## PERENCANAAN TEKNIS JARINGAN AIR BERSIH DI DESA NUNUSUNU KECAMATAN KUALIN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
Arnold M. Maukari 1 (Arnold_civil@yahoo.co.id) Wilhelmus Bunganaen 2 (wilembunganaen@yahoo.co.id) Sudiyo Utomo 3 (diyotomo@gmail.com)

## ABSTRAK
Air merupakan unsur utama bagi kehidupan manusia. Kekurangan suplai air bersih akan berpengaruh  pada  berbagai  faktor  kehidupan  manusia.  Metode  yang  dipakai  adalah metode  observasi  yakni    teknik  pengambilan  data  melalui  pengamatan  langsung  di lapangan baik pengukuran debit, pengukuran topografi maupun metode dokumentasi dan wawancara  yakni teknik  pengambilan data dengan mengambil teori-teori,  rumus-rumus ,peraturan  dan  ketetapan  yang  menunjang  dalam  penelitian  ini  dan  data-data  yang diperoleh dari pejabat desa lokasi penelitian. Metode yang digunakan dalam perhitungan proyeksi  jumlah  penduduk  menggunakan  Metode  Aritmatik,  Metode  Geometrik  dan Metode  Eksponensial.Hasilproyeksi  jumlah  penduduk  Dusun  IV  Desa  Nunusunu  tahun 2034  adalah  1337  jiwa.  Besar  kebutuhan  air  pada  tahun  rencana  adalah    0,712  ltr/dtk. Debit Mata Air Oe Paleo adalah 0,991 ltr/dtk.Jenis pipa yang digunakan adalah jenis pipa GIP, dengan diameter pipa d = 2 inchi = 0,05 m dan d= 1,5  inchi  = 0,04 m.Volume bak penangkap mata air (broncaptering) 6 m 3 , volume bak penampung (reservoir) 20 m 3 dan terdapat    6unit  hidran  umum  (HU)  memiliki  volume    yang  berbeda-beda  sesuai  jumlah pemukiman penduduk tiap lokasi  yakni 10 m 3 , 5.2 m 3 ,dan 5 m 3 (10.000 liter, 5.200 liter dan  5000  liter).Teknis  operasional  menyangkut  hal-hal  teknik  yakni  rincian  kebutuhan operasional dan pemeliharaan, pelaku dan keterampilan yang dibutuhkan.
Kata kunci : air bersih, jaringan pipa, sistem operasional dan pemeliharaan

## ABSTRACT
Water is essential requirement for human life.Shortage of clean water supply will affect the various factors of human life.The method used in this research is observation method bymade  a  direct  observation  in  the  field  such  as  debit  measurement  and  topography measurement  and  also  used  documentation  and  interview  method  by  collect  theory, formulas  and  regulation  or  determination  to  support  this  research.  To  calculating  the projected  of  population  amount,  the  increase  of  facilitation  amount  and  projected  the water requirement used Arithmetic Method, Geometric Method and Exponential Method. The  result  of  projected  population  amount  in  Area  IV  of  Nunusunu  village  in  2034  is 1337.  The  number  of  water  requirement  based  on  the  year  plan  is  0,712  liter/sec.  Oe Paleo  spring  debit  is  0,991  liter/sec.  The  type  of  pipe  in  this  research  is  GIP  pipe  with diameter = 2,00 inch = 0,05 meters and diameter = 1,50 inch = 0,04 meters. The spring basin volume (broncaptering) is 6 m³, Basin volume (reservoir) is 20 m³, and there are 6 units of public hydrants (HU) with the same volume of 10 m³ (10000 liters). Operational technic  are  concern  maintenance  and  operational  requirement  details,  treatment  and competent worker is also needed.
Keywords :clean water, pipeline network, operational and maintenance system
1 Penamat dari Jurusan Teknik Sipil, FST Undana.
2 Dosen pada Jurusan Teknik Sipil, FST Undana.
3 Dosen pada Jurusan Teknik Sipil, FST Undana.

