http://jurnal.polimdo.ac.id/ JTST, 4 (3), 2022, 142-152
Copyright @2022 Authors. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

## Efektifitas Penggunaan Plafon sebagai Pendingin Ruang Dalam
M.Y.Noorwahyu Budhyowati 1 , Rilya Rumbayan 2 , Imran Musanif 3 , Beldie A. Tombeg 4,
Febriane P. Makalew 5
Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Manado,Tondano 1
Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Manado, Manado 2,4,5
Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Manado, Manado 3 E-mail: rilya.rumbayan@sipil.polimdo.ac.id

## Abstrak
Bahan plafon sangat berperan dalam proses penghambatan pengaliran panas ke dalam ruang  sehingga  proses  pendinginan  sendiri  (self  cooling)  dalam  ruang  dapat  terjadi. Masalahnya,  bagaimana  cara  memilih  bahan  plafon  sehingga  penggunaannya  bisa  efektif menahan panas masuk dalam bangunan sedangkan referensi yang bisa digunakan masih sangat sedikit.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  cara  memilih  bahan  plafon  sehingga penggunaannya  bisa  efektif  untuk  menahan  panas.  Metode  penelitian  adalah  penelitian kuantitatif dengan analisa nilai transmitan menggunakan perhitungan matematis dan fokus pada plafon  sebagai  penahan  panas  pada  konstruksi  atap  seng  gelombang  BJLS  0.2  mm.  Hasil penelitian menunjukkan bahan plafon yang paling efektif sebagai pendingin ruang dalam adalah bahan yang memiliki nilai konduktivitas yang kecil dan memiliki nilai resistan yang besar, yaitu bahan plafon jenis PVC memiliki nilai konduktivitas k= 0.090 W/mK, nilai resistan bahan dengan ketebalan 6mm, R = 0.067 m 2 K/W. Penambahan insulasi panas juga sangat berpengaruh pada pengurangan panas, sebagai alternatif dapat digunakan insulasi panas jenis aluminium bubble yang dipasang diatas plafon.

## Kata kunci: efektifitas penggunaan plafon, penahan panas, nilai transmitan

## Abstract
The ceiling material plays an important role in the process of inhibiting the flow of heat into the room so that the process of self-cooling in the room can occur. The problem is how to choose a ceiling material so that its use can effectively retain heat from entering the building, while there are still very few references that can be used. The purpose of this research is to find out  how  to  choose  a  ceiling  material  so  that  its  use  can  be  effective  in  retaining  heat.  The methodology of the research is a quantitative study with an analysis of the transmittance value using  mathematical  calculations  focusing  on  analyzing  the  ceiling  as  a  heat  barrier  on  the construction  of  a  0.2mm  BJLS  corrugated  zinc  roof.  The  research  results  show  that  the  most effective ceiling material as an internal space cooler is a material that has a small conductivity value and has a large resistance value, namely PVC type ceiling material has a conductivity value of k = 0.090 W/mK, a material resistance value with a thickness of 6mm, R = 0.067 m2K/W. The addition of heat insulation also greatly affects the reduction of heat, as an alternative you can use the type of aluminum bubble heat insulation that is installed above the ceiling.
Keywords: effectiveness of ceiling use, heat resistance, transmittance value

## 1. PENDAHULUAN
Kelancaran  aktivitas  penghuni  suatu  bangunan  sangat  didukung  oleh  adanya  keadaan nyaman  secara  termal  terutama  pada  ruang  dalam,  sedangkan  daerah  yang  sudah  kurang memungkinkan penggunaan sistem penghawaan alami, untuk mencapai kondisi nyaman tersebut digunakanlah  sistem  penghawaan  buatan  yaitu Air  Conditioning  atau  AC. Penggunaan  AC memberi  banyak  keuntungan,  namun  kekurangannya  terutama  pada  penggunaan  energi  yang boros, dapat mencapai 60% dari total energi bangunan (Satwiko, 2009). Menurut Dewan Energi Nasional RI tahun 2012 dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2014 menyatakan  bahwa  bangunan  menjadi  bagian  dari  beban  lingkungan  yang  besar.  Bangunan menggunakan 50% total pengeluaran energi di Indonesia. Lebih dari 70% konsumsi listrik dan sekitar 50% digunakan dalam proses sistem pengkondisian udara.
