## Sistem Monitoring Air Compressor pada Sistem Pendistribusian Udara Berbasis IoT
Author:
Mohammd Syafri
Hidayat Dwi Sasmita Aji Pambudi Anggara Trisna Nugraha
Afiliation: Marine Electrical Engineering, Shipbuilding Institute of Polytechnic Surabaya,
Surabaya;
Corresponding email syafri.hidayat@student. ppns.ac.id dwi.sasmita@ppns.ac.id anggaranugraha@ppns.a c.id
Histori Naskah: Submit: 2022-12-19
Accepted: 2022-12-19
Published: 2022-12-19
This is an Creative Commons
License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## Abstrak :
Dengan  berkembangnya  teknologi  otomasi  di  dunia  industri,  sistem monitoring operasional mesin industri merupakan sistem yang penting agar setiap mesin dapat dipantau kondisi dan tetap terjaga performanya, sehingga kegiatan industri tetap berjalan dan keselamatan pekerja dapat terjaga. Pada Workshop PT. X, terdapat mesin bantu yang memiliki peran penting dalam pengerjaan di setiap divisi adalah air compressor. Tangki kompresor telah dimodifikasi  yang  menjadi  dua  tangki  sehingga  kapasitas  penyimpanan udara  meningkat,  karena  itu  membuat  mesin  kompresor  bekerja  2-3  kali lebih  lama  dengan  intensitas  penggunaan  yang  tinggi  dapat  menjadikan penurunan  performa  kompresor  lebih  cepat  hingga  menimbulkan permasalahan yang fatal. Dari permasalahan yang ada, penulis ingin mebuat sistem monitoring dan proteksi berbasis IoT, untuk pemantauan kondisi dari air  compressor  melalui  beberapa  parameter  pada interface panel  dan website.  Fitur  pada  website  selain  memonitoring  secara  realtime  juga terdapat  fungsi  data  record  untuk  mengetahui  histori  monitoring  dengan jangka waktu yang dapat ditentukan. Untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan  tugas  akhir  ini  memerlukan  gambaran  yang  sistematis. Tahapan penyusunan penelitian ini adalah dengan mengidentifikasi masalah berdasarkan  masalah  yang  timbul  dilapangan.  Tahap  kedua  adalah  studi literatur mengenai air compressor dan sistem monitoring berbasis IoT. Lalu terdapat  tahapan  perencanaan,  penyiapan  komponen,  perancangan  sistem pada hardware dan software , kemudian pengukuran dan pengambilan data dan yang terakhir adalah tahapan dalam analisa serta pembahasan data. Nilai pembacaan yang ditunjukan oleh alat ukur terhadap media monitoring dari pressure gate (gauge) dengan sensor pressure pada tampilan display panel dan website memiliki selisih yang kecil pada hasil pembacaan air pressure. Nilai pembacaan yang ditunjukan oleh alat ukur multimeter terhadap media monitorg  dari  dengan  power  meter  PM1200  pada  tampilan  display  panel dan  website  memiliki  selisih  yang  kecil  pada  hasil  pembacaan  arus  dan voltase. Selisih tersebut disebabkan karena eror nilai akurasi dari sensor dan juga  terdapat  delay  pengiriman  data.  Nilai  eror  yang  terbaca  pada  sensor kecil, sehingga dapat diimplementasikan pada industri secara riil.
Kata  kunci :  Air  Compressor,  Internet  of  Think,  Power  Meter,  Pressure Transmitter

