## Pencahayaan Buatan pada Gedung Maitreyawira Convention Center
(Simulasi dengan DIALux 10.1)
Artificial Lighting at the Maitreyawira Convention Center Building (Simulation with DIALux 10.1)
Maria Angelina Yonatan 1) , Abdul Rachmad Zahrial Amin 2) 1,2) Universitas katolik Musi Charitas,Palembang, Sumatera Selatan rachmad@ukmc.ac.id
[Diterima 04/08/2022, Disetujui 20/10/2022, Diterbitkan 31/12/2022]

## Abstrak
Indonesia memiliki potensi pariwisata yang tinggi, salah satunya adalah pariwisata di bidang industri MICE ( Meeting, Incentive, Convention, and Exibition ). MICE merupakan wisata konvensi, dengan batasan  seperti  usaha  jasa  konvensi.  Hal  ini  sebagai  usaha  dengan  kegiatan  memberikan  jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang. Maitreyawira Convention Center menjadi salah satu  penyedia  jasa  konvensi  yang  sedang  meningkat  pemakainya  di  kota  Palembang.  Dalam penggunaan konvensi  banyak  aspek  yang  harus  di  perhatikan,  salah  satunya  adalah  pencahayaan alami dan pencahayaan buatan yang sesuai untuk penggunaan konvensi.  Penelitian ini merupakan penelitian  deskriptif  analisis  dengan  melakukan  simulasi  dengan  program  DIALux  guna mendapatkan kuat ternag pencahayaan buatan. Dari hasil simulasi diperoleh bahwa    pencahayaan buatan  pada  gedung  Maitreyawira Convention  Center masih  kurang  dari  standar  kebutuhan pencahayaan untuk sebuah ruang konvensi, yaitu berkisar 20 sampai dengan 120 lux
Kata kunci: MICE, pencahayaan alami, pencahayaan buatan, standar pencahayaan.

## Abstract
Indonesia  has  high  tourism  potential,  one  of  which  is  tourism  in  the  MICE  (Meeting,  Incentive, Convention, and Exhibition) industry. MICE itself is convention tourism, with limitations such as convention service businesses. This is a business with activities to provide services for a meeting of a  group  of  people.  Maitreyawira  Convention  Center  is  one  of  the  convention  service  providers whose  users  are  increasing  in  the  city  of  Palembang.  In  the  use  of  conventions,  there  are  many aspects  that  must  be  considered,  one  of  which  is  natural  lighting  and  artificial  lighting  that  are suitable  for  the  use  of  conventions.  That's  why  the  author  is  interested  in  analyzing  natural  and artificial lighting in the Maitreyawira Convention Center building located on Jalan Resident Abdul Rozak, Palembang, South Sumatra. With this study, it is hoped that it can add insight and be able to better  understand  lighting,  both  natural  and  artificial  lighting  in  the  Maitreyawira  Convention Center building whether it meets existing standards or not.
Keywords: MICE, natural lighting, artificial lighting, lighting standards.
©Jurnal Arsir Universitas Muhammadiyah Palembang p-ISSN 2580–1155 e-ISSN 2614–4034