Panas  dalam  bangunan  yang  terbesar  adalah  yang  berasal  dari  luar  bangunan  yang disebabkan  oleh  sinar  matahari,  dan  atap  bangunan  adalah  bagian  terbesar  yang  melindungi hunian  dari  terpaan  sinar  matahari.  Kondisi  ini  membuat  pentingnya  upaya  untuk  memilih penggunaan  material  dan  tipe  kontruksi  atap  yang  tepat  sehingga  efektif  dan  efisien  dalam pengurangan  panas  yang  masuk  ke  hunian  melalui  atap  bangunan  (Budhyowati,  2022),  telah diterapkan juga aturan-aturan yang harus ditaati oleh para perancang bangunan yaitu pembatasan nilai keseluruhan panas yang masuk ke dalam bangunan berdasar standar SNI yang masih berlaku saat ini yaitu SNI 03-6572-2001yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional.
Plafon  adalah  bagian  dari  elemen  konstruksi  atap  yang  sangat  berpengaruh  terhadap kesejukan pada ruang dalam, dengan adanya plafon, panas yang masuk dari atap, bisa ditahan dari antara penutup atap dan plafon, sehingga mengurangi beban panas masuk ke dalam ruang. Bahan  plafon  sangat  berperan  dalam  proses  penghambatan  pengaliran  panas  ke  dalam  ruang sehingga proses pendinginan sendiri ( self cooling ) dalam ruang dapat terjadi. Masalahnya adalah bagaimana cara memilih material plafon yang baik sehingga penggunaannya bisa efektif untuk menahan  panas  masuk  dalam  bangunan  sedangkan  referensi  yang  digunakan  masih  sangat kurang.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  cara  memilih  plafon  yang  baik  sehingga penggunaannya bisa efektif untuk menahan panas masuk ke dalam bangunan. Fokus penelitian adalah  plafon  sebagai  penahan  panas  dengan  analisis  perhitungan  perpindahan  panas  pada konstruksi atap yang menggunakan penutup atap seng BJLS 0.2 mm yang masih paling banyak digunakan oleh masyarakat saat ini terutama untuk bangunan–bangunan berlantai satu dan dua.
Elemen plafon memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan sejuk atau dinginnya suatu ruangan. Hal ini ditentukan oleh pemilihan bahan plafon yang tepat dan keselarasan dengan tipe  konstruksi  atap  bangunannya,  bahan  plafon  yang  memiliki  nilai  konduktivitas  yang  kecil dengan  nilai  resistan  yang  besar  akan  menjadi  penahan  panas  yang  baik  dan  efektif  dalam pendinginan ruang dalam.

## 2. DASAR TEORI
Atap adalah bagian dari bangunan berlantai satu dan dua yang paling banyak terpapar sinar matahari langsung, dan merupakan sumber panas terbesar yang masuk ke dalam bangunan, pada konstruksi atap terdapat elemen yaitu plafon yang merupakan elemen terakhir penahan panas dari atap masuk ke dalam ruangan. Pemilihan bahan plafon yang benar dan diselaraskan dengan desain konstruksi atap dapat mendinginkan ruangan sehingga dapat berkontribusi terhadap pengurangan energi listrik untuk menghasilkan tagihan utilitas yang lebih rendah (Sala M, 1998). Bangunan hemat energi dirancang agar penggunaan energi lebih sedikit, namun tetap mampu menjalankan fungsinya dengan baik (Palm, 2010).
Beban Panas Atap Bangunan a. Beban pendinginan yang berasal dari luar melalui atap bangunan, misalnya untuk gedung kantor  satu  lantai  di  Indonesia  dapat  mencapai  40%  sampai  50%  dari  beban  pendingin seluruhnya pada waktu terjadi beban puncak (Satwiko, 2009).
b. Panas dialirkan ke dalam bangunan melalui tiga cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Aliran  panas ( heat  transfer )  didefinisikan  sebagai  perpindahan  energi  antara  dua  daerah karena perbedaan suhu (Bradshaw, 1993).