## PENDAHULUAN
Minimnya  perhatian  akan  kebutuhan  air  bersih  untuk  wilayah  pedesaan  selama  ini  membuat banyak  masyarakat  menderita  kekurangan  air  bersih  baik  dari  segi  kuantitas  maupun  kualitas. Banyak  pihak  yang  selama  ini  menitikberatkan  pemenuhan  kebutuhan  air  bersih  hanya  untuk wilayah  perkotaan,  sehingga  banyak  desa  di  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT)  khususnya  di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang meskipun mempunyai potensi mata air tetapi tetap saja  berada  dalam  masalah  kebutuhan  air  bersih,  salah  satunya  di  desa  Nunusunu.Desa Nunusunu  berada  di  Kecamatan  Kualin  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan    merupakan  daerah yang  sudah  lama  berada  dalam  masalah  kebutuhan  air  bersih,  terutama  pada  wilayah  dusun  IV yang  paling  kritis  masalah  air  bersihnya  dibandingkan  dengan  ketiga  dusun  lainnya.Menjawab permasalahan  pemenuhan  kebutuhan  air  ini,  diperlukan  suatu  jaringan  air  bersih  untuk mendekatkan  air  ke  pemukiman  warga.Melalui  perencanaan  jaringan  air  bersih  diharapkan  air yang berada di lokasi berbukit-bukit dapat didistribusi ke pemukiman warga.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kebutuhan Air Bersih
Menurut  Kodoatie  (2008),  kebutuhan  air  yang  dimaksud  adalah  kebutuhan  air  yang  digunakan untuk  menunjang  segala  kegiatan  manusia.  Beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  menyangkut kebutuhan  air  bersih  antara  lain:Kebutuhan  air  untuk  penduduk  kota  berkisar  antara  80  liter sampai 150 liter per orang per hari.
Tabel 1 Kriteria Perencanaan Air Bersih dan Standar Kebutuhan Air   Domestik (Benu, 2013)
>1.000.000 500.000 s/d 1.000.000 100.000 s/d 500.000 20.000 s/d 100.000 < 20.000 Kota Metropolitan Kota Besar Kota Sedang Kota Kecil Desa 1.15 - 1.25 1.15 - 1.25 1.15 - 1.25 1.15 - 1.25 1.15 - 1.25 * harian * harian * harian * harian * harian 1.75 - 2.0 1.75 - 2.0 1.75 - 2.0 1.75 - 2.0 1.75 - 2.0 * hari maks * hari maks * hari maks * hari maks * hari maks 5 Jumlah jiwa per SR (Jiwa) 5 5 5 5 5 6 Jumlah jiwa per HU (Jiwa) 100 100 100 100 - 200 200 7 Sisa tekan di penyediaan distribusi (meter) 10 10 10 10 10 8 Jam operasi (jam) 24 24 24 24 24 9 Volume reservoir (% max day demand ) 15 - 25 15 - 25 15 - 25 15 - 25 15 - 25 10 SR : HU 50 : 50 s/d 80 : 20 50 : 50 s/d 80 : 20 80 : 20 70 : 30 70 : 30 20 - 40 20 - 40 3 Faktor hari maksimum 4 Faktor jam puncak 2 Konsumsi Unit Hidran Umum (HU) (ltr/org/hari) 20 - 40 20 - 40 20 - 40 No URAIAN / KRITERIA KATEGORI KOTA BERDASARKAN 1 Konsumsi Unit Sambungan Rumah (SR) (ltr/org/hari) > 150 150 - 120 90 - 120 80 - 120 60 - 80

## Tabel 2. Kriteria dan Standar Kebutuhan Air Non Domestik (Benu, 2013)
No Fasilitas (Non Rumah Tangga) Pemakaian Air Satuan 1 Asrama 120 *) Ltr/penghuni/hari 2 Taman kanak-kanak 10 Ltr/siswa/hari 3 Sekolah Dasar 40 *) Ltr/siswa/hari 4 SLTP 50 *) Ltr/siswa/hari 5 SMU/SMK dan lebih tinggi 80 *) Ltr/siswa/hari 6 Rumah Sakit 500 *) ltr/Tempat tidur pasien /hari 7 Puskesmas 500 – 1000 Ltr/unit/hari 8 Puskesmas Pembantu 500 – 1000 Ltr/unit/hari 9 Posyandu 500 Ltr/unit/hari 10 Peribadatan 500 – 2000 Ltr/unit/hari 11 Kantor 100 **) Ltr/pegawai dan guru/hari 12 Toko 100 – 200 **) Ltr/unit/hari 13 Rumah Makan 1000 Ltr/unit/hari 14 Hotel/Losmen 250 - 300 **) Ltr/unit/hari 15 Pasar 6000–12000 Ltr/unit/hari 16 Pabrik/Industri 60-100 **) Ltr/orang/hari 17 Pelabuhan/Terminal 10.000–20.000 Ltr/unit/hari 18 SPBU 5000 – 20.000 Ltr/unit/hari 19 Pertamanan 25.000 Ltr/unit/hari

## Peruntukan air bersih
a. Rumah  tangga,  yang  mencakup  mandi/cuci,  air  minum,  penggunaan  di  dapur, penggunaan tingkat rumah tangga (menyiram tanaman dan halaman)
b. Lembaga tata usaha komersil, yang mencakup Rumah Sakit (RS), sekolah, kantor, hotel, dan restaurant, pusat perbelanjaan atau pasar dan sarana olah raga.
c. Fasilitas peribadatan
d. Sarana perhubungan (sarana terminal, pelabuhan dan lain – lain)
e. Industri
1) Industri yang melakukan proses bahan mentah
2) Industri yang melakukan pembersihan dan pengulasan sisa – sisa produksi
3) Industri yang melakukan katel uap

## Penggolongan pemakaian air bersih
Sesuai dengan penggunaanya maka pemakaian air digolongkan menjadi limagolongan :
a. Golongan sosial
1) Umum : terdiri atas kran umum, kamar mandi umum, wc umum
2) Khusus : terdiri atas Puskesmas, klinik pemerintah, tempat ibadah
b. Golongan non niaga
1) Rumah tangga
2) Instansi pemerintah : sarana instansi, pemerintah, lembaga – lembaga pemerintah, kolam umum.
c. Golongan niaga
1) Niaga kecil : warung, toko, penginapan, RS swasta, dan kantor perusahaan
2) Niaga besar : hotel dan restaurant, bengkel dan tempat hiburan
d. Golongan industri
1) Industri kecil
: industri rumahan, pengrajin
2) Industri besar
: pabrik minuman, pabrik es, dan industri Perikanan
e. Golongan khusus
1) Pelabuhan laut
2) Pelabuhan sungai

## Jumlah penduduk pemakai air bersih
Tingginya  pemakaian  air  juga  tergantung  pada  pertambahan  penduduk.  Untuk  mengetahui jumlah  kebutuhan  air,  selain  jumlah  pemakai  saat  sekarang  perlu  juga  diketahui  jumlah pemakaian  untuk  10  tahun  yang  akan  datang.  Pertambahan  penduduk  dapat  dianalisa  dengan menggunakan tiga metode di bawah ini dan dari ketiga rumus tersebut dipilih jumlah penduduk pada tahun rencana yang lebih besar sebagai penduduk rencana (Furgon, 2008), antara lain:
a. Metode arithmatik
Pn = Po + (n.q)Po (1) b. Metode geometrik Pn = Po . (1 + q) n (2) c. Metode eksponensial
Pn = Po .e n . q (3)
dimana,
Pn  =  jumlah penduduk pada tahun rencana Po  =  jumlah penduduk pada tahun dasar
n =  selisih tahun terhadap tahun dasar
q =  tingkat perkembangan penduduk
e =  bilangan ekponensial = 2,718282