## Latar Belakang
Pencahayaan buatan adalah pencahayaan yang sumbernya berasal bukan dari alam, namun diperoleh dari sumber-sumber cahaya hasil buatan atau produksi manusia 1 . Sumber cahaya  buatan  manusia  biasanya  dikenal  dengan  lampu  atau luminer ,  pada  cuaca  yang kurang  baik  dan  malam  hari  pencahayaan  buatan  sangat  dibutuhkan.  Perkembangan teknologi sumber cahaya buatan memberikan kualitas pencahayaan buatan yang memenuhi kebutuhan manusia, selain itu pencahayaan buatan juga membutuhkan energi untuk diubah menjadi terang cahaya.
Penerapan  cahaya  banyak  sekali  digunakan  dalam  arsitektur,  misalnya  saja digunakan  sebagai  estetika,  penanda  dan  lain  sebagainya.  Dan  tentunya  memperhatikan standar  kebutuhan  kuat  terang  pencahayaan    sebuah  ruangan.  Salah  satunya  ruang Convention  Center  yang  membutuhkan  pencahayaan  buatan  yang  baik,  terutama  yang menggunakan  konsep Meeting,  Insurence,  Convention dan Exibhition (MICE).  MICE sendiri  merupakan  wisata  konvensi,  dengan  batasan  seperti,  usaha  jasa  konvensi, perjalanan  insentif,  dan  pameran.  Hal  ini  sebagai  usaha  dengan  kegiatan  memberi  jasa pelayanan  bagi  suatu  pertemuan  sekelompok  orang,  seperti  negarawan,  usahawan, cendikiawan,  dan  lainnya  untuk  membahas  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan kepentingan bersama 2 .
Salah  satu  dari  industri  MICE  yang  pesat  kemajuannya  adalah  wisata  konvensi. Wisata konvensi atau convention merupakan bagian dari industri wisata MICE yang identik dengan  pemberian  pelayanan  perkembangan  bisnis  saat  ini  telah  tumbuh  dalam menggabungkan  unsur  kegiatan  wisata  dengan  kegiatan  bisnis  asosiasi  atau  korporasi. Tujuannya memajukan manajemen asosiasi dan korporasi mengembangkan profesionalisme,  meningkatkan  kecanggihan  pemasaran  dan  penjualan  mengembangkan jasa pelayanan, dan mencari peluang bisnis baru.
Penyedia jasa konvensi di kota Palembang sangat banyak, salah satu penyedia jasa konvensi  atau Convention yang  saat  ini  sedang  meningkat  pemakaiaanya  adalah Maitreyawira Convention Center . Maitreyawira Convention  Center terletak  pada  lantai  8  Gedung  B  Maitreyawira, pada lantai satu sampai dengan tujuh difungsikan sebagai tempat belajar mengajar. Luas lantai  2.471m²,  tinggi  plafond  berkisar  4-4,5m,  serta  penggunaan  material  dinding  yang digunakan  adalah  dinding  marmer  yang  memantulkan  cahaya.  Fungsi  Maitreyawira Convention Center sendiri adalah sebagai tempat atau venue dengan daya tampung sekitar 2000 orang, yang dibuat untuk mengakomodasi beragam event yang sering digunakan dari berbagai pihak, mulai dari pertemuan hingga penggunaan sebagai tempat pernikahan.
Banyak  aspek  yang  harus  diperhatikan  dalam  penggunaan  gedung Convention Center tersebut.  Salah  satunya  adalah  pencahayaan  yang  ada  di  gedung  Maitreyawira Convention Center, baik itu pencahayaan secara alami yang berasal dari cahaya matahari dan  pencahayaan  buatan  yang  berasal  dari  cahaya  lampu.  Pada  pencahayaan  buatan memiliki dua penampakan, yaitu pencahayaan langsung atau direct light dan pencahayaan tidak langsung atau indirect light. Penggunaan cahaya yang tidak tepat dapat menyebabkan berbagai  macam  gangguan  kesehatan  pada  mata  seperti  mata  cepat  lelah,  silau, visual symptoms , dan lain sebagainya. Sebaliknya, pencahayaan yang baik dapat meningkatkan kenyamanan  dari  pengguna  yang  beraktivitas  didalam  ruangan.Untuk  itu  penelitian  ini membahas mengenai pencahayaan buatan pada Gedung Maitreyawira Convention Center, guna  untuk  mengetahui  atau  memahami  pencahayaan  buatan  ”apakah  sudah  memenuhi kebutuhan standar pencahayaan ruang atau fungsi ruang yang ada?”.
1 Sutanto, Handoko. Prinsip-prinsip Pencahayaan Buatan dalam Arsitektur (Yogyakarta: 2017), hlm. 15-26.
2 Pendit 1999:25