Panas  yang  berpindah  ke  dalam  bangunan  melalui  elemen-elemen  konstruksi  atap  bangunan menghasilkan  panas  sensibel  dalam  bangunan.  Bahan  bangunan  sangat  menentukan  nilai transmitansi termal ke dalam bangunan sehingga pemilihan bahan bangunan serta memperkirakan nilai transmistansi termalnya perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati berdasarkan pada SNI 03-6390-2000  yang  masih  berlaku  hingga  saat  ini.    Beberapa  sifat  bahan  yang  relevan  dalam perpindahan panas yaitu konduktivitas adalah bilangan yang menunjukkan besarnya perpindahan kalor  melalui  bahan  seluas  1m 2 dengan  tebal  1m  akibat  perbedaan  suhu  1 o C  (k  dalam  satuan Watt/m o C)  atau  Watt/mK  (tanpa  derajat).  Resistivitas  ( resistivity )  adalah  kebalikan  dari konduktivitas, sedangkan dalam perhitungan daya tahan terhadap panas, ketahanan termal atau resistan  ( Resistance ,  R)  lebih  banyak  digunakan.    Besarnya  perpindahan  panas  dari  suatu komponen  yang  terdiri  atas  beberapa  jenis  bahan  bangunan  adalah  kebalikan  dari  nilai  R  dari komponen  bangunan.  Angka  konduktan  elemen  bangunan  yang  sudah  memasukkan  faktor konduktan permukaan disebut transmitan (Szokolay, 1980; ASHRAE, 2001; Frick, et al 2008; Harrisman, 2009).
Penelitian serupa yang telah dilakukan adalah  analisis faktor-faktor yang mempengaruhi beban  penyejukan  pada  bangunan  yang  menggunakan  sistem  pengkondisian  udara.  Diperoleh hasil  bahwa  faktor  beban  penyejukan  terbesar  dari  dinding  yang  mempengaruhi  beban penyejukan adalah berasal dari panas yang menembus kaca sebesar 42–60%, panas yang masuk melalui dinding dan kaca sebesar 10–14%, sedangkan panas yang berasal beban internal terbesar berasal  dari  panas  oleh  manusia  dan peralatan  yang digunakan  beban internal sebesar  26-49% (Budhyowati et al , 2016).
Pengaruh kinerja termal pada permukaan atap terhadap efisiensi energi bangunan tinggi di daerah tropis juga telah diteliti oleh Yuliani (2018), dimana fokus penelitiannya pada perhitungan efisiensi  energi melalui formulasi  RTTV  yaitu Roof  Themal  Transfer  Value yaitu  perpindahan panas  bangunan  bagian  atap  ke  lingkungan  sekitar  dengan  menggunakan  SNI  03-5389-2000, dimana diperoleh hasil bahwa bahan atap dak beton dapat meredam pancaran panas matahari dan dapat menjadi isolator panas pada ruang dalam.
Desain  selubung  bangunan  untuk  bangunan  hemat  energi.  Fokus  penelitian  pada perhitungan  nilai  transmitan  pada  desain  konstruksi  dinding  dengan  hasil  pengurangan  panas bangunan  dengan  penggunaan  desain  konstruksi  dinding  yang  memiliki  nilai  transmitan  yang kecil (Budhyowati dan Kembuan, 2021).
Kajian  konstruksi  atap  bangunan  hemat  energi.  Fokus  penelitian  pada  konstruksi  atap miring  dimana  diperoleh  hasil  bahwa  konstruksi  atap  yang  baik  adalah  yang  memiliki  nilai perpindahan panas atau nilai transmitan yang kecil (Budhyowati, 2022).

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1.  Rancangan Penelitian
Merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan  analisa  perhitungan  nilai  transmitan menggunakan perhitungan matematis, fokus penelitian adalah plafon pada konstruksi atap seng BJLS 0.2mm. Dengan tahapan penelitian sebagai berikut:
• Tahap 1: dilakukan studi literatur mencakup semua yang berhubungan dengan  pengaliran panas dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Tujuannya adalah membangun kerangka teori tentang pemilihan bahan dan efektifitas penggunaan plafon sebagai penahan panas untuk mendinginkan ruang dalam.
• Tahap  2:  dilakukan  pengumpulan  data  tentang  sifat  khas  bahan  plafon  dan  dilakukan analisa terhadap nilai transmitan tipe konstruksi atap seng BJLS 0.2mm dengan beberapa jenis plafon sehingga diketahui penggunaan plafon yang efektif menahan panas, dibuat
dalam  bentuk  tabel  untuk  memudahkan  perhitungan  pencarian  nilai  transmitan  dan analisis lainnya.
• Tahap 3: perampungan penulisan laporan akhir penelitian.

