## ANALISIS  RUGI-RUGI  PADA  PENGUKURAN  ENERGI LISTRIK DI INDUSTRI 164 KV
Dita Rochmawati 1* , Divya Aisha 2 , Erlina Fitri Aji 3 , Januari Adi Prasetya 4 , Sujito 5
1,2,3,4,5 Departemen  Teknik Elektro dan Informatika, Universitas Negeri Malang; Jl. Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur; Telepon (0341) 551-312

## Riwayat artikel:
Received: 22 November 2022 Accepted: 29 Desember  2023 Published: 1 Januari  2024
Keywords: kWh meter, ampere pliers, measurements, power losses, costs, 164kV
Corespondent Email: sujito.ft@um.ac.id
Abstrak. Rugi-rugi  energi  listrik  merupakan  sejumlah  energi  yang  hilang dalam proses pendistribusian energi listrik yang dapat terjadi akibat kendala teknis  maupun  non  teknis.  Untuk  mencegah  terjadinya  hal  tersebut,  perlu dilakukannya  pemeriksaan  APP  (Alat  Pembatas  dan  Pengukur)  untuk memeriksa apakah APP masih sesuai dengan standar PT PLN (Persero) atau tidak.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode  pengukuran  dengan menggunakan kWh meter dan tang ampere. Industri 164kV sebagai salah satu pelanggan listrik, mengalami rugi-rugi energi listrik pada kWh meter sebesar 28,79%  dimana  hal  ini  akan  merugikan  pihak  PLN.  Berdasarkan  hasil perhitungan,  besar  biaya  yang  harus  dibayarkan  oleh  industri  164kV  adalah sebesar Rp 44.615.442,294. Sebagai upaya mengatasi rugi-rugi energi listrik pada  kWh  meter  tersebut,  dilakukan  penggantian  kWh  meter  pada  industri 164kV dengan kWh meter yang sesuai dengan standar PT PLN (Persero)..
Abstract. Electrical energy losses are the amount of energy lost in the process of  distributing  electrical  energy  which  can  occur  due  to  technical  and  non- technical obstacles. To prevent this from happening, it is necessary to inspect the  APP  (Limiting  and  Measuring  Device)  to  check  whether  the  APP  still complies with PT PLN (Persero) standards or not. The research method used is a measurement method using a kWh meter and ampere pliers. The 164kV industry,  as  one  of  the  electricity  customers,  experienced  electrical  energy losses on kWh meters of 28.79%, which would be detrimental to PLN. Based on the calculation results, the costs that must be paid by the 164kV industry are IDR 44,615,442,294. In an effort to overcome electrical energy losses in kWh  meters,  kWh  meters  in  164kV  industries  have  been  replaced  with  kWh meters that comply with PT PLN (Persero) standards.

## 1. PENDAHULUAN
Saluran  distribusi  dapat  diartikan saluran  yang  paling  dekat  dengan  pelanggan dan  jaringan  yang  menyalurkan  energi  listrik dari jaringan transmisi menuju ke pelanggan[1]. Dalam  pendistribusian  energi  listrik  tentunya diperlukan kualitas dan tingkat keandalan yang baik.  Hal  ini  dimaksudkan  sebagai  salah  satu usaha untuk menjaga keandalan dan kontinuitas pelayanan  pelanggan[2]  .  Namun  masih terdapat  beberapa  permasalahan  sistem  baik dalam segi teknis maupun non teknis. Adanya permasalahan ini berpotensi merugikan
pelanggan  maupun  pihak  PT  PLN  (Persero). Salah  satunya  adanya  rugi-rugi  energi  listrik pada kWh meter.
Rugi-rugi  energi  listrik  merupakan jumlah  energi  yang  hilang  dalam  proses penyaluran  energi  listrik  ke  pelanggan[3]. Untuk mencegah adanya rugi-rugi energi listrik dilakukan pemeriksaan secara kontinyu sebagai monitoring  kondisi  APP  (Alat  Pembatas  dan Pengukur)  untuk  memeriksa  apakah  APP tersebut masih sesuai standar atau tidak sesuai standar  PT  PLN  (Persero).  Pemeriksaan  yang
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
dilakukan  dengan  memeriksa  besar  tingkat rugi-rugi energi listrik pada industri tersebut.
Pemeriksaan  kWh  meter  dilakukan dengan  mengukur  energi  listrik  yang  dipakai oleh  pelanggan  menggunakan  tang  ampere[4]. Namun  yang  menjadi  permasalahan  adalah besar energi listrik yang dibaca oleh kWh meter mengalami  perbedaan  dengan  besar  energi listrik yang diukur langsung menggunakan tang ampere. Hal ini menyebabkan adanya rugi-rugi energi  listrik  pelanggan.  Semakin  besar perbedaan  pengukuran  antara  kWh  meter  dan tang ampere, maka semakin besar pula rugi-rugi energi listriknya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai  rugi-rugi energi  listrik  yang  terjadi  pada  industri 164kV.[5]