## Tinjau Pustaka
Cahaya  adalah  energi  berbentuk  gelombang  partikel  elektromagnetik  yang  kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 hingga 760 nm. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik, baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Selain itu, cahaya adalah paket partikel yang disebut foton. Kedua definisi tersebut merupakan  sifat  yang  ditunjukkan  cahaya  secara  bersamaan  sehingga  disebut  "dualisme gelombang-partikel".  cahaya  yang  berbentuk  spektrum  tersebut,  kemudian  akan dipersepsikan secara visual oleh indra penglihatan/mata manusia sebagai warna. 3
Mata manusia telah berevolusi untuk memanfaatkan porsi dari radiasi sinar matahari tersebut yang paling melimpah. Sinar ultraviolet memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dari cahaya tampak, sebaliknya sinar infrared memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak. Oleh karena itu, mata manusia tidak dapat melihat sinar ultraviolet dan sinar infrared . Walaupun mata manusia tidak dapat melihat sinar ultraviolet dan sinar infrared , namun mata manusia dapat merasakannya sebagai panas. Pencahayaan dalam  arsitektur  terdiri  dari  dua  sumber,  yaitu  pencahayaan  alami  dan  pencahayaan buatan. 4

## Sifat-sifat Cahaya
a. Cahaya dapat merambat lurus. Contohnya adalah ketika kita memegang senter kemudian menyalakan ke arah depan maka yang terjadi cahaya merambat lurus sesuai arah yang kita inginkan.
b. Cahaya dapat dipantulkan. Contohnya adalah ketika kita bermain-main di siang hari  dengan  membawa  sebuah  cermin/spion  kita  arahkan  kedatanganya  sinar matahari  lalu  kita  coba mengarahkannya ke segala  arah maka  yang terjadi  ada sebuah cahaya yang terpantul dari sinar matahari tersebut.
c. Cahaya  dapat  menembus  benda  yang  bening.  Contohnya  adalah  ketika  kita melihat  ke  atas  rumah  yang  memakai  genteng  dari  kaca  bening  maka cahaya sinar  matahari  dapat  masuk  tanpa  terhalang  karena  genteng  terbuat  dari  kaca bening.
d. Cahaya  dapat  dibelokkan  atau  dibiaskan.  Contohnya  adalah  jika  kita  berenang dan melatakkan sebilah tongkat ke dalam air yang terkena cahaya matahari dari atas maka tongkat tersebut terlihat lebih besar dari ukuran yang sebenarnya.

## Peranan cahaya dalam Arsitektur
Dalam  dunia  arsitektur,  pencahayaan  merupakan  hal  yang  sangat  penting.Berikut adalah Peran Cahaya Dalam Arsitektur :
a. Penerangan umum
Peranan  umum  cahaya  yang  dimaksud  berfungsi  untuk  menerangi  ruangan sehingga manusia dapat melakukan kegiatan atau aktivitas didalamnya.
b. Penerangan Objek Spesifik Fungsi penerangan objek spesifik adalah untuk menerangi area-area tertentu atau objek yang dianggap menarik.
c. Penerangan Ambient Berfungsi untuk menciptakan suasana dan mood pada ruangan, dan juga untuk mempercantik ruangan.
d. Pembentukan Batas Ruang
3 Sutanto, Handoko. Prinsip-prinsip Pencahayaan Buatan dalam Arsitektur (Yogyakarta: 2017), hlm. 13.
4 Jesen, “ Analisis Pencahayaan Alami pada Lapangan Futsal Momea ”, Seminar Arsitektur Universitas Katolik Musi Charitas Palembang, (Palembang: Perpustakaan Universitas Katolik Musi Charitas Palembang, 2020) hlm. 8.
Cahaya juga dapat menjadi batas ruang yang imajiner. Walau sama-sama berada di ruangan yang sama, manusia lebih merasa terlindungi ketika berada di tempat yang terkena cahaya. Ruang yang terang dapat menjadi pertanda ruang memiliki sifat lebih publik dan ramah. Sementara bagian ruang yang lebih gelap biasanya memiliki kesan lebih intim dan privat.
e. Pemberi Sensasi Proporsi Ruangan Dalam dunia arsitektur, cahaya dapat mempengaruhi sensasi seseorang terhadap proporsi ruangan. Ruangan dapat terasa lebih kecil atau lebih besar tenggantung dengan  pencahayaan  yang  ada.  Semakin  minim  pencahayaan  yang  ada,  maka ruangan itu akan terlihat semakin kecil, begitu juga sebaliknya.
f. Sumber energi
Satu-satunya  sumber  cahaya  yang  bisa  dimanfaatkan  sebagai  sumber  energi adalah cahaya matahari. Salah satu pemanfaatan cahaya matahari sebagai sumber energi adalah melalui panel surya. Panas yang diterima melalui panel surya akan diolah  menjadi  energi  listrik  sehingga  listrik  tersebut  dapat  digunakan  untuk menghasilkan energi lainnya seperti menyalakan lampu.