## Pendahuluan
Sistem  monitoring  atau  sistem  pengawasan  adalah  upaya  sistematis  untuk  menetapkan  standar  kinerja dalam  perencanaan  sistem  umpan  balik  informasi,  untuk  membandingkan  kinerja  aktual  dengan  standar yang  telah  ditetapkan,  untuk  menentukan  apakah  penyimpangan  telah  terjadi  atau  tidak  dan  mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya industri atau perusahaan digunakan seefisien dan seefektif  mungkin untuk mencapai tujuan industri atau perusahaan. (Widiastuti & Susanto, 2014). Pada PT. X memiliki workshop atau bengkel untuk peralatan kapal, setiap peralatan kapal yang membutuhkan perbaikan maupun perawatan atau pemeliharaan hingga pembuatan baru part peralatan kapal ditempatkan pada divisi sesuai dibutuhkan. Terdapat mesin bantu yang memiliki peran penting dalam pengerjaan di setiap divisi adalah air compressor. Air compressor atau kompresor udara berfungsi sebagai penghasil udara bertekanan yang distribusi udaranya dialirkan ke setiap divisi. Udara bertekaan tersebut sering dimanfaatkan sebagai cleaning alternator, mesin kapal, part – part mesin kapal dan disupply ke mesin yang bekerja membutuhkan angin bertekanan. Pada sistem distribusi udara bertekanan, selain tangki utama kompresor  terdapat  tangki  penyimpanan  udara  bertekanan  tambahan  untuk  memenuhi  kebutuhan  udara bertekanan  keseluruh  titik  output  di  setiap  divisi.  Dari  modifikasi  tersebut  dapat  diketahui  kapasitas penyimpanan udara bertambah, sehingga membuat mesin kompresor yang digerakkan oleh elektromotor 3 fasa bekerja 2-3 kali lebih lama dibandingkan saat hanya menggunakan tangki utama pada kompresor. Hal ini dapat menyebabkan penurunan performa kompresor lebih cepat melalui permasalahan yang ada pada mesin kompresor hingga pada elektromotornya. Karena peran dari kompresor sangat penting dalam sistem distribusi udara bertekanan, maka dari permasalahan tersebut dibutuhkan suatu sistem untuk memonitoring kondisi  pada  mesin  kompresor  maupun  motor  penggeraknya,  sehingga  penulis  tertarik  untuk  membuat sistem monitoring berbasis IoT dengan interface pada panel dan website yang dapat memudahkan dalam pemantauan kondisi kompresor udara.

## Studi Literatur

## Air Compressor
Air Compressor adalah perangkat yang mengubah listrik menjadi energi kinetik dengan mengompresi atau menekan udara. Pada penelitian ini, kompresor udara yang digunakan adalah kompresor piston jenis direct driven.  Kompresor  udara  piston  merupakan  tipe  kompresor  yang  paling  lama  dan  paling  umum.  Pada dasarnya, mekanisme kompresor piston berisi sistem katup dan dua cakram katup. Saat piston bergerak ke bawah,  udara  ditarik  ke  tabung.  Salah  satu  cakram  katup  terlipat  ke  bawah  sehingga  udara  dapat melewatinya.  Saat  piston  bergerak  ke  atas,  cakram  besar juga  dapat  dilipat  ke  atas,  dan  tertutup.  Udara kompresi kemudian dikirim  ke proses akhir. (Atlas Copco, 2022) Kompresor udara penggerak langsung adalah kompresor yang menggunakan sistem penggerak langsung, yaitu motor penggerak, dan terhubung langsung ke pompa udara yang ada.
Gambar 1. Compressor Piston Direct Driven Gambar 2. Name Plate Air Compressor
Gambar 3. Name Plate Motor Air Compressor
Pada  gambar  2.  dapat  diketahui  spesifikasi  mesin  air  compressor  yang  digunakan  dan  pada  gambar  3 merupakan name plate yang berisi spesifikasi motor yang digunakan pada air compressor.

## IoT (Internet of Things)
Internet of Things adalah sekumpulan hal dalam bentuk perangkat fisik (hardware/embedded system) atau sebuah sistem yang terdiri dari device, sensor, actuator, mikrokontroler yang dapat bertukar data memalui jaringan  internet.  Sehingga  dapat  dikatakan  sebagai  Internet  of  Things  (IoT)  Ketika  menyambungkan sesuatu  hal  (things)  yang  bekerja  secara  otomatis  melalui  internet  (Hardyanto,  2017).  Konsep  IoT sebenarnya  sangat  sederhana  karena  memiliki  cara  kerja  yang  mengacu  pada  3  elemen  utama  dari rancangan IoT, yaitu:
1. Hardware yang dilengkapi modul IoT
2. Perangkat koneksi internet
3. Cloud Data Center sebagai tempat untuk menyimpan aplikasi serta data base
Setiap barang yang terkoneksi ke internet akan menyimpan data, lalu data yang terkumpul disebut sebagai big data yang selanjutnya dapat diolah untuk Analisa pada pihak yang memiliki akses data tersebut. Selain menggunakan  penghubung  wireless  atau  nirkabel  berupa  modul  WiFi,  juga  dapat  melalui  Etherne  atau LAN.