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Pengukuran Energi Listrik
Listrik  merupakan  salah  satu  energi yang  dapat  diubah  menjadi  energi  lain  yang menghasilkan panas seperti cahaya, kimia, dan gerak atau mekanik [6]. Energi listrik menjadi salah satu faktor yang penting untuk menopang kesejahteraan manusia karena listrik merupakan  salah  satu  kebutuhan  utama  dan sumber  energi  yang  penting  bagi  manusia  [6]. Diketahui bahwa seiring meningkatnya kebutuhan  manusia,  maka  kebutuhan  energi listrik juga akan  semakin meningkat.
Pengukuran  konsumsi  energi  listrik yang  dipakai  oleh  pelanggan  dapat  diukur dengan  menggunakan  kWh  meter  dan  tang ampere. Dengan menggunakan kedua alat ukur tersebut,  pelanggan  dan  pihak  penyedia  listrik (PLN)  dapat  mengetahui  besar  energi  listrik yang digunakan dalam sehari-hari.

## 2.2 kWh Meter
kWh meter merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur  energi listrik pelanggan[7]. kWh meter memiliki bentuk dan tata  letak  yang  disesuaikan  dengan  konstruksi fungsi  pengukuran,  rasio  arus  dasar  terhadap arus  maksimum,  dan  versi  firmware  yang memiliki fungsi sesuai peruntukannya.
Termasuk  tegangan  pengenal  dan  tegangan operasi  di  dalamnya  yang  merupakan  kategori tipe komponen utama. Namun, apabila terdapat penambahan  atau  perubahan  pada  kWh  meter pelanggan  secara  ilegal  dapat  mengakibatkan abnormalnya kondisi kWh meter tersebut[8].
kWh  meter  merupakan  alat  ukur  yang digunakan untuk mengukur besarnya pemakaian  energi  listrik  yang  dipakai  oleh pelanggan  dengan  penggabungan  antara  daya dan  besaran-besaran  listrik  lainnya  terhadap waktu  yang  digunakan[8].  kWh  meter  akan mengukur nilai daya, tegangan, arus, dan faktor daya  yang  telah  digunakan  oleh  pelanggan secara  otomatis.  kWh  meter  tidak  hanya mengukur  jumlah  energi  yang  mengalir  pada daya  yang  dikonsumsi,  tetapi  juga  pada pembebanan yang berubah-ubah[5]. kWh meter dilengkapi dengan satu buah piringan alumunium  didalamnya    dan  alat  hitung  yang disebut  sebagai  penghitung  mekanis.  Piringan alumunium  ini  yang  terkadang  mengalami permasalahan  sehingga  menyebabkan  tidak stabilnya  pengukuran  energi  listrik  yang dilakukan oleh kWh meter.