## Cahaya Buatan
Fungsi pokok pencahayaan buatan baik yang diterapkan secara tersendiri maupun yang dikombinasikan dengan pencahayaan alami adalah sebagai berikut:
a. Menciptakan lingkungan yang memungkinkan penghuni melihat secara detail serta terlaksananya tugas serta kegiatan visual secara mudah dan tepat.
b. Memungkinkan penghuni berjalan dan bergerak secara mudah dan aman.
c. Tidak  menimbulkan  pertambahan  suhu  udara  yang  berlebihan  pada  tempat kerja.
d. Memberikan pencahayaan dengan intensitas yang tetap menyebar secara merata, tidak  berkedip,  tidak  menyilaukan,  dan  tidak  menimbulkan  bayang-bayang, meningkatkan lingkungan visual yang nyaman dan meningkatkan prestasi Menurut  intensitasnya,  cahaya  buatan  dibagi  menjadi  tiga  jenis,  yaitu  penyinaran
penuh atau full light , penyinaran  sedang  atau medium  light ,  dan  penyinaran  rendah  atau temaram  atau low  light dengan  penerapan  yang  berbeda-beda  sesuai  dengan  kebutuhan. Sedangkan berdasarkan penempatannya, pencahayaan buatan dibagi menjadi lima, yaitu:
a. Pada langit-langit ( ceiling lamp ),
b. Bergantung dari langit-langit ( pendant lamp )

## Cahaya yang mengarah ke bawah (downlight)
Lampu jenis ini biasanya dipasang atau ditanam didalam plafond . Lampu downlight sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu:
1) Lampu Downlight Inbow
Lampu  Downlight  jenis  ini  adalah  lampu Downlight yang  dipasang  didalam plafond. Ukuran Lampu Downlight Inbow ini mulai dari diameter 1" hingga 6"
Gambar 1. Lampu Downlight Inbow
2) Lampu Downlight Outbow
Lampu Downlight  Outbow adalah  lampu  downlight  kebalikan  dari Inbow .  Jika lampu downlight  inbow dipasang  didalam plafond maka  lampu downlight  outwbow dipasang  diluar plafond .  Hanya  pemasangan  lampu  jenis  ini  dapat  dilakukan  dengan beberapa cara yaitu dipasang dengan cara menempel ke plafond, dipasang dengan cara digantung atau dipasang dengan rangka .
Gambar 2. Lampu Downlight Outbow
3) Lampu Downlight Slim
Lampu Downlight  Slim bisa  juga  dikatakan  lampu downlight  inbow karena pemasangannya  juga yang hampir  sama  yaitu  didalam  plafond  juga  hanya  bentuk lampu  jenis  ini  saja  yang  lebih  slim.  Perbedaan  lain  dari  lampu downlight  inbow adalah lampu jenis ini hanya ada satu jenis yaitu LED
Gambar 3. Lampu Downlight Slim
4) Lampu Downlight Spot
Lampu  jenis  ini  pada  umumnya  dipasang  untuk  menyorot  benda-benda  atau sudut tertentu atau pada galery-galery pada umumnnya. Pemakaian lampu ini lebih pada untuk menambah kesan yang lebih menarik dengan tidak mengharapkan penerangan secara menyeluruh
Gambar 4. Lampu Downlight Spot