## Jumlah fasilitas pemakai air bersih
Selain  jumlah  penduduk,  juga  perlu  diketahui  jumlah  fasilitas  –  fasilitas  umum  yang  ada  di Dusun  4  Desa  Nunusunu  dan  untuk  memproyeksikan  jumlah  fasilitas  –  fasilitas  umum  dapat dihitung dengan rumus (Lambe, 1982):
Fn =K .Fo (4) K = Pn/Po (5) Dimana, Fn  = jumlah fasilitas pada tahun rencana Fo  = jumlah fasilitas pada tahun dasar
Pn  = jumlah penduduk pada tahun rencana Po  = jumlah penduduk pada tahun dasar

## Jumlah kebutuhan air bersih suatu wilayah pada tahun rencana
Setelah  diketahui  jumlah  penduduk  rencana  (Pn)  dan  jumlah  fasilitas  tahun  rencana  (Fn)  maka dapat diketahui jumlah kebutuhan air bersih suatu wilayah atau debit rencana (Qr), yaitu dengan rumus (Lambe, 1982):
Qr = (Pn .q) + (Fn . q) (6) Dimana, Qr  : debit rencana (m 3 /det) Pn  : jumlah penduduk pada tahun rencana Fn  : jumlah fasilitas pada tahun rencana q : besarnya kebutuhan air (ltr/org/hr) Sistem Distribusi
Sistem pengaliran
a. Cara gravitasi
Dapat digunakan apabila elevasi sumber air mempunyai   perbedaan cukup besar dengan elevasi  daerah  pelayanan.  Cara  ini  dianggap  cukup  ekonomis,  karena  hanya memanfaatkan  beda  ketinggian  lokasi.  Untuk  mendistribusikan  air  dari  reservoir distribusi ke konsumen.
b. Cara pemompaan
Digunakan untuk meningkatkan tekanan yang diperlukan untuk mendistribusikan air dari reservoir distribusi ke konsumen.Cara ini digunakan untuk daerah pelayanan  yang datar dan tidak ada daerah berbukit.
c. Cara gabungan
Pada  cara  gabungan,  reservoir  digunakan  untuk  mempertahankan  tekanan  yang diperlukan  selama  periode  pemakaian  tinggi  pada  kondisi  darurat,  misalnya  jika  terjadi kebakaran  dan  tidak  ada  energi.  Sisa  air  dipompakan  ke  dan  disimpan  dalam  reservoir distribusi,  karena  reservoir  distribusi  digunakan  sebagai  cadangan  air  selama  periode pemakaian puncak, maka pompa dapat dioperasikan pada kapasitas debit rata-rata.

## Jaringan distribusi
a. Sistem cabang (branch)
Bentuk  cabang  dengan  jalur  buntu  (dead-end)  menyerupai  cabang  suatu  pohon.Pipa induk  utama  tersambung  dengan  pipa  sekunder  dan  dari  pipa  sekunder  tersambung  ke pipa pelayanan.
b. Sistem gridiron
Pipa  induk  utama  dan  sekunder  terletak  dalam  kotak  serta  pipa  pelayanannya  saling berhubungan.Sistem ini paling banyak digunakan.
c. Sistem loop Pipa perlintasan (cross) menghubungkan kedua pipa induk utama.

## Kehilangan Energi Pada Pipa

## Kehilangan tinggi total
Kehilangan tinggi total (head losses) adalah head atau kerugian-kerugian dalam aliran pipa yang terdiri atas mayor losses dan minor losses
h l = h f + h m (7)
di mana :
h l =  kehilangan tinggi total (m).
h f =  kehilangan tinggi karena tahanan oleh permukaan pipa (m). h m =  kehilangan tinggi karena tahanan oleh bentuk pipa (m).
a. Kehilangan tinggi besar(Mayor losses), h f
Kehilangan  energi  akibat  gesekan  dengan  dinding  pipa  di  aliran  seragam  dapat  dihitung dengan Persamaan Darcy-Weisbach
2g V d L f h 2 f = (8)
di mana :
1. h f = Kehilangan energi oleh tahanan permukaan pipa (m)
2. f    =  Koefisien  tahanan  permukaan  pipa  atau  dikenal  dengan  Darcy  – Weisbach faktor gesekan
3. L  =  Panjang pipa (m)
4. d  =Diameter pipa (m)
5. V = Kecepatan aliran (m/dtk)
6. g  =  Percepatan gravitasi (m/dtk 2 )
b. Kehilangan energi karena tahanan oleh bentuk pipa (minor losses)
Kehilangan  ini  disebabkan  oleh  gangguan  lokal  terhadap  aliran  normal  dalam  pipa. Beberapa contoh gangguan lokal tersebut adalah :Lubang masuk dan keluar ke dan dari dalam
pipa,  perubahan  bentuk  penampang  tiba-tiba  (penyempitan  dan  pembesaran),  belokan  pipa, halangan (tirai, pintu air), perlengkapan pipa (sambungan, katup, dan percabangan).
1) Kehilangan energi akibat penyempitan (contraction) (Kodoatie,2002:245) 2g V c k c h 2 = (9)
di mana:
h c = kehilangan energiakibat penyempitan tampang (m) k c =koefisien kehilangan energi akibat penyempitan tampang V 2 = kecepatan aliran dengan d 2 (m/dtk) (dihilir penyempitan)
g   = percepatan gravitasi (9.81 m/dtk 2 )
2) Kehilangan energi akibat pembesaran tampang (expansion) (Kodoatie,2002:246)
2g V e k e h 2 = (10)
di mana:
h e = kehilangan energiakibat penyempitan tampang (m) k e = koefisien kehilangan energi akibat penyempitan tampang V 2 = kecepatan aliran dengan d 2 (m/dtk) (dihilir penyempitan) g = percepatan gravitasi (9.81 m/dtk 2 ) 2 1 1 A 2 A e k         − = (11)
dimana:
k e = koefisien kehilangan energi akibat pembesaran tampang A 2 = luas penampang pipa 2 (m 2 ) A 1 = luas penampang pipa 1 (m 2 )
3) Kehilangan energi akibat belokan
Pada belokan digunakan persamaan (Triatmodjo,1996:64) :
2g V b k n b h 2 = (12)
di mana:
h b
= kehilangan energiakibat belokan pipa (m)
n = jumlah belokan k b = koefisien kehilangan pada belokan pipa V = kecepatan aliran dalam pipa (m/dtk) g = percepatan gravitasi (m/dtk 2 )
4) Kehilangan energi akibat katup (valve)
Pemasangan  katup  pada  instalasi  adalah  untuk  pengontrolan  kapasitas,  tetapi  dengan pemasangan katup tersebut akan mengakibatkan kerugian energi aliran karena aliran dicekik. Perumusan  untuk  menghitung  kehilangan  energi  akibat  pemasangan  katup  adalah  sebagai berikut  (Kodoatie,2002:246):
2g V v k n v h 2 = (13)
di mana:
h v = kehilangan energiakibat katup/valve (m)
n   = jumlah katup/valve
k v = koefisien kehilangan energi akibat katup/valve
V  = kecepatan aliran (m/dtk)