## 2.3 Tang Ampere
Tang ampere (Clamp meter) merupakan  suatu  alat  ukur  yang  digunakan untuk  mengukur  arus,  tegangan,  daya,  dan faktor daya pada sebuah kabel konduktor yang dialiri oleh arus listrik. Pengukuran arus listrik dapat    dilakukan  dengan  memasukkan  salah satu kabel konduktor yang terhubung pada kWh meter  ke  dalam  mulut  tang  ampere.  Hasil pengukuran  akan  tertera  pada  display  tang ampere. Dengan melakukan pengukuran menggunakan  tang  ampere,  kabel  yang  akan diukur  tidak  perlu  dipotong  terlebih  dahulu sehingga  tidak  perlu  mematikan  listrik  pada objek yang diukur[9].
Tang  ampere  dapat  mengukur  arus dalam  jumlah  yang  besar.  Tang  ampere digunakan  apabila  arus  yang  mengalir  pada pelanggan tegangan menengah yang memerlukan transformator arus (CT) dan tidak dapat  diukur  menggunakan  kWh  meter  untuk membaca besar nilai arus, daya, tegangan, dan faktor  dayanya.    Pengukuran  daya  pada  kWh meter  dengan  menggunakan  tang  ampere digunakan  untuk  mendapatkan  daya  per  fasa yang akan dihitung melalui rumus perhitungan yang sudah tersedia [10].

## 2.4 Golongan Tarif Pelanggan Tiga Fasa
Berdasarkan  Permen  ESDM  No.28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai berikut[11]:
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## Tabel 1. Golongan Tarif Pelanggan Tiga Fasa
Golongan Tarif Daya Listrik Tarif Listrik R-3/TR 6.600 VA Rp1.699,53/kW h B-2/TR 6.600 VA – 200kVA Rp1.444,70/kW h B-3/TM > 200 kVA Rp1.114,74/kW h S-2/TR 3.500 VA – 200 kVA Rp900/kWh S-3/TM > 200 kVA Rp925/kWh I-1/TR 3.500 VA – 14 kVA Rp1.112/kWh I-2/TR 14 kVA – 200 kVA Rp1.057/kWh 1-3/TM > 200 kVA Rp1.114,74/kW h I-4/TT > 30.000 kVA Rp996,74/kWh P-1/TR 6.600 VA – 200kVA Rp1.699,53/kW h P-2/TM > 200 kVA Rp1.522,88/kW h P-3/TR (PJU) Rp1.699,53/kW h C/TM > 200 kVA Rp707/kWh T/TM > 200 kVA Rp808/kWh L/TR, TM, TT Rp1.644,52/kW h

## 2.5 Daya Aktif
Daya aktif atau daya nyata merupakan daya  yang  dibutuhkan  atau  daya  yang  dipakai oleh pelanggan. Daya aktif diukur dalam satuan watt (W). Daya aktif terdiri dari tegangan, arus, dan faktor daya yang digunakan oleh pelanggan dan dapat diketahui dengan menggunakan alat ukur berupa kWh meter dan tang ampere.  Daya aktif dapat dihitung melalui persamaan sebagai berikut[12] :
• Daya Aktif 1 Fasa:
𝑃 = 𝑉 𝑥 𝐼 𝑥 𝐶𝑜𝑠 𝜑
(1)
• Daya Aktif 3 Fasa: 𝑃 = √3 𝑥 𝑉 𝑥 𝐼 𝑥 𝐶𝑜𝑠 𝜑 (2)

## 2.6 Daya Yang Terukur Pada kWH meter
Daya  yang  terukur  pada  kWh  meter merupakan  daya  total  pemakaian  pelanggan yang  tertera  pada  display  kWh  meter. Perhitungan  daya  pada  kWh  meter  dapat dihitung melalui persamaan sebagai berikut[13]:
• Pada Pelanggan Tegangan Rendah
𝑃 1 = 𝑛 𝑥 3600 𝑡 𝑥 𝑐 (3) 𝑃 1 = 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑦
• Pada Pelanggan Tegangan Menengah
𝑃 1 = 𝑛 𝑥 3600 𝑡 𝑥 𝑐 𝑥 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑘𝑎𝑙𝑖 (4)
𝑃 1 = 𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑦 × 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝐾𝑎𝑙𝑖

## 2.7 Daya Yang Diukur Menggunakan  Tang Ampere
Daya  yang  diukur  menggunakan  tang ampere  merupakan  daya  total  pemakaian pelanggan yang diukur pada menggunakan tang ampere  melalui  kabel  RST  yang  terhubung pada  kWh  meter.    Perhitungan  daya  yang diukur  melalui  tang  ampere  dapat  dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut[13]:
𝑃 2 = 𝑉 𝑥 𝐼 𝑥 𝐶𝑜𝑠 𝜑 (5)