## Standar Pencahayaan Minimum
Dalam  perancangan  pencahayaan  konvensi,  diperlukan  standar  sistem  pencahayaan dengan mengacu pada standar yang sudah diakui, seperti pada SNI 03-3647-1994 sebagai berikut 5 :
1. Tingkat  penerangan  horizontal  pada  arena  1  meter  di  atas  permukaan  lantai  untuk ketiga kelas, sebagai berikut:
5 SNI 03-3647-1994, Tata cara perencanaan teknik bangunan gedung olahraga departemen pekerjaan umum. 1994.
a. Untuk latihan dibutuhkan minimal 200 lux.
b. Untuk pertandingan dibutuhkan minimal 300 lux .
c. Untuk pengambilan video dokumentasi dibutuhkan minimal 1000 lux .
2. Penerangan buatan atau penerangan alami tidak boleh menimbulkan penyilauan bagi para pemain.
3. Pencegahan  silau  akibat  matahari  harus  sesuai  dengan  SK  SNI  T-05-1989-F, Departemen Pekerjaan Umum, tentang Tata Cara Penerangan Alami Siang hari untuk rumah dan gedung.
4. Sumber cahaya lampu harus diletakkan dalam satu area pada langit-langit sedemikian rupa  sehingga sudut  yang  terjadi  antara  garis  yang menghubungkan  sumber cahaya tersebut dengan titik terjauh dari arena setinggi 1,5 meter garis horizontal nya minimal 30°.
Tabel 1. Standar Pencahayaan Minimum yang Direkomendasikan Fungsi Ruangan Tingkat Pencahayaan (lux) Kelompok Renderasi Warna Keterangan Rumah Tinggal: Teras 60 1 atau 2 Ruang Tamu 120-250 1 atau 2 Ruang Makan 120-250 1 atau 2 Ruang Kerja 120-250 1 Kamar Tidur 120-250 1 atau 2 Kamar Mandi 250 1 atau 2 Dapur 250 1 atau 2 Garasi 60 3 atau 4 Perkantoran: Ruang Direktur 350 1 atau 2 Ruang Kerja 350 1 atau 2 Ruang Komputer 350 1 atau 2 Gunakan Armatur berkisi untuk mencegah silau akibat pantulan layar monitor Ruang Rapat 300 1 atau 2 Ruang Gambar 750 1 atau 2 Gunakan pencahayaan setempat pada kursi gambar Ruang Arsip 150 3 atau 4 Ruang Arsip Aktif 300 1 atau 2 Lembaga Pendidikan: Ruang Kelas 250 1 atau 2 Perpustakaan 300 1 atau 2 Laboratorium 500 1 Ruang Gambar 750 1 Gunakan pencahayaan setempat pada kursi gambar Kantin 200 1 Hotel dan Restauran: Lobby, Koridor 100 1 Pencahayaan pada bidang vertikal sangat penting untuk
Sumber:  Standar  Nasional  Indonesia,  Tata  Cara  Perancangan  Sistem  Pencahayaan  Buatan  pada Bangunan Gedung.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode deskriptif  analisis dengan pendekatan arsitektur. Pengumpulan data mengenai cahaya buatan dengan menggunakan Lux Meter sebagai pembanding dengan hasil simulasi menggunakan DIALux 10.1 dengan memperhatikan  standar  SNI  03-6575-2001.  Pembuatan  model  simulasi  diawali  dengan program  AutoCad  kemudian  diimport  ke  program DIALux untuk  membuat  Data  jenis lampu yag digunakan juga diperoleh guna untuk melaksanakan simulasi dengan DIALux 10.1 . agar sesuai dengan kenyataan ruang Convention Center.