## Hidran Umum (HU)
Menurut  Benu  (2013),  hidran  umum  merupakancara  pelayanan  air  bersih  yang  transportasi airnya  dilakukan  dengan  sistem  perpipaan,  sedangkan  pendistribusian  kepada  masyarakat melalui tangki tangki, bak, atau tugu HU. Pada umumnya volume tangki yang diperlukan sekitar 15% - 20% dari volume kebutuhan satu hari tergantung fluktuasi kebutuhan.
Dalam merencanakan broncaptering perlu mempertimbangkan 2 aspek yaitu aspek hygienis dan aspek teknis.
1. Aspek hygienis
a. Sekeliling broncaptering Sekeliling broncaptering harus memiliki :
1) Selokan  yang  berfungsi  membelokan  limpasan  air  hujan  agar  menjauh  dari broncaptering.
2) Pagar  pelindung  broncaptering  yang  berfungsi  untuk  menghindarkan  masuknya orang dan binatang ke lokasi mata air.
b. Pada brontcaptering
1) Manhole/lubang kontrol yang dilengkapi dengan penutup dan kunci
2) Pipa penguras
3) Pipa peluap
2. Aspek Teknis
a. Macam mata air
b. Cara keluar air

## Bak Penampung (reservoir)
Reservoir ini berfungsi sebagai penampung air saat kebutuhan air minimal dan mensuplai air pada waktu kebutuhan maksimal. Kapasitas reservoir diperhitungkan 20% sampai 30% dari total kebutuhan rata-rata per hari.
Sistem Pengoperasian dan Pemeliharaan Jaringan Air Bersih.
a. Inventarisasi dan Identifikasi. Tahap ini adalah menginventarisasi prasarana yang akan dipelihara serta mengidentifikasi masing-masing kondisi prasarana-sarana. Dalam pendataan tersebut harus dicatat  dengan  lengkap  kondisi  bagian/komponen  prasaranasarana  yang  akan  dipelihara atau yang mengalami kerusakan.
b. Evaluasi dan Perhitungan. Pada tahap ini hasil invetarisasi dan identifikasi yang sudah disusun akan dievaluasi untuk penentuan  metoda  dan  cara  pemeliharaan,  perhitungan  bahan,  peralatan,  tenaga kerja/tenaga trampil dan biaya yang dibutuhkan.
c. Prioritisasi dan penjadwalan. Prioritisasi dan penjadwalan secara keseluruhan dari semua prasarana dan komponenyang sudah diinventarisasi, dapat dilakukan dengan melihat aspek-aspek seperti :
1) Kemendesakan,  yaitu:  kondisi  kerusakan  prasarana  dan  kemendesakan  karenaharus segera dipelihara
2) Manfaat, yaitu semakin banyak jumlah orang yang menggunakan, semakin prioritas.
3) Kapasitas  desa,  yaitu:  kemampuan  desa  untuk  melaksanaka  pemeliharaan sendiri,karena  jika  tidak  mampu  ditangani  oleh  tingkat  desa  maka  perbaikannya
perludiusulkan ke pemerintah kab/kota dan dinas/instansi lainnya, sehingga prosesnya perlu waktu lebih lama.
4) Urutan  logis,  yaitu:  urutan  logis  secara  teknis  tahap-tahap  pemeliharaan  atau perbaikan.
5) Sosial,  yaitu  :  pertimbangan  kondisi  sosial  warga  pengguna  prasarana  (misalkaum jompo, difabel, kelompok perempuan).
d. Setelah tahap perencanaan diatas diselesaikan oleh petugas teknis maka hasil perencanaan O dan P tersebut harus dirembug bersama oleh seluruh pengurus untuk diputuskan besaran biaya yang disediakan dan akan digunakan untuk pemeliharaan.
e. Pelaksanaa  pemeliharaan  dapat  dilaksanakan  sendiri  oleh  tim  pengelola  O  dan  P,  secara kerja  bakti,  gotong  royong  atau  menyewa  tenaga  dari  luar.  Sebelum  pemeliharaan dilaksanakan,  rencana  pemeliharaan  perlu  ditempel  di  papan  pengumuman  untuk  dapat diketahui warga. Selama dan sesudah pemeliharaan tim pengelola/petugas harus membuat laporan  pelaksanaan  pemeliharaan  (pelaksanaan  kegiatan  dan  keuangan)  untuk disampaikan kepada masyarakat dan ditempel pada papan pengumuman.
Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam suatu  sistem operasional dan pemeliharaan sarana perpipaan air bersih adalah organisasi pengelolaan, teknis operasional dan pemeliharaan, dan biaya operasional pemeliharaan.

