigation  canal  can  be  utilized  to  meet  the electrical energy needs of SMK Muhammadiyah 7 and Pondok Pesantren Muhammadiyah Gondanglegi as well as  an integrated field  laboratory  between  SMK  Muhammadiyah  7 and University of  Muhammadiyah Malang. By utilizing NRE-based electricity sources, it is estimated that it  will be able to  reduce carbon  emissions from the use of fossil energy and coal.
Keywords: Emissions; Irrigation; Micro hydro; Propeller; Reduction.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  dan  rehabilitasi  jaringan irigasi di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ketersediaan dan penggunaan  sumber  daya  air  nasional  agar mendukung  Impian  Indonesia  2015  –  2085, salah  satunya  adalah  Indonesia  menjadi  pusat
pendidikan,  teknologi,  dan  peradaban  dunia. Pengembangan  teknologi  pada  infrastuktur  di jaringan irigasi dengan potensi air yang dimiliki telah menghasilkan energi listrik dari pembangunan  PLTA  di  beberapa  bendungan dengan  total  daya  297,7  MW  (Dirjen  SDA. 2020).  Di  sisi  lain,  dengan  kajian  dari  potensi
bangunan terjun di jaringan irigasi, pengembangan  Pembangkit  Listrik  Tenaga Mikrohidro  (PLTMH)  dapat  mencapai  26,0498 MW  untuk  wilayah  sungai  Serayu-Opak (Pranoto et al., 2018).
Jaringan  irigasi  nasional  memiliki  luas 9,136  juta  hektar  dengan  presentase  jaringan irigasi permukaan sebesar 78% atau seluas 7,145 juta  hektar  (PPPSI,  2018).  Dari  luasan  yang tersedia, peranan irigasi bisa dioptimalkan untuk efisiensi sumber daya air dalam bentuk PLTMH di  beberapa  bangunan  terjun  yang  potensial. Tahun  2005  telah  berhasil  dibangun  PLTMH Melong  kapasitas  100  kW  yang  memanfaatkan bangunan terjun di jaringan irigasi Curug Agung di  Kabupaten  Subang.  Pada  bulan  April  2008, juga  telah  dibangun  PLTMH  Sengkaling  1 berkapasitas  100  kW  di  Kampus  Universitas Muhammdiyah Malang (UMM) yang merupakan hasil kerjasama UMM dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen ESDM RI (Suwignyo, 2007).
Kabupaten  Malang  memiliki  jaringan irigasi  Kedung  Kandang  dengan  titik  potensial di  22  bangunan  terjun  dan  6  bangunan  sadap yang  memiliki  tinggi  jatuh  hidrolik  rata  –  rata 2,0  –  3,5  m  dengan  debit  yang  terukur  berkisar 500  –  600  liter/detik.  Berdasarkan  dari  data tersebut, jaringan irigasi Kedung Kandang dapat memiliki  potensi  daya  terbangkit  ±  1  Mwatt (Suwignyo, 2007). Kajian potensi mikro hidro di daerah  irigasi  sudah  banyak  dilakukan,  namun penerapan  teknologi  tersebut  masih  terkendala dengan  penentuan  siteplan  bangunan  sipil  yang terbatas  oleh  ketersediaan  lahan  (Azhar  Adi Darmawan  et  al.,  2021a).  Disisi  lain,  Indonesia membutuhkan kesiapan cadangan energi sebagai solusi  atas  penurunan  ketersediaan  sumber energi  batu  bara  dan  fosil.  Tidak  hanya  itu, berdasarkan komitmen pada “Paris Agreement”, Indonesia memiliki tanggungjawab Internasional untuk  mengurangi  emisi  Gas  Rumah  Kaca (GRK)  yang  dapat  diatasi  dengan  salah  satunya adalah  penggunaan  Energi  Baru  Terbarukan (EBT) pada sektor - sektor kecil seperti PLTMH di jaringan irigasi.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menunjukan manfaat dari pengembangan desain PLTMH  di  jaringan  irigasi  untuk  menyuplai kebutuhan  energi  listrik  dengan  infrastruktur yang  mudah  dioperasikan  dan  dipelihara  oleh masyarakat  yang  juga  dapat  berperan  terhadap pengurangan  produksi  emisi  gas.  Metode  yang digunakan  dalam  pengumpulan  data  berupa survei  secara langsung tinggi jatuh dan debit air
di  saluran  irigasi,  wawancara,  dan  menghitung secara analisis potensi daya untuk dikonversikan terhadap nilai penurunan emisi GRK.