## Maitreyawira Convention Center
Convention merupakan  suatu  pertemuan  dari  beberapa  orang  yang  membahas beberapa  masalah-masalah  atau  untuk  saling  bertukar  pikiran,  pandangan  dan  informasi serta hal-hal umum yang menarik kepada kelompok lain. Convention sebagai suatu rapat umum  cenderung  berupa  pemberian  informasi-informasi  dari  suatu  tema  yang  istimewa dan biasanya diakhiri dengan suatu pameran yang terkait dengan tema. 6 Sedangkan Center adalah pusat suatu tempat menjadi suatu pemusatan pusat kegiatan. 7
6 Lawson F.R, Conference, Convention & Exhibition Facilities, London, 1981.
7 Kamus besar bahasa indonesia, diakses dari : http://kamusbahasaindonesia.org/pusat .
Fungsi Ruangan Tingkat Pencahayaan (lux) Kelompok Renderasi Warna Keterangan menciptakan suasana/kesan ruang yang baik.
Ballroom /Ruang Sidang 200 1 Sistem pencahayaan harus di rancang untuk menciptakan suasana yang sesuai. Sistem pengendalian “ switching ” dan “ dimming ” dapat digunakan untuk memperoleh berbagai efek pencahayaan. Ruang Makan 250 1 Cafetaria 250 1
Gambar 5. Kondisi Sekitar Gedung Maitreyawira Convention Center (Sumber: Pribadi, 2022)
Pada  kondisi  dalam  ruangan  Maitreyawira Convention  Center jika  hanya mengandalkan pencahayaan alami ruangan tampak redup ditengah ruang pada siang hari karena cahaya matahari dapat masuk dari jendela mati dan juga jendela awning , sebaliknya jika  menggunakan  pencahayaan  buatan,  ruang  Maitreyawira Convention  Center terlihat lebih baik dan nyaman dimata untuk melihat sesuatu. Hampir kebanyakan kegiatan pada Maitreyawira Convention Center menggunakan pencahayaan buatan, karena pencahayaan alami dirasa kurang cukup untuk menyesuaikan standar kenyamanan mata untuk melihat.
Gambar 6. Kondisi Pemakaian Cahaya Buatan Maitreyawira Convention Center
(Sumber: Pribadi, 2022)
Pencahayaan  buatan  pada  Maitreyawira Convention  Center menggunakan  model lampu downlight ,  dengan  jenis downlight  slim ,  dan  juga downlight  spot ,  serta  lampu spotlight yang  diarahkan  ke  panggung  jika  sewaktu-waktu  digunakan,  salah  satunya digunakan untuk kegiatan konser atau acara pentas seni lainnya.
Tabel 2. Jenis lampu yang digunakan pada Maitreyawira
Foto Jenis lampu Lampu Spotlight Downlight Spot Downlight Slim
Sumber : Pribadi,2022