## METODE PENELITIAN

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik observasi
Observasi yaitu pengambilan data dengan meninjau lokasi penelitian secara langsung. Data –data yang  diambil  langsung  di  lokasi  penelitian  antara  lain  data  debit  mata  air,  data  topografi,  dan data penduduk.

## Teknik dokumentasi
Dokumentasi  yaitu  pengambilan  data  dengan  cara  mengumpulkan  gambar-gambar,  peraturan serta ketentuan – ketentuanselama penelitian.

## Wawancara
Penulis  mengadakan  wawancara  dengan  masyarakat  serta  pemerintah  desa/kelurahan  untuk memperoleh data tambahan yang berhubungan dengan penelitian.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  dilakukan  dengan  cara  memanfaatkan  metode  yang  didapat  dari  studi literatur. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pengumpulan data-data primer dan sekunder yang berupa data teknis dan data penunjang lainnya yang digunakan dalam analisa sistem jaringan distribusi air bersih.
2. Mengolah data penduduk, fasilitas dan jumlah layanan.
3. Menganalisis debit (Q) yang tersedia.
4. Menganalisis  besar  kebutuhan  air  bersih  yang  harus  dipenuhi  sumber  mata  air  Oe Paleo20 tahun ke depan.
5. Membuat  rencana  desain  jalur  pipa  distribusi  dari  sumber  air  ke  pemukiman  penduduk beserta bangunan sipil pelengkap.
6. Menghitung  kehilangan  energi  pada  pipa  transmisi  (kehilangan  energi  mayor  dan kehilangan energi minor).
7. Melakukan perencanaan sistem operasional dan pemeliharaan jaringan air bersih.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil pengukuran dan perhitungan diperoleh jarak dan elevasi  untuk perencanaan jaringan perpipaan dan bangunan pelengkap sebagai berikut:
1. Perencanaan jalur pipa utama untuk pengaliran sistim gravitasi sepanjang 4533,53 m.
2. Mata air Oe Paleo berada pada elevasi 546 m di atas permukaan laut.
3. Perencanaan bak penampung (reservoir) berada pada jarak 556,50 m dengan elevasi 517 m di atas permukaan laut dan  elevasi -29 m dari mata air Oe Paleo.
4. Perencanaan hidran umum 1 (HU 1 ) berada pada jarak 39,00 m dari reservoir dan elevasi -2 mdari reservoir.
5. Perencanaan  hidran  umum  2  (HU 2 )  berada  pada  jarak  605,73  m  reservoir  dan  elevasi  - 104 m dari reservoir.
6. Perencanaan  hidran  umum  3  (HU 3 )  berada  pada  jarak  3197,87  m  dari  reservoir  dan elevasi -336 mdari reservoir.
7. Perencanaan hidran umum 4 (HU 4 ) berada pada jarak 3653 m dari reservoir dan elevasi - 368 mdari reservoir.
8. Perencanaan  hidran  umum  5  (HU 5 )  berada  pada  jarak  4001,38  m  dari  reservoir  dan elevasi -383 mdari reservoir.
9. Perencanaan  hidran  umum  6  (HU 6 )  berada  pada  jarak  4010,72  m  dari  reservoir  dan elevasi -386 m dari reservoir.

## Proyeksi jumlah fasilitas kebutuhan air bersih
Pada Dusun IV Desa Nunusunu terdapat  1 unit fasilitas peribadatan (Gereja), 1 unit fasilitas pendidikan (SD), 1 unit fasilitas kesehatan (Posyandu). Jumlah penduduk pada tahun 2014 adalah 1063 orang dan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2034 adalah 1337 orang.
Perhitungan proyeksi jumlah kebutuhan air bersih dilakukan berdasarkan jumlah fasilitas- fasilitas yang ada pada Dusun IV  Desa Nunusunu. Perhitungan proyeksi jumlah fasilitas Peribadatan, pendidikan, dan kesehatan untuk tahun 2034 sebagai berikut:
Fn = K .Fo F 2034 = K x F 2014 K =  P 2034 / P 2014
= 1337 / 1063 K = 1,26 F 2034 = 1,26 x 1 unit peribadatan = 1,43 ≈ 2unit Gereja F 2034 = 1,26 x 1 unit Sekolah Dasar = 1,43 ≈ 2unit SD F 2034 = 1,26 x 1 unit posyandu = 1,43 ≈ 2unit posyandu
Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat dihitung besar kebutuhan air bersih pada fasilitas-fasilitas tersebut pada tahun dasar dan tahun rencana adalah sebagai berikut:
a. Besar  kebutuhan  air  untuk  untuk  fasilitas  peribadatan  untuk  tahun  2034  terdapat  2  unit Gereja sehingga besar kebutuhan air bersih untuk tahun 2023 adalah : 500ltr/hari x 2 = 1000 ltr/hari = 0,01 ltr/dtk.
b. Besar kebutuhan air untuk untuk Sekolah Dasar:
1) Jumlah murid (P 2014 ) = 205 orang.
P n = P o + ( n. q ) . P o
P 2034 = 205 + ( 10 x 0.013 ) x 205 = 231,65 ≈ 232 orang
Kebutuhan air untuk murid-murid :
= 232 org x 40 ltr/org/hari x 2unit = 18.560 ltr/hari = 0,21 ltr/detik
2) Jumlah guru (P 2014 ) =  9 orang.
P n = P o + ( n. q ) . P o
P 2034 = 9 + ( 10 x 0.013 ) x 9 = 10,17 ≈ 11 orang
Kebutuhan air untuk guru-guru:
= 11 org x 40 ltr/org/hari x 2unit
= 880 ltr/hari = 0,01 ltr/detik
Jadi total kebutuhan air untuk Sekolah Dasar sebesar :
= 18.560 ltr/hari + 880 ltr/hari
= 19.440 ltr/hari = 0,22 ltr/detik
c. Besar  kebutuhan  air  untuk  untuk  fasilitas  kesehatan  untuk  tahun  2034  terdapat  2  unit posyandu sehingga besar kebutuhan air bersih untuk tahun 2034 adalah : 500 ltr/unit x 2 = 1.000 ltr/hari = 0,01 ltr/dtk.
Jumlah total kebutuhan air bersih untuk fasilitas-fasilitas yang ada di Dusun IV desa Nunusunu tahun 2034yaitu :
= 1.000 + 19.440 + 1.000
= 21.440 ltr/hari = 0,248 ltr/dtk.