## METODE
Rencana  pengembangan  PLTMH  terletak di  Dusun  Putat  Kidul,  Kecamatan  Gondanglegi Kabupaten  Malang,  tepatnya  di  Saluran  Irigasi Induk  Kedung  Kandang  Bangunan  Got  Miring. Lokasi  PLTMH  terletak  di  pinggir  jalan  Hayam Wuruk, sekitar 8,6 km dari Pabrik Gula Krebet – Malang.  Tahap  penelitian  dimulai  dari  survei secara  langsung  untuk  pengumpulan  data  tinggi jatuh  dan  debit  air  saluran  irigasi.  Data  yang diperoleh  kemudian  dikaji  untuk  mendapatkan tinggi  jatuh  yang  efektif  dalam  perhitungan potensi  daya  terbangkit.  Daya  terbangkit dijadikan  acuan  untuk  mendesain  jenis  turbin yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan  terhadap  perencanaan  siteplan bangunan sipil. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan  kebutuhan  masyarakat  sekitar, maka  dapat  dikaji  proyeksi  PLTMH  di  jaringan irigasi (Darmawan et al., 2021b).

## Pengumpulan  data  tinggi  jatuh  dan  debit  air saluran irigasi
Metode  pengumpulan  data  dilakukan secara  langsung  di  titik  potensial  bangunan terjun  atau  sadap  dan  juga  hasil  wawancara warga  setempat  tentang  kondisi  air,  fungsi saluran irigasi terkini, dan jam operasional. Data teknis  berupa  tinggi  jatuh  diperoleh  dari pengukuran beda tinggi elevasi muka air di hulu dan  di  hilir  bangunan  terjun  atau  sadap, sedangkan  debit  pada  saluran  irigasi  diperoleh dari  pengukuran  kecepatan  aliran  menggunakan flow  meter  dan  luasan  penampang  saluran. Besarnya  debit  yang  terukur  dapat  dirumuskan sebagai berikut: Q = A x V Keterangan: Q = debit air (m 3 /detik), A = luasan penampang  (m 2 ),  V  =  kecepatan  rata  –  rata aliran (m/detik).

## Perhitungan potensi daya terbangkit
Setelah mendapatkan data tinggi jatuh dan debit air, daya terbangkit pada awalnya dihitung menggunakan  tinggi  jatuh  kotor  (H gross )  untuk menentukan  tipe  turbin  yang  akan  digunakan. Tinggi  jatuh  kotor  adalah  hasil  pengukuran tinggi jatuh tanpa mempertimbangkan kehilangan  energi  akibat  beberapa  kondisi. Berdasarkan  pemilihan  jenis  turbin,  efisiensi sistem  akan  dipengaruhi  oleh  penggunaan  jenis turbin  implus  atau  reaksi.  Turbin  implus  untuk
head  rendah  ( crosslfow )  memiliki  efisiensi maksimum  80%,  sedangkan  pada  turbin  reaksi (propeller)  memiliki  efisiensi  mencapai  90% (Ramos,  2020).  Selain  penggunaan  jenis  turbin, daya  terbangkit  sesungguhnya  akan  diperoleh dari penggunaan tinggi jatuh efektif dan efisiensi generator  (IMIDAP,  2019a).  Oleh  sebab  itu, perhitungan  daya  terbangkit  dapat  dirumuskan sebagai berikut: P = Q . H eff . ƞt . ƞg . g . ρ Keterangan:  P  =  Daya  terbangkit  (kW),  Heff  = tinggi  jatuh efektif, ƞt = efisiensi  turbin (%), ƞg =  efisiensi  generator  (%),  g  =  percepatan gravitasi  (9,81  m/s 2 ),  ρ  =  massa  jenis  air (ton/m 3 )

## Perencanaan siteplan bangunan sipil
Bangunan  sipil  PLTMH  terdiri  dari minimal  saluran  pembawa  ( headrace )  kolam penampung  ( forebay ),  pipa  pesat  ( penstock ), rumah  pembangkit  ( power  house ),  dan  saluran pembuang ( tailrace ) (IMIDAP, 2009b). Analisis tata  letak  bangunan  sipil  mempertimbangkan ketersediaan  lahan  untuk  rumah  pembangkit, posisi  kolam  penampung,  dan  panjangnya  pipa pesat.  Bangunan  tersebut  didesain  dengan mengeksploitasi  jaringan  irigasi  tanpa  merubah fungsi saluran.