## 3.2. Variabel Penelitian
Variabel  penelitian  ini  adalah  nilai  konduktivitas  dan  nilai  resistan  bahan  plafon,  dan perhitungan nilai transmitan pada konstruksi atap seng BJLS 0.2mm.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penggunaan plafon memungkinkan suhu panas bisa ditahan dari antara penutup atap dan plafon  saja  sehingga  temperatur  dibawahnya  atau  temperatur  ruangan  bisa  lebih  sejuk  jika dibandingkan dengan ruangan yang tidak menggunakan plafon. Oleh karena itu pemilihan bahan plafon perlu dipertimbangkan dengan sebaik mungkin. Konduktivitas bahan plafon yang besar dapat mengalirkan panas yang besar, sebaliknya jika konduktivitas bahannya kecil maka panas yang  dialirkan  pun  kecil.  Konduktivitas  yang  besar  menyebabkan  nilai  resistan  suatu  bahan menjadi kecil, apalagi bila ketebalan suatu bahan tipis. Mengurangi perpindahan panas dari luar ke  dalam  bangunan  dapat  dilakukan  dengan  mengupayakan  nilai  transmitan  bahan  komponen pembatas ruang yang sekecil-kecilnya (Budhyowati et al, 2016; Budhyowati dan Kembuan, 2021; Budhyowati, 2022).
Terdapat berbagai bahan plafon yang dijual dipasaran, berikut adalah bahan plafon yang sering digunakan, dengan nilai konduktivitasnya (Holman, 2010) yaitu,
• Plafon  PVC  ( Polivinyl  Chloride )  terbuat  dari  polimer  yang  diproduksi  menjadi  plastik fleksibel dengan ukuran lebar 20 cm, panjang 300-600 cm, dan tebal 6-8 mm dengan nilai konduktivitas 0.090 W/mK.
• Plafon  Gipsum  Board  adalah  plafon  yang  terbuat dari  bebatuan  sedimen  dengan  ukuran lebar 120 cm, panjang 240 cm, dan tebal 0.8-1.5 cm memiliki nilai konduktivitas 0.160 W/mK.
• Plafon Lambersering ( Lumber Ceiling ) adalah plafon yang terbuat dari kayu dengan ukuran lebar 7-12 cm, panjang 100-390 cm, dan tebal 0.65-1.5 cm memiliki nilai konduktivitas 0.150 W/mK.
• Plafond Tripleks adalah plafon yang terbuat dari lapisan-lapisan kayu tipis dengan ukuran lebar 122 cm, panjang 244 cm, dan tebal 0.3-0.6 cm memiliki nilai konduktivitas 0.120 W/mK.
• Plafon metal ( Metal Ceiling ) adalah plafon yang terbuat dari lempengan metal tipis terbuat dari  aluminium,  baja,  atau  besi  galvanis  dengan  ukuran  60x60  cm  sampai  30  x  180  cm dengan tebal 0.5-0.7 mm memiliki nilai konduktivitas 210 W/mK.
• Plafon GRC ( Glassfiber Reinforced Cement ) terbuat dari campuran serat dan semen dengan ukuran lebar 122 cm, panjang 244 cm, dan tebal 0.4-1 cm memiliki nilai konduktivitas 0.36
W/mK (Cementboard Pabricators, 2023).
Adapun ketebalan, konduktivitas, resistan material plafon dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Ketebalan, Konduktivitas, dan Resistan, dari Beberapa Material Plafon
BAHAN PLAFON Ketebalan (d) Konduktivitas (k) Resistan ( R ) m W/mK m 2 K/W 1. Plafon PVC tebal 6-8 mm 0.006 0.090 0.067 0.008 0.090 0.089 2. Gypsum Board tebal 8-15 mm 0.008 0.160 0.050 0.015 0.160 0.094 3. Lambersering tebal 6.5-15 mm 0.0065 0.150 0.043 0.015 0.150 0.100 4. Tripleks tebal 3-6 mm 0.003 0.120 0.025 0.006 0.120 0.050 5. GRC Board tebal 4-15 mm 0.004 0.360 0.011 0.015 0.360 0.041 6. Plafon metal tebal 0.5-0.7mm (aluminium) 0.0005 210.0 0.0000024 0.0007 210.0 0.0000033
Perpaduan beberapa jenis bahan yang sesuai dan tepat menghasilkan bangunan yang sejuk dan pastinya akan lebih hemat energi. Analisis pada tabel dibawah menunjukkan nilai transmitan konstruksi atap dengan penutup atap seng BJLS dipadukan dengan berbagai macam jenis bahan plafon sehingga penggunaan plafon bisa efektif dapat dilihat pada Tabel 2- Tabel 8.