## Pembahasan
Pengukuran pencahayaan buatan pada Gedung Maitreyawira Convention Center lantai 8 dimulai dilakukan pada area tangga depan, Hall indoor serbaguna, dan ruang tamu VIP dengan menempatkan beberapa titik .
Gambar 7. Titik Perletakan Lux Meter dan Lampu pada Maitreyawira Convention Center (Sumber: Pribadi 2022)
1 2 1 3 4 5 6 5 7 8 9 10 11 12 13
Perletakan  titik  lux  meter  tersebut  dibuat  seperti  pada  gambar  diatas  karena  untuk memperlihatkan jatuhnya cahaya yang ada sesuai atau belum dengan standar pencahayaan sebuah ruang Convention Center .
Gambar 8. Sampel Pengukuran Menggunakan Lux Meter (Sumber: Pribadi, 2022)
Di  bawah  ini  merupakan  data  hasil  pengukuran  menggunakan  Lux  Meter  pada Gedung Maitreyawira Convention Center saat penggunaan pencahayaan buatan, pada tebel berikut:
Tabel 3. Hasil Pengukuran Pencahayaan Buatan Tanggal 15 Maret 2021 Sampai 17 Maret 2021 Menggunakan Lux Meter pada Gedung Maitreyawira Convention Center
Hari/ Tanggal Waktu Titik Peletakan Lux Meter Iluminasi (lux) Keterangan Senin, 15 Maret 2021 10.30
1 96,1 Ruangan dalam kondisi gordyn tertutup
2
83,2 3 87,6 4 89,2 5 106,7 6 104,8 7 96,2 8 96,5 9 73,7 10 98,4 11 120,2 12 66 13 210 Total 1328,6 Rata-rata 102,2
Senin, 15 Maret 2021
14.00
1 93,4 Ruangan dalam kondisi gordyn tertutup
2
82,7 3 88,8 4 116 5 105,8 6 104,1 7 96,1 8 96 9 72,8 10 99,1 11 119,4 12 66,3 13 210 Total 1350.5 Rata-rata 103.8 Sumber : Pribadi, 2022
Berdasarkan  hasil  pengukuran    tersebut, Maitreyawira Convention  Center memiliki  tingkat  iluminasi  rata-rata  adalah  100 lux ,  jika  mengikuti  standar  SNI,  masih belum  memenuhi  standar  pencahayaan  minimum  yaitu  200 lux .  Namun  pada  beberapa tempat  atau  titik  pengukuran  pencahayaan  mencapai  standar  pencahayaan  minimum, seperti pada titik 13 yang berada pada area tangga.

## Simulasi DIALux evo 10.1
Simulasi  dilakukan  untuk  mengetahui  perbandingan  tingkat  iluminasi  dengan pencahayaan  buatan  dengan  hasil  pengukuran  dengan lux  meter pada  Maitreyawira Convention Center dengan program DIALux evo 10.1.

## Pembuatan Model Simulasi
Pembuatan denah Maitreyawira Convention Center menggunakan program Autocad dan  di export ke  program DIALux ,  untuk  nantinya  akan  di  buat  model  3D  dan  analisis pencahayaan buatan.
Gambar 9. Denah Pada AutoCAD (Sumber: Pribadi,2022)

## Input Material
Input  material  dilakuakn  bukan  hanya  penggunaan  jenis  lampu  tetapi  termasuk material dinding guna menyesuaikan dengan material aslinya. Untuk lampu yang dinputkan sesuai yang digunakan pada ruang yang disimulasikan, yaitu LED dengan 5 watt dan 16 watt , serta jarak antar lampu ±2-4,5meter dengan ketinggian ±5 meter dari lantai .
Gambar 10. Pemberian Jenis Lampu
(Sumber: Pribadi,2022)
Tabel 4. Hasil simulasi Pencahayaan buatan Keterangan Pada area ruang serbaguna, dapat  dilihat  penggunaan pencahayaan  alami  pada simulasi  harus  digunakan, mengingat  sinar  matahari yang  masuk  tidak  dapat menerangi  ruangan  secara merata. Pada area panggung diperoleh kuat terang cahaya  berkisar  25  –  200 lux.  Untuk  hasil  200  lux dari  simulasi  dapat  dilihat bahwa sudah cukup mememnuhi standar SNI.
Pencahayaan buatan Keterangan Pada pencahayaan buatan, dapat dilihat pencahayaan yang ada masih sangat kurang baik dibeberapa titik berkisar 25 – 100 lux tetapi di bawah lampu down light sudah cukup baik berkisar 150 lux walaupun masih di bawah standar. Pada area tangga, hasil simulasi menunjukan hasil 25 – 150 lux, masih dibawah standar SNI Pada ruang tamu VIP terlihat ruangan sudah memenuhi standar SNI yang paling terkecil adala 50 Lux berada pada sisi berdekatan dengan dinidng, sedangkan 200 lux diperoleh tepat dibawa lampu dowlight.
Pencahayaan buatan
Keterangan
Sumber : pribadi, 2022