## Power Meter
Power  Logic  PM1000  atau  bisa  disebut  PM1200  merupakan  salah  satu  produk  dari  Schneider  Electric bertipe power meter yang berfungsi sebagai pengukur daya digital pada instrument listrik 3 phase. PM1200 akan menampilkan nilai parameter yang terukur pada beban secara digital, terdapat beberapa parameter dan nilai akurasi pengukuran yang dapat dibaca PM1200, sebagai berikut:
1. Power, 1%
2. Current, 1%
3. Voltage, 1%
4. Frequency, 0,1%
5. Power factor, 1%
6. Apparent power, 1%
Nilai  akurasi  pengukuran  tersebut  merupakan  kesalahan  persentase  parameter  dari  nilai  parameter  asli. Selain tampilan nilai parameter yang dapat dilihat pada layar PM1200, juga support komunikasi protokol Modbus RTU RS485, maka dapat ditampilkan melalui monitor tambahan atau menggunakan sistem IoT sehingga memonitoring dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

## Gambar 4. Power Meter PM1200

## Pressure Transmitter
Pressure transmitter adalah alat yang berguna untuk mengubah perubahan sensing element sensor menjadi sinyal yang dapat dibaca oleh controller. Transmitter saling berhubungan dengan komponen sensor, sensor yang  berguna  untuk  mengukur  tekanan  akan  memberikan  sinyal  output  dalam  bentuk  sinyal  elektrik, selanjutnya sinyal tersebut dikirim oleh transmitter menuju ke controller.
Pressure  transmitter  digunakan  sebagai  sensor  tekanan  udara  pada  kompresor.  Output  dari  sensor  yang digunakan ini adalah 0,5 – 4,5Vdc dengan kapasitas tekanan kerja 12bar, kapasitas tekanan maksimal 24bar dan akurasi pengukuran 0,5%, input yang diperlukan pada sensor ini sebesar 5Vdc
Gambar 5 Pressure Transmitter
Node MCU ESP32
Node MCU ESP-WROOM-32S adalah mikrokontroler yang diperkenalkan oleh Espressif System, penerus mikrokontroler ESP8266. Mikrokontroler ini sudah memiliki modul WiFi dan Bluetooth dalam chip yang sangat  mendukung  untuk  membuat  sistem  aplikasi  IoT.  ESP32  ini  memiliki  tegangan  operasi  3,3V  dan 5,0V. Jika tegangan operasi yang diberikan melebihi 3,3V pada pinout 3,3V, hal tersebut dapat merusak ESP32.  Gambar  6  menunjukkan  pin  out  dari  ESP32.  Pin  ini  dapat  digunakan  sebagai  input  atau  output untuk menyalakan LCD, membaca sensor, menggerakkan actuator dan sebagainya. Pada pin out tersebut terdiri dari:
1. 16 ADC (Analog Digital Converter)
2. 2 DAC (Digital Analog Converter)
3. 32 GPIO
4. 10 sensor touch
5. Pin antarmuka, I2C, I2S, dan SPI

## Gambar 6. NodeMCU ESP32

## Module Modbus RTU RS485
Pada penelitian ini komunikasi Modbus RTU yang digunakan adalah komunikasi serial RS485 (TTL to RS485).  Modul  RS485  (TTL  to  RS485)  adalah  modul  yang  memungkinkan  TTL  interface  dari mikrokontroler  ditransfer  ke  modul  RS485.  Mendukung  komunikasi  antara  beberapa  mikrokontroler, memungkinkan hingga 128 divice di bus.
Gambar 7. Module TTL – RS485
Struktur format pengiriman data dari master  berupa  alamat perangkat adalah alamat dari slave yang akan menerima data, dan function code adalah kode yang menentukan fungsi atau tindakan yang akan dilakukan. Berikut adalah beberapa contoh fungsi:
Read DO (Digital Output)
Read DI (Digital Input)
Read AO (Analog Output)
Read AI (Analog Input)
Write single DO (Digital Output)
Write single AO (Analog Input)
Write multiple DO (Digital Output)
Write multiple AO (Analog Input)
Modbus  memiliki  frame  data  yang  berbeda  disetiap  jenisnya.  Komunikasi  serial  pada  modbus  RTU menggunakan  representasi  nilai  data  biner  yang  dikompresi  menjadi  protocol  komunikasi.  Bingkai  data Modbus  RTU  mengikuti  perintah  atau  permintaan  transfer  data  menggunakan  mekanisme  pengecekan kesalahan untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan sudah benar (Elmech Technology, 2019). Format frame data protokol komunikasi Modbus RTU sebagai berikut
Address Field
Bidang alamat bingkai pesan berisi dua karakter (ASCII) atau delapan bit (RTU). Perangkat slave individu diberikan alamat dalam kisaran 1 ... 247.
Function Field
Bidang Kode Fungsi memberi tahu slave yang dituju fungsi apa yang harus dilakukan.
Fungsi berikut didukung oleh polling Modbus
01 Read Coil Status
02 Read Input Status
03 Read Holding Registers
04 Read Input Registers
05 Write Single Coil
06 Write Single Register
15 Write Multiple Coils
16 Write Multiple Registers
Bidang data berisi data yang diminta atau dikirim.
Contents of the Error Checking Field
Dua  jenis  metode  pemeriksaan  kesalahan  digunakan  untuk  jaringan  Modbus  standar.  Isi  bidang pemeriksaan kesalahan tergantung pada metode yang digunakan.