## 2.8 Rugi-Rugi Energi listrik
Rugi-rugi  energi  listrik  merupakan sejumlah  energi  yang  hilang  dalam  proses pendistribusian energi listrik yang dapat terjadi akibat kendala teknis maupun non teknis[3].Rugi-rugi energi listrik disini merupakan    hasil  selisih  antara  pengukuran energi  yang  diukur  menggunakan  kWh  meter dan  tang  ampere.  Perbedaan  hasil  pengukuran kedua  alat  ukur  tersebut  disebut  dengan  rugi- rugi  energi  listrik  yang  biasanya  disebabkan oleh  kesalahan  penyambungan,  kesalahan pengawatan,  dan  putaran  piringan  kWh  meter yang tidak sesuai. Rugi-rugi energi listrik dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut[13]:
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 % = 𝑃 1 − 𝑃 2 𝑃 2 𝑥 100% (6)
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 % = ( 𝑃 1 𝑃 2 − 1) 𝑥 100% (7)
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## 3. METODE PENELITIAN
Gambar 1. Metode Penelitian Pengambilan  data  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  yaitu  dengan  menggunakan metode  pengukuran.  Metode  pengukuran merupakan teknik pengambilan data berdasarkan  pengukuran  langsung.  Alat  yang digunakan  pada  penelitian  ini  ada  dua  yaitu dengan  menggunakan  kWh  meter  dan  tang ampere. Tempat penelitian adalah pengambilan data yang dilakukan di Area PT PLN (Persero) ULP  Sidoarjo  Kota  pada  tanggal  25  Agustus 2023 pukul 08.00 WIB – 13.00 WIB. Data yang diambil  meliputi  data  spesifikasi  kWh  meter, data  pengukuran  menggunakan  kWh  meter, data  pengukuran  menggunakan  tang  ampere, data segel, dan data pemakaian kWh meter.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Pengukuran Energi Listrik Menggunakan Tang Ampere
Pengukuran  kWh  meter  menggunakan tang  ampere  dilakukan  untuk  mengetahui seberapa  besar  pemakaian  pelanggan  yang digunakan meliputi tegangan, arus, faktor daya, daya, dan losses[4]. Adanya kWh meter disini dikarenakan  adanya  pemakaian  energi  listrik dari pelanggan . Pengukuran kWh meter dengan tang ampere harus dilakukan secara bersamaan untuk  mencegah  terjadinya  rugi-rugi  energi listrik  yang  besar.  Adapun  proses  pengukuran kWh meter menggunakan tang ampere sebagai berikut:
a. Melakukan  pendataan  kWh  meter  berupa merek  &  tahun  meter,  nomor  meter,  stand meter, konstanta, kelas, tegangan, dan arus.
b. Melakukan pemeriksaan pada kondisi segel yang terpasang pada kWh meter.
c. Melakukan  pengukuran  menggunakan  tang ampere pada masing-masing fasa yaitu R, S,
T. Apabila kesulitan dalam proses pengukuran  karena  kondisi  kabel  dalam panel  box  terlalu  berhimpitan,  dapat dilakukan  pengukuran  melalui  kabel  yang terhubung  pada  luar  panel  box  dengan catatan:
1) Garis satu pada kabel merupakan kabel fasa R. 2) Garis dua pada kabel merupakan kabel fasa S.
3) Garis tiga pada kabel merupakan kabel fasa T.
d. Pengukuran  menggunakan  tang  ampere harus  dilakukan  secara  bersamaan  dengan pemeriksaan tegangan, arus, dan faktor daya yang  tertera  pada  display  kWh  meter  agar data  yang  didapatkan  lebih  akurat  dan menghindari  terjadinya  rugi-rugi  energi listrik pada kWh meter.
e. Pembacaan daya, arus, tegangan dan faktor daya  pemakaian  pelanggan  pada  tang ampere  dilakukan  pada  setiap  fasa.  Karena masing-masing  fasa  tentunya  memiliki pengukuran yang berbeda-beda.
f. Pembacaan  pemakaian  total  pelanggan dapat dibaca pada display kWh meter.
g. Melakukan  perhitungan  P1,  P2,  dan  selisih pengukuran ( error ) kWh meter.