Tabel 2. Nilai transmitan atap miring dengan penutup atap seng BJLS 0.2 mm tanpa
penggunaan plafon KONSTRUKSI d k R=d/k U=1/R Absorbsi m W/mK m 2 K/W W/m 2 K α 1. Permukaan luar 0.018 0.83 2. Seng gel BJLS 0,2mm 0.0002 110.000 0.0000018 3. Udara sisi bawah atap 0.105 Total 0.123 8.156 dimana : d  = ketebalan material dalam satuan meter (m)
k  = nilai konduktivitas panas material dalam satuan Watt per meter Kelvin (W/mK) R  = Resistan (tahanan) dalam satuan meter kwadrat Kelvin per Watt (m 2 K/W)
R  = d/k (ketebalan dibagi nilai konduktivitas panas) U  = U- Value (nilai Transmitan = nilai perpindahan panas) dalam satuan Watt per meter kwadrat Kelvin (W/m 2 K)
U  = 1 per nilai resistan panas) Notasi diatas berlaku untuk tabel- tabel selanjutnya.
Tabel 3. Nilai transmitan konstruksi atap seng Gel BJLS 0,2 mm, Plafon PVC tebal 6 dan 8mm
KONSTRUKSI d k R=d/k U=1/R Absorbsi m W/mK m 2 K/W W/m 2 K α 1. Permukaan luar 0.018 2. Seng gelombang BJLS 0.2mm 0.0002 110.000 0.0000018 0.83 3. Udara sisi bawah atap 0.105 4. Plafon PVC 6 mm 0.0060 0.090 0.067 5. Permukaan dalam 0.149
Total 0.338 2.956 1. Permukaan luar 0.018 2. Seng gelombang BJLS 0.2mm 0.0002 110.000 0.0000018 0.83 3. Udara sisi bawah atap 0.105 4. Plafon PVC 8 mm 0.0080 0.090 0.089 5. Permukaan dalam 0.149 Total 0.360 2.774 Tabel 4. Nilai transmitan konstruksi atap seng Gel BJLS 0,2 mm, Plafon Gypsum board tebal 6,
9, dan 12mm KONSTRUKSI d k R=d/k U=1/R Absorbsi m W/mK m 2 K/W W/m 2 K α 1. Permukaan luar 0.018 2. Seng gelombang BJLS 0.2mm 0.0002 110.000 0.000002 0.83 3. Udara sisi bawah atap 0.105 4. Plafon gypsum board 8 mm 0.008 0.160 0.050 5. Permukaan dalam 0.149 Total 0.322 3.109 1. Permukaan luar 0.018 2. Seng gelombang BJLS 0.2mm 0.0002 110.000 0.000002 0.83 3. Udara sisi bawah atap 0.105 4. Plafon gypsum board 9 mm 0.009 0.160 0.056 5. Permukaan dalam 0.149 Total 0.328 3.050 1. Permukaan luar 0.018 2. Seng gelombang BJLS 0.2mm 0.0002 110.000 0.000002 0.83 3. Udara sisi bawah atap 0.105 4. Plafon gypsum board 12 mm 0.012 0.160 0.075 5. Permukaan dalam 0.149 Total 0.347 2.885 Tabel 5. Nilai transmitan konstruksi atap seng Gel BJLS 0,2mm, Plafon Lambersering tebal 6.5, 8, 12 dan 15mm KONSTRUKSI d k R=d/k U=1/R Absorbsi m W/mK m 2 K/W W/m 2 K α 1. Permukaan luar 0.018 2. Seng gelombang BJLS 0.2mm 0.0002 110.000 0.000002 0.83 3. Udara sisi bawah atap 0.105 4. Plafon lambersering 6,5 mm 0.0065 0.150 0.043 5. Permukaan dalam 0.149 Total 0.315 3.175 1. Permukaan luar 0.018 2. Seng gelombang BJLS 0.2mm 0.0002 110.000 0.000002 0.83 3. Udara sisi bawah atap 0.105 4. Plafond lambersering 8 mm 0.008 0.150 0.053 5. Permukaan dalam 0.149 Total 0.325 3.078 1. Permukaan luar 0.018 2. Seng gelombang BJLS 0.2mm 0.0002 110.000 0.000002 0.83