## Gambar 8. Frame Modbus RTU

## Module ADS1115
Module ADS1115 merupakan module yang berfungsi sebagai pembacaan Analog Digital Converter (ADC) dengan range tegangan pengukuran berbagai sinyal mulai dari 2V hingga 5V, menggunakan komunikasi I2C yang memiliki resolusi hingga 16 bit yang menjadikan nilai ketelitian pengukuran lebih baik dari pada resolusi bit dibawahnya dan terdapat fitur Programable Gain Amplifier (PGA) yang memungkinkan dapat memperkuat  sinyal  pada  input  analog  .  Pemanfaatan  modul  ini  untuk  menambah  kebutuhan  fitur  ADC dengan  akses  menggunakan  komunikasi  I2C.  ADS1115  memiliki  pin  ADDR  yang  bertanggung  jawab untuk mengatur alamat perangkat pada bus I2C dan terdapat 4 alamat berbeda.
Spesifikasi module ADS1115
Terdapat 4 Channel ADC (A0, A1, A2, A3)
Memiliki resolusi ADC – 16 Bit
Menggunakan komunikasi antarmuka I2C (SDA, SCL)
Range Tegangan operasional pada 2.0 – 5.5 Vdc
Range Tegangan masuk pada channel adc : 0 ~ VDD
Continuous Mode: Only 150 uA
Memiliki sampling rate dengan range antara 8 ~ 860 sps (sampling per second)
Alamat I2C 7-bit pada 0x48 ~ 0x4B
Single-Shot Mode: Auto Shut-Down

## Gambar 9 Module ADS1115

## Relay
Relay adalah saklar yang dikendalikan oleh arus listrik. Relai memiliki kumparan tegangan rendah yang dililitkan  disebuah  inti.  Terdapat  armatur  besi  yang  terpasang  pada  sebuah  tuas  pegas,  armature  akan tertarik ke inti ketika arus mengalir melalui kumparan. Menarik armature ke inti menyebabkan kontak pada jalur  yang  berubah  posisi  dari  kontak  NO  (Normaly  Open)  menjadi  kontak  NC  (Normaly  Close)  dan sebaliknya.

## Gambar 10. Relay
Relay  dapat  digunakan  untuk  mengendalikan  motor  AC  dengan  rangkaian  kendali  DC  atau  untuk mengendalikan  beban  lain  yang  menggunakan  sumber  tegangan  yang  berbeda,  antara  tegangan  beban dengan tegangan rangkaian kendali. Penerapan relay yang dapat ditemui adalah relay sebagai kontrol on/off pada beban yang berbeda sumber tegangan, relay sebagai selector, relay sebagai pelaksana rangkaian tunda (delay), relay sebagai protector dengan memutus hubungan atau jalur dari power supply ke beban dalam artian pemutus arus pada kondisi tertentu. Sifat – sifat relay sebagai berikut :
Impedansi kumparan ditentukan oleh tebal kawat serta banyak lilitan, untuk memperoleh daya hantar yang baik nilai impedansi berkisar 1- 50kΩ
Daya yang diperlukan untuk menggerakkan relai adalah tegangan dikalikan arus.
Jumlah kontak jangkar dapat membuka dan menutup dua atau lebih  kontak secara bersamaan, tergantung pada jenis kontak dan relay. Jarak antara kontak menentukan  tegangan maksimum yang diijinkan antara kontak. (Turang, 2015)
Pada penelitian ini, relay yang digunakan adalah relay 5 kaki, 1 kaki untuk common, 2 kaki untuk coil (c1 dan c2), 1 kaki untuk kontak NC (Normaly Close), dan 1 kaki untuk kontak NO (Normaly Open). Kapasitas daya yang diperlukan coil sebesar 12Vdc. Pada Gambar 10 dapat diketahui relay pinout dan kondisi relay ketika coil diberikan sumber atau dalam kondisi on dan ketika dalam kondisi off .