## 4.2 Data Teknis
4.2.1 Data kWh Meter Pelanggan Tabel 2. Data kWh meter pelanggan
Nama Perusahaan PT Abadi
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Daya 164.000 kVAR No. Seri 5218028978 Merek ITRON Type NIAS Class 1.0 Tegangan 3x230/400 V Arus 3(10) A Konstanta 10000 Stand LWBP 4948,87 WBP 771,55 Total 5720,43 4.2.2 Data Segel APP Tabel 3. Data Segel APP Segel Meter 2 buah Segel Term 2 buah

## 4.2.3  Data  Pemakaian  kWh  meter  Bulan
Januari-Juli 2023 Tabel 4. Data Pemakaian kWh meter bulan Januari-Juli 2023 Bulan kW Jam Pemakaian Jumlah Pemakaian kWh meter Januari 0,22 12 3.168 kWh Februari 0,43 12 6.192 kWh Maret 0,65 12 9.360 kWh April 0,74 12 10.656 kWh Mei 0,87 12 12.528 kWh Juni 1,01 12 14.544 kWh Juli 1,23 12 17.712 kWh Total Pemakaian 74.160 kWh

## 4.2.4 Data yang Terukur pada kWh meter
Tabel 5. Data yang Terukur pada kWh meter Fasa Voltage (V) Arus (A) Cos phi Daya (kW) R 235,19 2,05 0,88 18 S 237,32 1,46 0,88 12,8 T 235,06 1,62 0,88 14,8

## 4.2.5  Data  Yang  Diukur    Menggunakan Tang Ampere
Tabel 6.  Data yang diukur  menggunakan tang ampere Fasa Voltage (V) Arus (A) Cos phi Daya (kW) R 230,2 157,9 0,80 29,4 S 232,6 129,3 0,73 22,0 T 229,8 114,1 0,67 17,7

## 4.2.6 Daya Yang Terukur Pada Kwh Meter
Daya kWh meter total pada display = 1,23 kWh
𝑃 1 = Daya pada display x Faktor kali 𝑃 1 = 1,23 𝑥 40 𝑃 1 = 49,2 𝑘𝑊
Daya kWh meter melalui perhitungan :
𝑃 1 = 𝑛 𝑥 3600 𝑡 𝑥 𝑐 𝑥 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑘𝑎𝑙𝑖 𝑃 1 = 10 𝑥 3.600 02,91 𝑥 10.000 𝑥 40
𝑃 1 = 36.000 29.100 𝑥 40 𝑃 1 = 1,23 𝑥 40 𝑃 1 = 49,2 𝑘𝑊