3. Udara sisi bawah atap 0.105 4. Plafon lambersering 12 mm 0.012 0.150 0.080 5. Permukaan dalam 0.149 Total 0.352 2.844 1. Permukaan luar 0.018 2. Seng gelombang BJLS 0.2mm 0.0002 110.000 0.000002 0.83 3. Udara sisi bawah atap 0.105 4. Plafon lambersering 15 mm 0.015 0.150 0.100 5. Permukaan dalam 0.149 Total 0.372 2.691 Tabel 6. Nilai Transmitan Konstruksi Atap Seng Gel BJLS 0,2mm, Plafon Triplek tebal 3, 4, dan 6 mm KONSTRUKSI d k R=d/k U=1/R Absorbsi m W/mK m 2 K/W W/m 2 K α 1. Permukaan luar 0.018 2. Seng gelombang BJLS 0.2mm 0.0002 110.000 0.000002 0.83 3. Udara sisi bawah atap 0.105 4. Plafon tripleks 3 mm 0.003 0.120 0.025 5. Permukaan dalam 0.149 Total 0.297 3.372 1. Permukaan luar 0.018 2. Seng gelombang BJLS 0.2mm 0.0002 110.000 0.000002 0.83 3. Udara sisi bawah atap 0.105 4. Plafon tripleks 4 mm 0.004 0.120 0.033 5. Permukaan dalam 0.149 Total 0.305 3.279 1. Permukaan luar 0.018 2. Seng gelombang BJLS 0.2mm 0.0002 110.000 0.000002 0.83 3. Udara sisi bawah atap 0.105 4. Plafon tripleks 6 mm 0.006 0.120 0.050 5. Permukaan dalam 0.149 Total 0.322 3.109 Tabel 7. Nilai Transmitan Konstruksi Atap Seng Gel BJLS 0,2mm, Plafon GRC board tebal 4,6,8, dan 10 mm KONSTRUKSI d k R=d/k U=1/R Absorbsi m W/mK m 2 K/W W/m 2 K α 1. Permukaan luar 0.018 2. Seng gelombang BJLS 0.2mm 0.0002 110.000 0.000002 0.83 3. Udara sisi bawah atap 0.105 4. Plafon GRC board 4 mm 0.004 0.360 0.011 5. Permukaan dalam 0.149 Total 0.283 3.537 1. Permukaan luar 0.018 2. Seng gelombang BJLS 0.2mm 0.0002 110.000 0.000002 0.83 3. Udara sisi bawah atap 0.105 4. Plafon GRC board 6 mm 0.006 0.360 0.017 5. Permukaan dalam 0.149 Total 0.288 3.469 1. Permukaan luar 0.018
2. Seng gelombang BJLS 0.2mm 0.0002 110.000 0.000002 0.83 3. Udara sisi bawah atap 0.105 4. Plafon GRC board 8 mm 0.008 0.360 0.022 5. Permukaan dalam 0.149 Total 0.294 3.403 1. Permukaan luar 0.018 2. Seng gelombang BJLS 0.2mm 0.0002 110.000 0.000002 0.83 3. Udara sisi bawah atap 0.105 4. Plafon GRC board 10 mm 0.010 0.360 0.028 5. Permukaan dalam 0.149 Total 0.299 3.340 Tabel 8. Nilai Transmitan Konstruksi Atap Seng Gel BJLS 0,2mm, Plafon Metal al. tebal 0,5 dan 0,7 mm KONSTRUKSI d k R=d/k U=1/R Absorbsi m W/mK m 2 K/W W/m 2 K α 1. Permukaan luar 0.018 2. Seng gelombang BJLS 0.2mm 0.0002 110.000 0.0000018 0.83 3. Udara sisi bawah atap 0.105 4. Plafon metal al.,5mm 0.0005 210.000 0.0000024 5. Permukaan dalam 0.149 Total 0.271604 3.682 1. Permukaan luar 0.018 2. Seng gelombang BJLS 0.2mm 0.0002 110.000 0.0000018 0.83 3. Udara sisi bawah atap 0.105 4. Plafon metal al.  0,7mm 0.0007 210.000 0.0000033 5. Permukaan dalam 0.149 Total 0.271605 3.682
Selain  itu  untuk  mengurangi  masuknya  panas  ke  dalam  bangunan  melalui  atap  di  atas plafon bisa juga dilapisi bahan insulasi panas yang berfungsi untuk meredam suhu panas mengalir ke plafon. Insulasi panas mempunyai jenis dan bahan yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 9 – Tabel 12.