## Besar kebutuhan air bersih untuk suatu wilayah pada tahun rencana
Berdasarkan jumlah penduduk Dusun IV Desa Nunusunu pada tahun 2014 dan 2034 yaitu masing-masing sebesar 1063 orang (Tabel 4.2) dan 1337 orang (Tabel 4.4), standar air bersih untuk rumah tangga di desa adalah 60 - 80 liter/orang/hari untuk sambungan rumah (SR), dan 20 – 40 liter/orang/hari untuk hidran umum (HU) (Tabel 2.1), besar kebutuhan pada fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan di Dusun IVDesa Nunusunu tahun 2023 yaitu 1000 liter/hari,19.440 liter/hari, dan 1000 liter/hari maka besar kebutuhan air di Dusun IVDesa Nunusunu pada tahun  2034 dapat dihitung sebagai berikut:
Qr
= (Pn .q) + (Fn . q)
Q 2034 = {( 1337 x 30) + (1000 + 19.440 + 1000} = 61.550 liter/hari
= 0,712 liter/detik
Berdasarkan kebutuhan air bersih yang telah dihitung untuk tahun rencana 2034 yaitu 0,712 liter/detik dengan debit sumber mata air Oe Paleo yaitu 0,991 liter/detik, dengan demikian besarnya debit air masih cukup untuk melayani wilayah Dusun IV Desa Nunusunu sampai tahun 2034.