Proyeksi PLTMH di jaringan irigasi
Setelah  desain  pembangkit  direncanakan, pemanfaantan  daya  pembangkit  dari  PLTMH yang  dibangun  ditentukan  berdasarkan  hasil assesment  dan  analisis  kebutuhan  prioritas masyarakat  sekitar  yang  diperoleh  dari  diskusi yang  dilakukan  dengan  warga/pihak  pengelola saluran irigasi. Prioritas pemanfaatan daya untuk kebutuhan  masyarakat  dinilai  dengan  kapasitas pembangkit  yang  bisa  mencukupi  penggunaan energi  listrik  yang  produktif  di  masyarakat. Peralihan konsumsi energi listrik yang bersumber  dari  EBT  akan  dikonversikan terhadap nilai penggunaan listrik yang didapatkan  dari  PT.  PLN  Indonesia  dan membandingkanya  dengan  sumber  energi  fosil dan batu bara. Nilai penurunan gas emisi karbon juga  akan  didapatkan  dari  besarnya  dampak produksi  gas  akibat  peralihan  pemanfaatan sumber bahan bakar fosil dan batu bara ke EBT.

## HASIL
Berdasarkan  hasil  identifikasi  awal  & observasi lapangan yang telah dilakukan, potensi sumber  daya  air  di  jaringan  irigasi  Kedung Kandang  memiliki  tinggih  jatuh  (H gross )  =  11  m dengan  debit  (Q)  3,5  m 3 /detik.  Hasil  analisa pengukuran  debit  disajikan  dalam  tabel  berikut ini.
Tabel 1
Hasil Analisa Pengukuran Debit Saluran Irigasi Induk Kedung Kandang Bangunan Got Miring
Sumber: data olahan
Sumber: IMIDAP, 2019
Gambar  1  turbin  yang  digunakan  adalah tipe  H-shaft  propeller  (poros  horisontal)  dengan efisiensi  maksimum  90%.  Apabila  efisiensi generator  dianggap  mencapi  90%  dan  tinggi jatuh  efektif  diperoleh  setinggi  9,9  m  karena kehilangan  energi  akibat  pipa  pesat  dan  faktor lain direncanakan maksimal 11%, maka perhitungan  daya  terbangkit:  P  =  3,5  x  9,9  x 90% x 90% x 9,81 x 1 = 275,00 kW Daya  275,  kW  didesain  untuk  diproduksi  oleh dua  turbin  dengan  kapasitas  masing  –  masing 137,5  kW.  Desain  diameter  turbin  propeller dapat dihitung melalui persamaan berikut ini:
Diameter  luar  turbin, D 1 = 60 𝑥 u1∗.√(2.g.H 𝑒𝑓𝑓 ) 𝑛 𝑥 𝜋
dan kecepatan spesifik, Nq = n √ Q′ H 𝑒𝑓𝑓 1,5
Keterangan  :  D 1 =  diameter  turbin  (m),  u1*  = koefisien debit yang mengalir, g = 9,81 m/detik 2 , H eff =  9,9  m,  n  =  jumlah  putaran  roda  yang direncanakan  (rpm),  π  =  3,14,  Q’  =  debit  air yang mengalir pada turbin (m 3 /detik).
Apabila jumlah putaran roda (n) direncanakan  750  rpm  dan  berdasarkan  grafik hubungan koefisien debit dan kecepatan spesifik dibawah  ini,  dapat  diperoleh  desain  turbin propeller.