## Miniature Circuit Breaker (MCB)
MCB adalah komponen kelistrikan yang berfungsi untuk memutus aliran listrik jika terjadi arus lebih atau korsleting.  Pemutusan  saluran  listrik  terjadi  secara  otomatis,  dimaksudkan  untuk  memperpanjang  umur beban elektronik yang satu saluran instalasi dan yang paling penting keselamatan pengguna listrik di rumah, kantor atau lokasi lainnya. MCB memiliki fungsi utama dalam penggunaannya, sebagai berikut:
1. Pemutus arus
2. Proteksi beban lebih (overload)

## 3. Proteksi hubungan singkat (short circuit)

## Gambar 11. MCB 1 Phase

## Current Transformer (CT)
Current Transformer (CT) atau trafo arus adalah instrument listrik yang digunakan untuk pengukuran nilai atau besaran arus pada instalasi listrik dengan mengurangi arus tegangan tinggi ke arus tegangan rendah secara akurat dan teliti untuk keperluan monitoring dan proteksi. (Pancoro, 2009)
Fort  Current  Transformer  dengan  type  MSQ-30  yang  digunakan  pada  instalasi  sistem  monitoring  dan proteksi pada kompresor ini memiliki kapasitas pengukuran maksimal input dan output arus dengan nilai 30/5A (6:1), nilai akurasi kesalahan pengukuran sebesar 0,5%. Nilai output (arus) pada belitan sekunder yang akan dikirimkan ke PM1200 sebanding dengan nilai (arus) pada belitan primer, sehingga ketika arus yang terbaca pada belitan primer 30A akan diturunkan oleh belitan sekunder menjadi sebesar 5A, agar nilai arus dapat terbaca oleh PM1200.

## Gambar 12. Current Transformer

## Kontaktor
Kontaktor dapat disebut sebagai relay contactor adalah komponen kelistrikan yang dapat digunakan untuk menyambung  atau  memutuskan  arus  bolak-balik  (AC).  Kontaktor  memanfaatkan  sistem  kerja elektromagnet, ketika coil diberi arus listrik maka akan menimbulkan medan magnet yang menyebabkan kontak NO (Normally Open) tertutup dan NC (Normally Close) terbuka, saat coil tidak diberi arus, maka medan magnet akan hilang dan terdapat spring sehingga secara otomatis kembari pada posisi kontak awal, kontak NO terbuka dan kontak NC tertutup (Sinaupedia, 2020). Pada penelitian ini kontaktor digunakan sebagai  starting  DOL  elektromotor  penggerak  kompresor.  Terdapat  begian  –  bagian  kontaktor  sebagai berikut:

## Kontak Utama
Terdiri dari tiga kontak NO atau kontak beban 3 phase (L1, L2 dan L3) yang diberi angka 1 sampi 6 yang saling berpasangan
Kontak Bantu
Kontak tambahan selain kontak utama, terdiri dari kontak NO dan kontak NC. Dapat  digunakan sebagai kontrol arus listrik pada beban lain yang diberikan angka 13 sampai 22.
Kumparan tembaga (Coil)
Kumparan  tembaga  yang  memiliki  sifat  elektromagnetik  ketika  dialiri  arus,  sehingga  dapat  mengubah kontak menjadi close atau open, diberi simbol A1 dan A2