## 4.2.7  Daya  Yang  Diukur  Menggunakan Tang Ampere
Tabel 7. Data yang diukur menggunakan Tang
Ampere Fasa Voltage (V) Arus (A) Cos phi Daya (kW) R 230,2 157,9 0,80 29,4 S 232,6 129,3 0,73 22,0 T 229,8 114,1 0,67 17,7 Total 69,1 2.4.8 Rugi-Rugi Energi Listrik
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 (%) = 𝑃 1 − 𝑃 2 𝑃 2 𝑥 100% 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 (%) = 49,2 − 69,1 69,1 𝑥 100% 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 (%) = −19,9 69,1 𝑥 100%
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 (%) = −28,79%
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat dianalisa jika salah satu industri 164kV di area Sidoarjo  Kota  tercatat  mengalami  rugi-rugi energi listrik kWh meter sebesar -28,79% pada kisaran  bulan  Januari-Juli  2023  dengan pemakaian sebesar 74.160 kW.  Dari peristiwa tersebut, kWh meter dapat dikatakan abnormal karena memiliki rugi-rugi energi listrik sebesar -28,79% mengingat standarisasi yang ditetapkan  oleh    PT  PLN  (Persero),  rugi-rugi energi listrik pada kWh meter dapat dikatakan normal  dengan  nilai  toleransi  sebesar  ±10%. Hal  ini  tentunya  akan  menyumbang losses dalam  skala  yang  besar  berdasarkan  rugi-rugi energi listrik tersebut.
Besar  nilai  rugi-rugi  energi  listrik menyebabkan  kerugian  baik  pada  pihak penyuplai  energi  listrik  (PLN)  atau  dari pelanggan. Dari kasus diatas, dengan besar nilai rugi-rugi energi listrik yang tidak sesuai dengan standar dari PT PLN (Persero), maka akan ada tindak  lanjut  oleh  PT  PLN  (Persero)  ULP Sidoarjo  Kota  berupa  pengecekan  lab  kWh meter  untuk  memeriksa  apakah  kWh  meter tersebut  dalam  kondisi  baik  atau  tidak[14]. Adapun  tindak  lanjut  dari  PT  PLN  (Persero) ULP  Sidoarjo  Kota  pada  industri  164kV sebagai berikut:
a. Karena terjadi rugi-rugi energi listrik  pada kWh  meter  yang  cukup  tinggi  dan  tidak sesuai dengan  standarisasi PT PLN (Persero),  industri  164kV  akan  dibuatkan Berita  Acara  oleh  tim  Penertiban  dan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Tiga Fasa sebagai pelaporan kondisi kWh meter yang dikatakan tidak normal.
b. kWh  meter  pada  industri  164kV  akan dibawa  oleh  tim  P2TL  untuk  pengecekan kondisi  kWh  meter  di  kantor  PT  PLN (Persero) ULP Sidoarjo Kota.
c. kWh meter industri 164kV akan dipasangkan kWh meter sementara dari PT PLN (Persero) ULP Sidoarjo Kota, mengingat  mengingat  kebutuhan  industri yang tidak bisa diberhentikan begitu saja.
d. Industri 164kV akan diundang di kantor PT PLN  (Persero)  ULP  Sidoarjo  Kota  untuk pengecekan laboratorium kWh meter secara bersama-sama  dengan  tim  P2TL  dan pegawai  PLN  untuk  memastikan  kondisi kWh  meter  apakah  terdapat  tambahan komponen atau dalam keadaan normal.
e. Setelah pengecekan lab kondisi kWh meter, industri 164kV akan diberikan total tagihan yang  harus  dibayar  berdasarkan  hasil pengecekan  lab  yang  telah  dilakukan tersebut.
f. Setelah  kedua  belah  pihak  menyetujuinya, kWh  meter  akan  diganti  kWh  meter  yang sesuai  dengan  standar  oleh  pihak  PT  PLN (Persero) ULP Sidoarjo Kota.
Tabel 8. Hasil pengecekan kWh meter
Kondisi kWh Meter Keterangan Kondisi kWh meter Normal Segel Normal Komponen tambahan Tidak ada
Setelah  melakukan  pengecekan  lab kWh  meter,  dinyatakan  bahwa  kondisi  kWh meter masih terbilang normal seperti pada tabel 8,  karena  tidak  terdapat  indikasi  pelanggaran. Pada  kasus  ini,  kondisi  kWh  meter  yang memiliki  rugi-rugi  energi  listrik  sebesar  - 28,79% namun masih dikatakan normal masuk dalam jenis golongan kelainan II karena selisih pengukuran  ( error )  yang  terjadi  ini  bukan kesalahan  dari  pelanggan  PT  Abadi  namun karena  adanya  kelainan  pada  kWh  meter tersebut. Kelainan yang terjadi pada kWh meter milik  industri  164kV  dikarenakan  kecepatan putar  piringan  aluminium  kWh  meter  yang tidak  sebanding  dengan  daya  listrik  yang dikonsumsi oleh industri 164kV[14].
Berdasarkan  tabel  5  dan  6  dari  data pengukuran  antara  kWh  meter  dengan  tang ampere, menunjukkan perbedaan yang signifikan pada daya fasa R, fasa S, dan fasa T. Pada  pengukuran  menggunakan  kWh  meter, daya fasa R sebesar 18 kW, fasa S sebesar 12,8 kW,  dan  fasa  T  sebesar  14,8  kW.  Sedangkan pada  pengukuran  menggunakan  tang  ampere, daya  fasa  R  sebesar  29,4  kW,  fasa  S  sebesar 22,0  kW,  dan  fasa  T  sebesar  17,7  kW.  Data tersebut  menunjukkan  perbedaan  yang  cukup jauh sehingga menyumbang selisih pada fasa R sebesar  11,4  kW,  fasa  S  sebesar  9,2  kW,  dan fasa  T  sebesar  2,9  kW.  Hal  ini  menunjukkan adanya  kurang  tagih  pada  fasa  R,    S,  dan  T berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan. Kurang  tagih  pada  fasa  R,  S,  T  yang menyebabkan  besarnya  nilai  rugi-rugi  energi listrik pada industri 164kV.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062
Besar rugi-rugi energi listrik pada kWh meter  menentukan  jumlah  tagihan  yang  akan dibayarkan.  Perhitungan  biaya  yang  akan dibayarkan berdasarkan rugi-rugi energi listrik pelanggan sebagai berikut:
a.     Perhitungan pemakaian tercatat pada kWh meter
Pemakaian tercatat     = 100% - Pemakaian yang hilang
Pemakaian tercatat = 100% − 28,79% Pemakaian tercatat = 71,21%