Sumber: Turbin, Pompa, dan Kompresor, 1980
Gambar 2 Grafik koefisien kecepatan aliran
Nq = N √ 𝑄 H 1,5 = 750 x √ 1,75 9,9 1,5 = 177,76 m/detik
D 1 = 60 𝑥 1,7∗.√(2.9,81.9,9) 750 𝑥 3,14 = 0,603 m
Hasil  identifikasi  awal  &  observasi lapangan  juga  menghasilkan  pemetaan  kondisi di  sekitar  saluran  irigasi.  Titik  potensi  dari saluran  irigasi  yang  ditinjau  memiliki  cukup ruang  untuk rumah pembangkit sejauh 23 meter
dari  kolam  penampung  yang  direncanakan  di badan  saluran  irigasi  itu  sendiri.  Berdasarkan hasil survei titik forebay dan rumah pembangkit dapat dilihat berikut ini :
Sumber: Google-Map, 2021
Gambar 3 Titik potensial saluran irigasi induk Kedung Kandang
Sumber: data olahan
Gambar 4 Titik letak kolam penampung (forebay)
Sumber: data olahan
Gambar 5
Titik letak rumah pembangkit (power house)
Suwignyo,  Khoirin  Nissa,  Azhar  Adi  Darmawan.,  Meningkatkan  Nilai  Tambah  Jaringan  Irigasi  dengan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (Studi Kasus – Ji Kedung Kandang)
Salah  satu  keuntungan  desain  PLTMH  di saluran  irigasi  adalah  dapat  meminimalisir pembangunan  bangunan  sipil.  Pada  saluran irigasi  yang  memiliki  karakteristik  saluran seperti saluran pembawa, maka dalam pengadaan  infrastruktur  sipil  tidak  perlu  adanya saluran  pembawa.  Selain  itu,  debit  air  yang terjamin  memiliki  fluktuasi  rendah  dapat mempertahankan  elevasi  muka  air  rencana sehingga  tidak  diperlukan  adanya  bangunan peninggi  muka  air  di  bagian  hulu.  Hal  ini  tentu akan  berdampak  terhadap  biaya  pembangunan dan  nilai  produktivitas  PLTMH  saluran  irigasi dengan  PLTMH  non  saluran  irigasi.  Bangunan forebay  dapat  direncanakan  ditubuh  saluran irigasi.  Ruas  saluran  irigasi  yang  memiliki  titik potensial  PLTMH  memiliki  dimensi  lebar saluran  4,3  m  kedalaman  air  0,38  m,  dan  luas penampang  saluran  2  m.  Kebutuhan  dimensi forebay  ditentukan  supaya  menjaga  tinggi permukaan  air  tetap  stabil.  Sehingga,  besarnya tinggi jatuh secara  konsisten dapat terjaga. Oleh karena  itu  dimensi  forebay  yang  diperlukan dapat  dihitung  sebagai  berikut  :  volume tampungan, Vf adalah 20 sampai dengan 30 kali debit pembangkit (Q = 3,5 m 3 /detik). Vf = 20 x 3,5 = 70 m 3 Kedalaman  air  di  forebay  direncanakan memiliki  tinggi  muka  air  yang  cukup  untuk mencegah  terjadinya  kavitasi  akibat  inlet  pipa. Berdasarkan kebutuhan kedalaman penstock dari muka air, perencanaan tampungan forebay dapat dihitung dalam tahap berikut ini:
Analisa  kedalaman  penstock,  S  >  0,7  x  v x √d ,  v  =  kecepatan  aliran  (m/detik),  d  = diameter penstock (m).
Sumber: data olahan Gambar 6 Titik letak rumah pembangkit (power house)
Apabila diameter penstock direncanakan d = 1,5 m dan A merupakan luas penampang pipa, maka kedalaman penstock :
V = Q A = 3,5 1 4 𝑥 3,14 𝑥 1,5 2 = 3,5 1,77 = 1,98 m
S = 0,7 x 1,98 x √1,5 = 1,70 m
Sehingga,  kedalaman  air  di  forebay  dapat ditentukan h = S + d = 1,7 + 1,5 = 3,2 m.
Dimensi kolam : Vf = 70 m 3 = Panjang x Lebar x h 70 = 3,2 (Panjang x Lebar) (Panjang  x  Lebar)  =  21,875  m 2 ,  dapat direncanakan  panjang  (L)  =  10  m  dan  lebar  (B) =  2,5  m  (B  harus  lebih  kecil  atau  sama  dengan dari lebar saluran irigasi).
Selanjutnya perencanaan rumah pembangkit, kelayakan teknis bangunan menurut IMIDAP  (2019a),  setidaknya power  house memiliki cukup ruang untuk pergerakan operator turbin  ketika  akan  melakukan  pengecekan, pengoperasian,  dan  pemeliharaan  perangkat. Desain ruangan juga harus memiliki pintu akses yang lebar untuk memudahkan mobilisasi dalam pemasangan  turbin.  Berdasarkan  kebutuhan ruang  untuk  dua  turbin  dengan  dimensi  D 1 = 0,603 m, maka power house dapat direncanakan dengan luasan 6,5 x 4,5 meter persegi.

## Sumber: data olahan
Titik  perencanaan forebay hingga  ke  titik perencanaan  rumah  pembangkit  tidak  terdapat bangunan  pengambilan  atau  sadap.  Sehingga, apabila  keseluruhan  debit  air  difungsikan sebagai energi pembangkit, maka dapat dipastikan  tidak  akan  mengganggu  fungsi saluran  irigasi.  Salah  satu  keuntungan  lain desain PLTMH disaluran irigasi adalah pemanfataan  energi  listrik  yang  dapat  langsung menjangkau  kebutuhan  masyarakat  sekitar  dan pengoperasian  dan  pemeliharaan  infrastuktur dapat beriringan dengan pemeliharaan bangunan irigasi.  Oleh  sebab  itu,  pemanfaatan  saluran irigasi yang berpotensial akan lebih meningkatkan  jumlah  konsumsi  listrik  di masyarakat sekitarnya.