## Gambar 13 Kontaktor

## Metode Penelitian
Untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan penelitian ini, penyusunan tugas akhir ini memerlukan gambaran yang sistematis. Metode penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah di lingkungan industri. Setelah masalah diidentifikasi, studi literatur dilakukan untuk memahami masalah dan menemukan solusi untuk masalah tersebut. Setelah studi literatur menghasilkan solusi yang tepat, langkah selanjutnya adalah  menganalisis  kebutuhan  sistem  untuk  menentukan  komponen  dan  aplikasi  teknologi  yang  akan digunakan. Kemudian melakukan desain dan perancangan sistem sebagai panduan perancangan hardware dan prinsip kerja sistem.
Tahap implementasi dilakukan melalui perancangan hardware, program dan website. Setelah perancangan selesai, hardware, program dan website disinkronkan untuk memastikan bahwa seluruh sistem beroperasi sebelum  pengujian.  Jika  pengujian  berhasil  pada  tahap  pengujian,  maka  langkah  selanjutnya  adalah membuat laporan data hasil pengujian yang selanjutnya akan dibuat kesimbulan dari hasil data pengujian tersebut. Namun, jika pengujian gagal, hardware, program dan website harus diperbaiki dan diuji ulang.

## Hasil
Pengambilan data dan pengujian alat dilaksanakan di lokasi workshop PT. X, Perak, Surabaya. Pengujian alat dilakukan dengan pengambilan data sebanyak 10 data pengulangan, data terdiri dari hasil pembacaan sensor  pressure  yang  ditampilkan  pada  display  panel  dan  website  dengan  pembacaan  pada  pressure gate/gauge pada compressor, kemudian data dari pembacaan power meter PM1200 yang ditampilkan pada display panel dan website dengan pembacaan pada multimeter / avometer. Berikut merupakan table data hasil dari pengambilan data dan pengujian alat.

## Table 1. Nilai Pressure Air Compressor
Pengujian ke Tekanan Terukur (Pressure Gate) Tekanan Terbaca (Display Panel) Tekanan Terbaca (Display Website) 1 6 bar 6,05 bar 6,04 bar 2 7 7,31 7,30 3 8 8,23 8,25 4 9 9,34 9,35
5 9,5 9,54 9,52 6 10 10,21 10,23 7 10,5 10,52 10,53 8 11 11,12 11,18 9 11,5 11,54 11,53 10 12 12,34 12,4 Table 2 Nilai Voltase Motor Penggerak Air Compressor Pengujian ke Tegangan Terukur (Multimeter) Tegangan Terbaca (Display Panel) Tegangan Terbaca (Display Website) 1 381,2 381,4 381,4 2 381,1 381,5 381,2 3 384,8 384,3 384,7 4 381,4 381,3 381,3 5 380,1 380,0 380,0 6 383,2 383,0 383,2 7 380,0 380,2 380,4 8 382,2 382,5 382,7 9 383,1 383,2 383,7 10 383,4 383,3 383,2 Table 3. Nilai Arus Motor Penggerak Air Compressor Pengujian ke Arus Terukur (Multimeter) Arus Terbaca (Display Panel) Arus Terbaca (Display Website) 1 15,96 15,87 15,94 2 14,12 14,17 14,18
3 14,40 14,34 14,39 4 15,49 15,47 15,46 5 15,11 15,19 15,24 6 15,56 15,57 15,56 7 15,64 15,65 15,52 8 14,61 14,61 14,64 9 15,84 15,74 15,84 10 15,35 15,39 15,33

## Pembahasan
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, sistem alat bekerja dengan sesuai pada konsep awal dibuatnya, dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai pembacaan yang ditunjukan oleh alat ukur terhadap media monitoring  dari  pressure  gate  (gauge)  dengan  sensor  pressure  pada  tampilan  display  panel  dan  website memiliki selisih yang kecil pada hasil pembacaan air pressure. Nilai pembacaan yang ditunjukan oleh alat ukur multimeter terhadap media monitorg dari dengan power meter PM1200 pada tampilan display panel dan website memiliki selisih yang kecil pada hasil pembacaan arus dan voltase. Selisih tersebut disebabkan karena eror nilai akurasi dari sensor dan juga terdapat delay pengiriman data.

## Kesimpulan
Setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan bahwa nilai eror yang didapatkan dari pengukuran alat ukur dengan pembacaan dari sensor pressure dan power meter PM1200 memiliki nilai eror yang kecil, sehingga alat ini dapat di implementasikan pada industry secara riil.