Tabel 9. Nilai Transmitan Konstruksi Atap Seng Gel BJLS 0,2mm, Plafon PVC
dengan Insulasi Panas Foam Polyurethane Spray KONSTRUKSI d k R=d/k U=1/R Absorbsi m W/mK m 2 K/W W/m 2 K α 1. Permukaan luar 0.018 2. Seng gelombang BJLS 0.2mm 0.0002 110.000 0.0000018 0.83 3. Udara sisi bawah atap 0.105 3. Foam polyurethane spray insulation 0.020 0.017 1.176 4. Plafon PVC 6 mm 0.0060 0.090 0.067 5. Permukaan dalam 0.149 Total 1.515 0.660
Tabel 10. Nilai Transmitan Konstruksi Atap Seng Gel BJLS 0,2mm, Plafon PVC dengan insulasi panas Alumium Bubble 4 mm KONSTRUKSI d k R=d/k U=1/R Absorbsi m W/mK m 2 K/W W/m 2 K α 1. Permukaan luar 0.018 2. Seng gelombang BJLS 0.2mm 0.0002 110.000 0.0000018 0.83 3. Udara sisi bawah atap 0.105 3. Ins. aluminium bubble 4mm 0.004 0.030 0.133 4. Plafon PVC 6 mm 0.0060 0.090 0.067 5. Permukaan dalam 0.149 Total 0.472 2.120
Tabel 11. Nilai Transmitan ( U-value ) Konstruksi Atap Seng Gel BJLS 0,2mm, Tanpa Plafon
dan Menggunakan Plafon U-value Tanpa Plafon U-value Menggunakan Plafon Besar Pengurangan U-value W/m 2 K W/m 2 K
W/m 2 K 8.156 PVC 6mm Gips 8mm Lamber 6.5mm Triplek 3mm GRC 4mm Metal 5mm PVC 6mm Gips 8mm Lamber 6.5mm Triplek 3mm GRC 4mm Metal 5mm 2.956  3.109 3.175 3.372 3.528  3.682 5.2 5.047 4.981 4.784 4.628  4.474
Tabel 12. Nilai Transmitan ( U-value ) Konstruksi Atap Seng Gel BJLS 0,2mm, Tanpa Insulasi Panas dan Menggunakan Insulasi Panas
Bahan Plafon U-value Tanpa Insulasi Panas U-value Menggunakan Insulai Panas Besar Pengurangan U- value W/m 2 K W/m 2 K W/m 2 K 1. PVC 6mm 2.956 2.120 0.836 2. Gipsum board 8mm 3.109 2.198 0.911 3. Lambersering 6.5mm 3.175 2.231 0.944 4. Tripleks 3mm 3.375 2.326 1.046 5. GRC board 4mm 3.537 2.399 1.129 6. Metal 5mm 3.682 2.470 1.212
Dari analisa diketahui bahwa penggunaan plafon sangat efektif mengurangi panas masuk ke  dalam ruangan  sehingga  membuat  efek  pendinginan  pada ruang  dalam.  Bahan  plafon  yang paling  efektif  untuk  pendinginan ruang  dalam  adalah bahan  yang memiliki  nilai konduktivitas yang  kecil  tetapi  sangat  dipengaruhi  dengan  ketebalan  bahan  plafon  yang  dijual  dipasaran, sehingga  efektifitas  akan  terjadi  pada  bahan  plafon  yang  memiliki  nilai  resistan  atau  penahan panas yang besar.
Penggunaan insulasi panas pada plafon sangat berpengaruh pada pengurangan panas yang masuk ke dalam ruangan. Dari analisa didapat bahwa insulasi panas yang paling baik adalah jenis Foam  Polyurethan  Spray namun  harganya  masih  tergolong  mahal  sehingga  dapat  digunakan insulasi panas jenis Aluminium bubble yang dipasang diatas plafon.

## 5. KESIMPULAN
Bahan  plafon  yang  paling  efektif  sebagai  pendingin  ruang  dalam  adalah  bahan  yang memiliki nilai konduktivitas kecil, dengan nilai resistan yang besar sehingga nilai transmitannya
kecil. Bahan plafon yang paling baik sebagai pendingin ruangan adalah jenis PVC, memiliki nilai konduktivitas k= 0.090 W/mK, nilai resistan bahan dengan ketebalan paling tipis 6mm yaitu R = 0.067 m 2 K/W. Penggunaan plafon dengan penambahan insulasi panas juga sangat berpengaruh pada pengurangan panas yang masuk ke dalam ruangan. Jenis insulasi panas yang cukup efektif adalah  jenis Aluminium  bubble yang  dipasang  diatas  plafon.  Penggunaan  insulasi  panas  akan semakin efektif terutama digunakan pada bahan plafon jenis penghantar panas.