## Pembahasan
Berdasarkan pengukuran debit yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan metode volumetrik diperoleh Q = 0,991 ltr/dtk pada puncak kemarau yaitu pada bulan November, sehingga untuk perencanaan digunkan debit puncak kemarau yaitu Q = 0,991 ltr/dtk. Hasil analisis didapatkan besar proyeksi penduduk jumlah penduduk untuk tahun 2034 di Dusun IV, desa Nunusunu adalah 1337 orang. Proyeksi jumlah fasilitas kebutuhan air bersih adalah 2 buah fasilitas peribadatan (gereja), 2 buah fasilitas pendidikan (SD) dan 2 buah fasilitas kesehatan (posyandu) sehingga besar kebutuhan air pada tahun rencana (2034) di Dusun IV desa Nunusunu adalah = 0,712 ltr/dtk.
Pipa yang digunakan dalam perencanaan ini adalah jenis pipa GIP, dengan diameter pipa d= 2 inchi  = 0,05 m dan d = 1,5 inchi = 0,04 m. Dari hasil pengukuran topografi didapat elevasi mata air Oe Paleo = + 546 m, elevasi reservoir = +517m, elevasi HU1 = + 516 m, elevasi HU2 = + 414 m, elevasi HU3 = +175 m, elevasi HU4 = +150 m, elevasi HU5 = + 135 m, elevasi HU6 = + 132 m. Kehilangan energi pada pipa transmisi dan distribusi dengan Q = 0,991 ltr/dtk dihitung sebagai berikut :
a. Dari  broncaptering  ke  reservoir  dengan  L=  556,46  m  dan  diameter  =  0,05  m  diperoleh kehilangan energi yaitu 6,340 m.Elevasi H pada posisi reservoir adalah 29 m di bawah dan sisa energi sebesar 22,660 m.
b. Dari    reservoir  ke  hidran  umum  1  (HU 1 )  dengan  L=  2  m  dan  d  =  0,05  m  diperoleh kehilangan  energi  yaitu  0,451  m.  Elevasi  H  pada  posisi  HU 1 adalah  2  m  di  bawah  posisi reservoir sehingga dengan kehilangan energi h 0,451 m, sisa energi sebesar 1,557 m.
c. Dari    reservoir  ke  hidran  umum  2  (HU 2 )  dengan  L=  605,73  m  dan  d  =  0,05  m  diperoleh kehilangan energi yaitu 6,921 m. Elevasi H pada posisi HU 2 adalah 104 m di bawah posisi reservoir sehingga dengan kehilangan energi h     6,921 m,  sisa energi sebesar 97,079 m.
d. dari    reservoir  ke  hidran  umum  3  (HU 3 )  dengan  L=  3197,87  m  dan  d  =  0,05  m  diperoleh kehilangan energi yaitu 36,447 m. Elevasi H pada posisi HU 3 adalah 336 m di bawah posisi reservoir sehingga dengan kehilangan energi h     36,447 m, sisa energi sebesar 299,533 m.
e. dari    reservoir  ke  hidran  umum  4  (HU 4 )  dengan  L=  3653  m  dan  d  =  0,05  m  diperoleh kehilangan energi yaitu 41,634 m. Elevasi H pada posisi HU 4 adalah 368 m di bawah posisi reservoir sehingga dengan kehilangan energi h     41,634 m,  sisa energi sebesar 326,366 m.
f. dari    reservoir  ke  hidran  umum  5  (HU 5 )  dengan  L=  4001,38  m  dan  d  =  0,04  m  diperoleh kehilangan energi yaitu 133,458 m. Elevasi H pada posisi HU 5 adalah 383 m di bawah posisi reservoir sehingga dengan kehilangan energi h     133,458 m, sisa energi sebesar 249,542 m.
g. dari    reservoir  ke  hidran  umum  6  (HU 6 )  dengan  L=  4010,73  m  dan  d  =  0,04  m  diperoleh kehilangan energi yaitu 133,743 m. Elevasi H pada posisi HU 6 adalah 386 m di bawah posisi reservoir sehingga dengan kehilangan energi h     133,743 m, sisa energi sebesar 252,257 m.
h. Bak  penampung  mata  air  (broncap)  yang  direncanakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bak beton bertulang dengan volume 7,5 m 3 (6.000 liter) dengan ukuran bak penampung Px LxT = 2,5 x 2m x 2m dan bak penampung (reservoir) adalah bak beton bertulang dengan volume 20  m 3 (20.000  liter)  dengan  ukuran  bak  penampung  Px  LxT  =  3,35m  x  3m  x  1,5m sedangkan  hidran  umum  (HU)  yang  direncanakan  adalah  bak  beton  bertulang,  terdapat    6 buah  yakni  HU 1 memeiliki  volume    3,11  m 3 (3100  liter)  direncanakan  dari  tangki  fiber dengan  kapasitas  3200  liter.  HU 2 dan  HU 3 memeiliki  volume  sama  yaitu5  m 3 (5000  liter) direncanakan  dari  tangki  fiber  dengan  kapasitas  5000  liter.HU 4 memeiliki  volume  7  m 3 (7000  liter)  direncanakan  dari  bak  beton  bertulang  dengan  ukuran  PxLxT  =    2m  x2m  x 1,75m. Sedngkan untuk HU 5 dan HU 6 memeiliki volume yang sama yaitu10 m 3 (10.000 liter) direncanakan  dari  bak  beton  bertulang  dengan  ukuran  PxLxT  =    3,35m  x3m  x  2m.  Untuk lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada  gambar  perencanaan  jaringan  perpipaan  air  bersih (Lampiran)
i. Hal-hal  yang  diperhatikan  dalam  sistem  operasional  dan  pemeliharaan  sarana  air  bersih  di desa  Nunusunu  adalah    struktur  organisasi,  teknis  operasional  dan  pemeliharaan,dan  biaya operasional  dan  pemeliharaan.Teknis  operasional  menyangkut  hal-hal  teknik  operasional
dan  pemeliharaan  baik  itu  rincian  kebutuhan  operasional  dan  pemeliharaan,  pelaku  dan keterampilan  yang  dibutuhkan  permasalahan  yang  sering  terjadi,  keterbatasan  dan  catatan penting  yang  dilakukan  pada  sarana  air  bersih  yakni  bangunan  penangkap  mata  air (broncap),  bak  penampung  (reservoir),  hidran  umum  (HU),  pipa  transmisi  dan  pipa distribusi.
1) Organisasi  pengelola  diperlukan  untuk  memberikan  jaminan  keberlanjutan  fungsi  dan maafaat prasara air bersih yang telah bangun. Organisasi pengelola terdiri dari struktur organisasi dan tata peran, kegiatan yang dilakukan, pelaporan dan pelatihan.Organisasi pengelola  yang  dibuat  terdiri  dari  ketua,  sekretaris,  bendahara  dan  petugas  lapangan yang mempunyai perannya masing-masing.
2) Pembiayaan  sarana  air  bersih  terdiri  dari  jenis  kontribusi,  cara  pengumpulan  biaya, prinsip  penetapaan  tarif,  perhitungan  tarif,  mekanisme  penetapan  tarif,  dan  peninjauan tarif  secara  berkala.Total  biaya  operasional  dan  pemeliharaan  air  bersih  di  Dusun  IV desa  Nunusunu  perbulan  yaitu  sebesar  Rp  2.895.000,-  dengan  rincian  biaya  sebagai berikut :
a) Biaya honor tim pengelola Rp 2.500.000,-
b) Biaya perawatan dan perbaikan ringan prasarana Rp 145.000,-
c) Biaya penggantian infestasi jika terjadi kerusakan Rp 150.000,-
d) Biaya administrasi Rp 20.000,-
e) Biaya umum Rp 50.000,-
f) Biaya lain-lain Rp 30.000,-
Berdasarkan total  biaya operasional dan pemeliharaan air bersih di Dusun II Desa Susulaku A Rp  2.895.000,  maka  biaya  yang  dibebankan  perbulan  adalah  Rp  3.000,.  per  jiwa.  Sedangkan penagihan perbulannya berdasarkan kepala keluarga (KK) yang disesuaikan dengan jumlah jiwa per KK.

## Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Berdasarkan Pengukuran debit pada sumber air dilakukan secara langsung di lapangan pada puncak kemarau dengan menggunakan metode volumetrik diperoleh     Q = 0,991 ltr/dtk.
2. Berdasarkan  perhitungan  perkembangan  penduduk  dan  hasil  proyeksi  jumlah  penduduk Dusun  IV,  desa  Nunusunu  pada  tahun  2034jumlah  penduduk  menjadi  1337 orang.Kebutuhan penduduk akan air bersih pada tahun rencana adalah  0,712 ltr/dtk, dengan demikian  Sumber  Air  Oe  Paleo  mampu  memenuhi  kebutuhan  air  di  Desa  Nunusunu  untuk 20 tahun ke depan.
3. Perencanaan jaringan air bersih untuk Dusun IV Desa Nunusunu dariketiga sistem distribusi yaitu dengan cara gravitasi, cara pemompaan dan cara gabungan, maka dipilih cara gravitasi sesuai  dengan  topoggafi  sumber  mata  air  dan  Dusun  IV  Desa  Nunusunu.  Perencanaan  ini menggunakan jenis pipa GIP dengan dimeter 0,05 m dan 0,04 m. Panjang total jaringan pipa 4567,40  m  dengan  bangunan  –  bangunan  pelengkap  yaitu  :  1  buah  broncaptering  dengan kapasitas 6 m3, 1 buah reservoir dengan kapasitas 20 m3, 3 buah hidran umum (HU) dengan kapasitas  5  m3,  1  buah  HU  dengan  kapasitas  5,2  m3  dan  2  buah  HU  dengan  kapasitas  10 m3.
4. Hal  yang  diperhatikan  dalam  sistem  operasional  dan  pemeliharaan  sarana  perpipaan  air bersih adalah:
a. Organisasi operasional dan pemeliharaan Organisasi pengelola terdiri dari struktur organisasi dan tata peran, kegiatan yang dilakukan, pelaporan dan pelatihan.
b. Biaya operasional dan pemeliharaan. Pembiayaan sarana air bersih terdiri dari jenis kontribusi, cara pengumpulan biaya, prinsip penetapaan tarif, perhitungan tarif, mekanisme penetapan tarif dan peninjauan
tarif secara berkala. Perkiraan biaya operasional dan pemeliharaan perbulan adalah Rp 2.347.300, sehingga tarif atau iuran yang dikenakan adalah Rp 25.000,-/KK/bulan.

## Saran
Sesuai dengan keadaan pada wilayah Desa Nunusunu dan lokasi sumber air Oe Paleo serta opersional dan pemeliharaan air bersih maka  dapat disarankan hal-hal sebagai berikut ini:
1. Perlu  adanya  sistem  operasional  dan  pemeliharaan  jaringan  perpipaan  yang  baik  sehingga sarana yang telah dibangun dapat berkelanjutan pemanfaatannya dalam jangka panjang.
2. Rekomendasi  bagi  Pemerintah  Desa  Nunusunu  untuk  menganggarkan  tambahan  biaya operasional  dan  pemeliharaan  dari  APBD  desa  untuk  membantu  masyarakat  pengguna  air dalam mengurangi iuran perbulan.
3. Rekomendasi  bagi Pemerintah Desa Nunusunu  untuk menerapkan juga  sistem operasional dan  pemeliharaan  jaringan  perpipaan  yang  telah  ada  pada  dusun  I,  dusun  II,  dan  dusun  III sehingga sarana yang telah dibangun dapat berkelanjutan pemanfaatannya.
4. Rekomendasi    bagi  Pemerintah  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  dalam  hal  ini  instansi yang berkaitan  yaitu PDAM dan Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Timor  Tengah  Selatan  untuk  membantu  masyarakat  pedesaan  dalam  penyediaan  air  bersih berkaitan dengan pemanfaatan potensi mata air yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Benu  J.  H,  2013.  Studi  Pengembangan  Penyediaan  Air  Bersih  di  Kecamatan  Kupang  Timur Kabupaten Kupang,Universitas Nusa Cendana, Kupang.
Djawa  D.R,  2011.  Analisis  Kehilangan  Energi Air  pada  Pipa  Penyaluran  Sarana  Air  Bersih

## Menggunakan Pompa Hidraulik di BTN
Joko T, 2010. Unit Air Baku dalam Sistem Penyediaan Air Bersih,Graha Ilmu, Yogyakarta. Kementrian  Federal Jerman untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (BMZ),2011. Modul
Pengoperasian  dan  Perawatan  Sarana  Air  Bersih  Sistem  Gravitasi  (Proyek Penyediaan  Air  Bersih  dan  Sanitasi  Pedesaan  di  Nusa  Tenggara Timur/ProAir,Deuthche  Gesellschafft  Fur  Internasional  Zusammenarbeit  (GIZ) GmbH, Kupang.
Kementrian  Pekerjaan  Umum,  Direktorat  Jendaral  Cipta  Karya,  2010,Pedoman  Operasi  dan Pemeliharaan Prasarana Desa, National Management Consultant (NMC), Depok.
Klass.  K.    S.    Y,  2009.Desain  Jaringan  Pipa  Prinsip  Dasar  dan  Aplikasi,Mandor  Maju, Bandung.
Kodoatie  R.  J,  2002.  Hidrolika  Terapan  Aliran  pada  Saluran  Terbuka  dan  Pipa,Andi, Yogyakarta.
Triatmojo B, 1993. Hidraulika I,Beta Offset, Yogjakarta. Triatmojo B, 2003. Hidraulika II,Beta Offset, Yogjakarta. Sanim B, 2011. Sumber Daya Air Dan Kesejahteraan Publik, IPB Press, Bogor Departemen Kesehatan, Direktorat penyehatan air, ditjen PPM & PLP, 1996,
Pedoman  Teknis  Perbaikan  Kualitas  Air  (Perpipaan  Sederhana  Dengan Pengaliran Secara Gravitasi), Departemen kesehatan, Jakarta