## Proyeksi PLTMH
Hasil  wawancara  dari  masyarakat  sekitar, PLTMH  di  saluran  irigasi  Kedung  Kandang dapat  dimanfaatkan  sebagai  penyedia  sumber energi  listrik  berbasis  EBT  untuk  SMK Muhammadiyah  7  Gondanglegi.  Pemanfaatan lain  juga  dapat  didistribusikan  untuk  menyuplai kebutuhan  energi  listrik  Pondok  Pesantren Muhammadiyah  yang  berlokasi  sekitar  300 meter dari titik lokasi rumah pembangkit. Dalam penerapan  lebih  jauh,  keberadaan  PLTMH  di saluran irigasi ini juga dapat menjadi Laboratorium  Lapangan  Terpadu  untuk  SMK
Muhammadiyah
7 dan Universitas Muhammadiyah Malang.

## SIMPULAN
Saluran  irigasi  memiliki  potensi  untuk digunakan  sebagai  sarana  pembangkit  listrik tenaga  mikro  hidro  (PLTMH).  Potensi  saluran irigasi  dengan  tinggi  jatuh  9,9  m  dan  debit  air 3,5 m3/detik dapat menghasilkan daya pembangkit,  P  =  275  kW  yang  diproduksi  oleh dua  turbin  berkapasitas  masing  –  masing  137,5 kW.  Perencanaan  bangunan  sipil  PLTMH  di saluran  irigasi  berupa  perencanaan  kolam penampung ( forebay ), pipa pesat ( penstock ), dan rumah pembangkit ( power house ).
Forebay  direncanakan  ditubuh  saluran irigasi. Dimensi forebay direncanakan L = 10 m, B  =  2,5  m,  dan  h  =  3,2  m.  Sedangkan  power house  ditempatkan  di  hilir  saluran  sejauh  25 meter,  memiliki  desain  ruang  yang  dapat menampung  dua  turbin  berdiameter  603  mm dengan luasan yang direncanakan 6,5 m x 4,5 m menghadap ke sisi selatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat  Jenderal  Sumber  Daya  Air.  2020. Rencana Strategis 2020-2024 , Direktoreat Sumber Daya Air. Dietzel,  Fritz.  1980. Turbinen,  Pumpen ,  Und
Verdichter. Wurzburg: Vogel – Verlag.
Darmawan,  A.  A.,  Suhardjono,  Bisri,  M.,  &
Suhartanto,  E.  2021a.  Assessment  of spatial changes of LULC dynamics, using multi  temporal  landsat  data  (case  study: Lesti  Sub  Watershed,  Malang  Regency, Indonesia). IOP Conference Series: Earth and  Environmental  Science , 930 (1). https://doi.org/10.1088/1755- 1315/930/1/012075 Darmawan, Azhar Adi, Saleh, C., Setyono, E., & Amal,  A.  S.  2021b.  Analisa  Model Struktur  Geologi  Untuk  Menduga  Air
Tanah  Dengan  Menggunakan  Metode
Geolistrik. Jurnal  Ilmiah  Universitas Batanghari Jambi , 21 (1), 289. https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1261
IMIDAP.  2009a. Pedoman  Studi  Kelayakan Sipil . Jakarta: Dirjen Esdm. IMIDAP.  2009b. Pedoman  Studi  Kelayakan Mekanikal  dan  Elektrikal .  Jakarta:  Dirjen ESDM
IMIDAP,  I.  M.  D.  and  A.  P.  2009c.  Pedoman
Studi Kelayakan PLTMH. ESDM,
Kementerian ,  2nd  ed.,  1–23.  Direktorat Jenderal  Listrik  dan  Pemanfaatan  Energi Departemen  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral.
Pranoto,  B.,  Aini,  S.  N.,  Soekarno,  H., Zukhrufiyati,  A.,  Al  Rasyid,  H.,  & Lestari, S. 2018. Potensi Energi
Mikrohidro di Daerah Irigasi (Studi Kasus di  Wilayah  Sungai  Serayu  Opak). Jurnal Irigasi , 12 (2), 77. https://doi.org/10.31028/ji.v12.i2.77-86
Ramos,  Helena.,  dkk.  2000. Guidelines  Of Design  Small  Hydropower  Plants .  Wrean Dan Ded
.