## Simpulan
Berdasarkan  dari  hasil  pengukuran  di  lokasi,  diperoleh  bahwa  dari  13  titik pengukuran pencahayaan buatan menunjukan masih dibawah standart SNI 03-6575- 2001  yaitu  200  Lux,  yang  nilainya  berkisar  antara  66  lux  sampai  dengan  120  lux. Tetapi pada titik pencahayaan nomor 13 (area tangga), pencahayaan pada area tersebut sudah memenuhi standar pencahayaan, yaitu 200 lux.
Sedangkan dari simulasi dengan DIALux evo 10.1 , menunjukan    hasil rata- rata 50 lux sampai dengan 200 lux. Dari hasil ini menunjukan sudah memenuhi standar SNI 03-6575-2001, untuk nilai 200 lux diperoleh pada titik tepat tegak lurus dibawah lampu  downlight,  sedangkan  selain  itu  masih  dibawah  standar.  Adanya  perbedaan tersebut  dimungkinkan  karena  umur  lampu  pada  saat  pengukuran  berkurang menyebabkan  kuat  terang  cahaya  berkurang  sedangkan    simulasi  dengan DIALux evo 10.1 kondisi lampunya konstan sesuai dengan data yang diinputkan pada simulasi.

## Daftar Pustaka
Chandra, Tiffany. (2012). “ Studi Pencahayaan Alami dan Buatan di Studio 1      Sekolah Tinggi  Teknik  Musi  Palembang”.  Palembang,  Sekolah  Tinggi  Teknik  Musi Palembang.
Hari,  dkk.  (2017),  “ Analisis  Pencahayaan  Terhadap  Kenyamanan  Visual  Pada Penggunaan Kantor (Studi Kasus: Kantor PT. Sandimas Intimitra Divisi Marketing di Bekasi )”. Universitas Mercu Buana, Jakarta.
Jesen. (2020). “ Analisis Pencahayaan Alami Pada Lapangan Futsal Momea”. Universitas Katolik Musi Charitas, Palembang .
Laela, Nur. Latifah. (2015). Fisika Bangunan 2, Kenyamanan visual : Pencahayaan alami dan Buatan. Kenyamanan Audial : akustik dan Auditorium , Griya Kreasi.
Mahendra,  Ardyawan.  (2014),  “ Convention  dan  Exhibition  Center  di  Semarang ” Tugas Akhir,  Fakultas  Teknik,  Program  Studi  Arsitektur.  Universitas  Diponegoro, Semarang.
Mangunwijaya, Y.B.Dipl. Ing. (1994). Pengantar Fisika Bangunan . Jembatan.
Manurung. Parmonangan. (2012), Pencahayaan Alami dalam Arsitektur , Andi. Yogyakarta.
Norbert Lechner , Heating,cooling, Lighting Metode Desain Arsitektur.
Lawson. Fred. (1981). Conference, Convention, and Exhibition Facilities.
Satwiko, Prasasto (2009). Fisika Bangunan , Andi offset Yogyakarta.
Satwiko, Prasasto. (2003). Arsitektur Sadar Energi , Andi Offset.
Standar  Nasional  Indonesia.Tata  cara  perencanaan  teknik  bangunan  gedung  olahraga departemen pekerjaan umum. SNI 03-3647-1994
Standar  Nasional  Indonesia.Tata  Cara  Perancangan  Sistem  Pencahayaan  Buatan  pada Bangunan Gedung. SNI 03-6575-2001
Sutanto.  Handoko.  (2017). Prinsip-prinsip  Pencahayaan  Buatan  Dalam  Arsitektur , Kanisius. Yogyakarta.
Sutanto.  Handoko.  (2018). Desain  Pencahayaan  Buatan  Dalam  Arsitektur ,  Kanisius. Yogyakarta.
Wijaya, Sony. (2018). Analisis Pencahayaan Alami dan Buatan Pada Studio Arsitektur A Universitas Katolik Musi Charitas . Universitas Katolik Musi Charitas, Palembang.