## Referensi
Adani, M. R., 2020. Mengenal Apa Itu Internet of Things dan Contoh Penerapannya.
Arifin, A., 2021. 8 Perbedaan dan 5 Persamaan Relay Dan Kontaktor. [Online]
Available at: https://www.carailmu.com/2021/06/persamaan-perbedaan-relay-kontaktor.html [Accessed 14 Januari 2022].
Atlas Copco, 2022. Kompresor piston. [Online]
Available at: https://www.atlascopco.com/id-id/compressors/products/air-compressor/piston- compressor/professional-piston-compressor
[Accessed 15 January 2022].
Angga,  Anggara  Trisna  Nugraha,  et  al.  "Solutions  For  Growing  the  Power  Factor  Prevent  A  Reactive Electricity  Tariff  And  Decrease  Warmth  On  Installation  With  Bank  Capacitors."  Applied Technology and Computing Science Journal 4.1 (2021): 35-46.
Destiarini  &  Kumara,  P.  W.,  2019.  ROBOT  LINE  FOLLOWER  BERBASIS  MIKROKONTROLLER ARDUINO UNO ATMEGA328. Informatika, Volume 5 No. 1, p. 23.
Elcrow, 2022. UART TTL TO RS485 TWO-WAY CONVERTER. [Online] Available at: https://www.elecrow.com/uart-ttl-to-rs485-twoway-converter-p-1545.html [Accessed 09 Januari 2022].
Elmech  Technology,  2019. Monitoring  Power  Meter  Online  Using  Website  LAN  Arduino  RS485  and Modbus RTU. [Online]
Available  at:  https://elmechtechnology.com/blog/monitoring-power-meter-pm5500-online-using- website-lan-arduino-rs485-and-modbus-rtu [Accessed 09 Januari 2022].
Firmansyah, F. A., 2019. Pengertian MCB Beserta Fungsi, Cara Kerja dan Macam-Macamnya. [Online] Available at: https://www.nesabamedia.com/pengertian-mcb/ [Accessed 11 Januari 2022].
Hardyanto, R. H., 2017. Konsep Internet of Things pada Pembelajaran Berbasis Web, Volume 6 No. 1, p. 87.
Lumenta, A. S., Rindengan, Y. D. & Lumenta, A. S., 2015. Rancangan Sistem Informasi Keuangan Gereja Berbasis Web Di Jemaat GMIM Bukit Moria Malalayang. Teknik Elektro dan Komputer, Volume 4 No. 7, pp. 2-3.
mobnasesemka.com, 2016. internet-of-things. [Online] Available at: https://mobnasesemka.com/internet-of-things/
[Accessed 9 Januari 2022].
Pancoro, B., 2009. Current Transformer (CT).
Rifa'i, S., 2021. Relay 5 Kaki. [Online] Available at: https://riverspace.org/relay-5-kaki/
[Accessed 09 Januari 2022].
Ruddianto, Ruddianto, et al. "The Experiment Practical Design of Marine Auxiliary Engine Monitoring and Control  System."  Indonesian  Journal  of  Electronics,  Electromedical  Engineering,  and  Medical Informatics 3.4 (2021): 148-155.
Shining  E&E  Industrial  Co.,Ltd.,  2022. TB-1512  Panel  Mounted  Fixed  Barrier  15A  12  Pole  Terminal Block. [Online]
Available  at:  https://www.terminalsblocks.com/id/product/TB-1512-Panel-Mounted-Fixed-Barrier- 15A-12-Pole-Terminal-Block/TB-1512.html
[Accessed 14 Januari 2022].
Sinaupedia, 2020. Pengertian Kontaktor. [Online] Available at: https://sinaupedia.com/pengertian-kontaktor/
[Accessed 14 Januari 2022].
Turang, D. A. O., 2015. Pengembangan Sistem Relay Pengendalian dan Penghematan Pemakaian Lampu Berbasis Mobile .
Utomo,  Agung  Prasetyo,  and  Anggara  Trisna  Nugraha.  "Speed  Adjustment  on  Variable  Frequency Induction Motor Using PLC for Automatic Polishing Machine." Indonesian Journal of Electronics, Electromedical Engineering, and Medical Informatics 3.2 (2021): 70-75.
Widiastuti, N. I. & Susanto, R., 2014. Kajian Sistem Monitoring Dokumen Akreditasi Teknik Informatika UNIKOM, Volume 12 no. 2, p. 195.
Zakaria, C. M., Kurniawan, E. & Habiby, J. S., 2020. Sistem Monitoring Instrument Air Compressor (IAC)