## b.     Total pemakaian
Total Pemakaian kWh Total pemakaian = Pemakaian tercatat 100% 74.160 kWh
Total pemakaian = 71,21% 100% 74.160 kWh x 10     = 71,21 x Total pemakaian 7.416.000 kWh 71,21
=  Total pemakaian
104.142,67kWh   =  Total pemakaian
c.     Total Pemakaian yang hilang
Total pemakaian − Pemakaian tercatat = Pemakaian yang hilang
104.142,67 kWh − 74.160 kWh = 29.982,67 kWh

## d.     Tagihan  kotor  yang  dibayarkan  oleh pelanggan
Rp kotor = Pemakaian yang hilang × Tarif daya per kWh
Rp kotor = 29.982,67 kWh x Rp1.444,70 Rp kotor = Rp43.315.963,394
e.     Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
PPJ = 3%  x Tagihan kotor PPJ = 3%  x  Rp43.315.963,394 PPJ = Rp1.299.478,900
f.      Tagihan yang dibayarkan
Rp = Rp kotor + PPJ Rp = Rp43.315.963,394 +  Rp1.299.478,900 Rp = Rp44.615.442,294
Dari  perhitungan  tagihan  yang  sudah dihitung  menggunakan  rumus  perhitungan tagihan,  industri  164kV  akan  membayarkan tagihan pemakaian yang hilang mulai dari bulan Januari  -  Juli  2023  dengan  besar  rugi-rugi energi listrik -28,79% sebesar
Rp44.615.442,294.  Namun,  industri  164kV akan  diberikan  opsi  pembayaran  secara diangsur  selama  ±8  sampai  12  bulan  sesuai dengan  kebijakan  PLN  untuk  membayarkan tagihan  tersebut.  Setelah  persetujuan  tersebut disetujui  oleh  kedua  belah  pihak,  kWh  meter industri 164kV akan diganti dengan kWh meter yang baru dan sesuai dengan standar oleh pihak PLN [14].

## 5. KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  besar  pengukuran  energi  listrik menggunakan  kWh  meter  dan  tang  ampere terhadap  rugi-rugi  energi  listrik  pada  kWh meter  milik  industri  164kV  di  Area  Sidoarjo Kota.  Adapun  kesimpulan  dari  artikel  ini sebagai berikut:
1.     Daya  aktif  yang  dipakai  oleh  industri
164kV melalui pengukuran menggunakan  kWh  dan  tang  ampere mencapai 49,2 kW dan 69,1 kW.
2.     Selisih  pengukuran  ( error )  pada  kWh meter industri 164kV sebesar -28,79%.
3.     Adanya selisih pengukuran ( error ) pada kWh  meter  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor, baik dari faktor internal dan faktor eksternal.
4.     Total  biaya  yang  harus  dibayarkan  oleh industri 164kV sebesar Rp44.615.442,294 pada pihak PLN. 5.     Nilai  selisih  pengukuran  ( error )  pada kWh meter berpengaruh terhadap kondisi  kWh  meter  tersebut.  Apabila nilai  selisih  pengukuran  ( error )  <10%, kondisi  kWh  meter  masih  dianggap normal.  Namun,  apabila  nilai  selisih pengukuran  ( error )>10%,  kondisi  kWh meter  dianggap  abnormal  dan  perlu diganti.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  PT  PLN  (Persero) ULP  Sidoarjo  Kota  dan  seluruh  pihak-pihak terkait yang telah memberi bantuan baik dalam pengembangan sistem maupun dalam penulisan penelitian ini.
JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan) pISSN: 2303-0577   eISSN: 2830-7062