## 6. SARAN
Penggunaan plafon sebagai pendingin ruang dalam perlu memperhatikan jenis bahan dan sifat  khasnya  sehingga  efektif  penggunaannya.  Sangat  diharapkan  adanya  penelitian  yang menghasilkan bahan plafon baru yang memiliki nilai konduktivitas kecil dan nilai resistan yang besar.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Lembaga Pengelola Dana  Pendidikan  (LPDP)  Kementerian  Keuangan  yang  telah  mendanai  riset  skema  Riset  dan Inovasi  untuk  Indonesia  Maju  (RIIM)  dan  kepada  Kepala  Laboratorium  Uji  Material,  Jurusan Teknik Mesin di Politeknik Negeri Manado yang telah mendukung pelaksanaan riset ini.

## DAFTAR PUSTAKA
ASHRAE  ( American  Society  of  Heating,  Refrigeration,  and  Air  Conditioning  Engineers) Handbook Committee . (2001). ASHRAE Fundamental HandBooks - 2001. ASHRAE 1791 Tullie Circle. Atlanta.
Badan Standarisasi Nasional. (2000). Konservasi Energi dan Tata Udara Pada Bangunan Gedung. SNI 03-6390-2000, Badan Standarisasi Nasional Indonesia. Jakarta Badan Standarisasi Nasional. (2001). Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi Dan Pengkondisian
Udara  Pada  Bangunan  Gedung.  SNI  03-6572-2001,  Badan  Standarisasi  Nasional Indonesia. Jakarta
Badan  Standarisasi  Nasional.  (2011).  Konservasi  Energi  Selubung  Bangunan  pada  Bangunan
Gedung, SNI 6389:2011.  Badan Standarisasi Nasional Indonesia. Jakarta.
Bradshaw V. (1993). Building Control System, Second edition . John wiley & Sons,Inc.New York. Budhyowati  M.Y.N,  Kindangen  J.I,  Tungka,  A.E,  (2016).  Analisis  Faktor-faktor  Yang mempengaruhi  Beban  penyejukan  pada  Bangunan  yang  Menggunakan  Sistem Pengkondisian Udara. Daseng. Ejournal.unsrat.ac.id
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/daseng/article/view/13505 Budhyowati,  Kembuan,  (2021).  Desain  Selubung  Bangunan  Untuk  Bangunan  Hemat  Energi.
Jurnal Teknik Sipil Terapan , 3(2),2021,57-67. Budhyowati.  2022.  Kajian  Konstruksi  Atap  Bangunan  Hemat  Energi. Jurnal  Teknik  Sipil Terapan , 4(2),2022,45-57.
Cement  Board  Fabricators,  (2023),  High  Quality  Fiber  cement  Cladding  Sheet  (502)774-5757 http://cementboardfabricators.com/technical-data
Dewan Energi Nasional Republik Indonesia. (2014). Outlook Energi Indonesia 2014 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jakarta. Frick, Ardiyanto, dan Darmawan. 2008. Ilmu Fisika Bangunan. Kanisius. Yogyakarta. Harrisman  L, (2009). The ASHRAE  Guide for  Buildings  in  Hot &  Humid  Climates .  American Society of Heating, Refrigeration, and Air Conditioning Engineers,Inc. Atlanta. Holman J.P, (2010), Heat Transfer, Tenth Edition , The MC Graw Hill Companies, Singapore
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2012.  Pedoman Energi Efisiensi untuk Desain Bangunan Gedung Indonesia, Edisi Pertama . Jakarta. Palm J. (2010). Energy Efficiency . Sciyo. Croatia. Sala M. (1998). Architecture: Comfort and Energy . Elsevier. Amsterdam. Satwiko. (2009). Fisika Bangunan. Andi. Yogyakarta. Szokolay  S.  V.  (1980). Environmental  Science  Handbook  for  Architects  and  Builders .  The Construction Press. New York.
Yuliani  S,  Setyaningsih W.  (2018).  Pengaruh  Kinerja  Termal  pada  Permukaan Atap  Terhadap Efisiensi Energi Bangunan Tinggi di Daerah Tropis. Arsitektura vol 16 no 1 2018, hal 129-138 https://www.researchgate.net/publication/332390596