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  A. Syaputra dan E. Ervianto,
“Perhitungan  Rugi  Daya  Saluran Distribusi  Primer  20  kV  Feeder  Adi Sucipto  di  GI  Garuda  Sakti  Dengan Metode  Ladder  Iterative  Technique,”
vol. 4, no. 1, 2017.
[2]  W.  Ratno,  Siswanto.  W,  Samosir.  P, Nugroho.  H,  Aziz.  A.  B,  Subagio.  A, Sumanto.  P,  Hutapea.  T,  Gunaman, OMA,  Prasetyono.  H,  Latera.  A.  M, SUmaryono, Pamuso. N, Riyanto, P. A. H,  Sunaryo,  Rijadi.  S,  Kurnia.  T, Pitoyo. J, Prihadi, Suwena. N, Sinabela.
E,  Prasetyo.  A,  Darmayuda.  K.  B, Prasetyo. A. “STANDAR KONSTRUKSI SAMBUNGAN TENAGA LISTRIK PT PLN
(PERSERO)". 2010.
[3]  C.  Paripurna  dan  W.  Adipradana, “Perhitungan  Rugi-Rugi  Daya  Dan Jatuh Tegangan Pada Penyulang Pandjajaran”.
[4]  B.  Susanto,  M.  Jumnahdi,  dan  W. Sunanda,  “Menekan  Susut  Energi Melalui Analisis Kewajaran Konsumsi Energi Listrik Pelanggan Pada Pln Up3
Bangka,” 2019.
[5]  I.  Ferdiansyah,  E.  Sunarno,  P.  A. Mahadi Putra, dan B. Q. Avrila, “Alat Pengukur  Deviasi  pada  KWH  Meter  3 Fasa  berbasis  PZEM  0047  dan  Flame Sensor,” JTT J. Teknol. Terpadu , vol. 9, no.  1,  hlm.  99–107,  Apr  2021,  doi:
10.32487/jtt.v9i1.1128.
[6]  M.  H.  Naufal,  “Analisis  Pengaruh Jumlah  Pelanggan,  Pendapatan  ,  Dan Harga  Listrik  Terhadap  Konsumsi Listrik Rumah Tangga Indonesia Tahun 1990-2020”.
[7]  S. Darma, “Studi Sistem Peneraan Kwh Meter,” Vol. 4.
[8]  Spln  D3.009-1:2016.  "Meter  Statik Energi  Aktif  Fase  Tunggal  Prabayar Dengan  Sistem  Standars  Transfer Specification  (Sts)".  Pt  Pln  (Persero). 2016.
[9]  M.  S.  Yolansyah,  “Teknik  Elektro Konsentrasi Teknik Energi Elektrik”.
[10] R. Poeng Dan F. A. Rauf, “Analisis Pengaruh  Putaran  Spindle  Terhadap Gaya Potong Pada Mesin Bubut,” Vol.
2, 2015.
[11] “Permen-ESDM-No.-28-Tahun- 2016.” PT PLN (PERSERO). 2016.
[12] Y.  Esye  dan  S.  Lesmana,  “Analisa Perbaikan Faktor Daya Sistem Kelistrikan,” no. 1, 2021.
[13] A. N. Waldi, “Akurasi Pengukuran kWh  Meter  Analog  Terhadap  Losses Energi Listrik,” SUTET , vol. 11, no. 2, hlm. 105–113, Des 2021, doi: 10.33322/sutet.v11i2.1577. [14] “PERDIR_88_2016_P2TL. PT
PLN (PERSERO)”. 2016.