## Studi Analisis Perbandingan Rugi Daya Pada  Titik Sambung Pierching Connector Dengan  Line Tap Connector Pada Jaringan Tegangan Rendah
Ahmad Syaifuddin F 1 Arief Budi Laksono 2 ,   Suharijanto 3
1) Program Studi Teknik Elektro Universitas Islam Lamongan
2,3) Dosen Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro Universitas Islam Lamongan email : adioferdian@gmail.com , arifbudila@unisla.ac.id , suharjanto@unisla.ac.id

## ABSTRACT
Distribution  system  is  divided  into  primary  and  secondary  distribution  networks.  The  primary distribution  network  is  the  network  of  the  substation  to  the  distribution,  while  the  secondary distribution is the channel network from the substation transformer is distributed to the consumer or the load. Primary distribution network is better known as medium voltage network (JTM 20kV) while secondary distribution is low voltage network (JTR 220 / 380V). The distribution network is part of the power system closest to the customer or the load compared to the transmission network.
At this time PT. PLN (Persero) experiencing power loss that occurs at the point of connection of low  voltage  on  the  use of  pierching connector.  This study  is  to  analyze  the  calculation  of  loss of power at low voltage network (JTR) by doing comparison of measurement between input with output at  connection  point  of  pierching  connector  with  line  tap  connector.  For    conditions  required evaluation and analysis for replanning that takes into account the planning criteria such as voltage drop and take into account the loss of power.
Keywords : distribution network, connector, measurement and losses

## ABSTRAK
Pada  sistem  distribusi  dibedakan  atas  jaringan  distribusi  primer  dan  sekunder.  Jaringan distribusi primer adalah  jaringan dari trafo gardu induk (GI) ke gardu distribusi, sedangkan distribusi sekunder  adalah  jaringan  saluran  dari  trafo  gardu  ditribusi  hingga  konsumen  atau  beban.  Jaringan distribusi primer lebih dikenal dengan jaringan tegangan menengah (JTM 20kV) sedangkan  distribusi sekunder adalah jaringan tegangan rendah (JTR 220/380V). Jaringan distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik yang terdekat dengan pelanggan atau beban dibanding dengan jaringan transmisi.
Pada  saat  ini  PT.  PLN  (Persero)  mengalami  rugi  daya  yang  terjadi  pada  titik  sambung jaringan  tegangan  rendah  (JTR)  pada  penggunaan pierching connector .  Penelitian  ini  adalah menganalisa  perhitungan  rugi  daya  pada  jaringan  tegangan  rendah  (JTR)  dengan  melakukan perbandingan pengukuran antara input dengan output pada titik sambung pierching connector dengan line  tap  connector .    Dengan  adanya  kondisi  tersebut  diperlukan  evaluasi  dan  analisa  untuk perencanaan  kembali  yang  memperhatikan  kriteria-kriteria  perencanaan  seperti  jatuh  tegangan  dan memperhitungkan  rugi  daya  demi  kelangsungan  pelayanan  listrik  sehingga  muncul  optimasi  pada jaringan yang dipakai.
Kata Kunci : sistem distribusi, JTR, connector, pengukuran, dan rugi daya

## I. Pendahuluan Latar Belakang
Tenaga  listrik  disalurkan  ke  masyarakat melalui  jaringan  distribusi.  Oleh  sebab  itu jaringan  distribusi  merupakan  bagian  jaringan listrik  yang  paling  dekat  dengan  masyarakat. Jaringan  distribusi  dikelompokkan  menjadi  dua, yaitu  jaringan  distribusi  primer  dan  jaringan distribusi  sekunder.  Tegangan  distribusi  primer yang dipakai PLN adalah 20 kV. Tegangan pada
jaringan distribusi  primer, diturunkan oleh gardu distribusi  menjadi  jaringan  distribusi  sekunder atau  tegangan  rendah  yang  besarnya  adalah 380/220  V,  dan  disalurkan  kembali  melalui jaringan tegangan rendah kepada konsumen.
Rugi  daya  adalah  suatu  kondisi  atau keadaan  dimana  jumlah  daya  yang  disalurkan tidak sama dengan daya yang diterima pada sisi penerimaan.  Terjadinya  rugi-rugi  daya  ini  dapat disebabkan oleh  berbagai faktor, seperti  jauhnya
daerah penyaluran tenaga listrik dari sumber/suplai, voltage drop , Ketidakseimbangan beban, umur  peralatan,  diameter penghantar dan lain-lain.
Rugi  daya  menyeluruh  tetapi  hanya  bisa diminimalkan  (di  reduksi). Loss  situation di dalam  jaringan  distribusi  tenaga  listrik  adalah suatu  kondisi  atau  keadaan  dimana  suatu  sistem distribusi  di  dalam  pendistribusian  tenaga listriknya mengalami rugi daya yang tinggi.
Rumusan  masalah  dari  penelitian  ini adalah :
a) Berapa  hasil  perbandingan  pengukuran  nilai input dan output pierching connector dengan line tap connector ?
b) Berapa  hasil  perhitungan  rugi  energi  daya listrik  dalam  satuan  rupiah  pada pierching connector ?
c) Mengapa  pemasangan pierching  connector pada jaringan tegangan rendah nilai input dan output nya menghasilkan nilai tegangan yang tidak sama?
II. Metode Penelitian

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Waktu  penelitian  dimulai  pada  bulan  Maret  – Mei  2017.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  PT. PLN  (Persero)  Rayon  Lamongan.  Untuk  lokasi penelitian di Ds. Balun Kec. Turi Lamongan.

## Jenis Penelitian
Metode  kuantitatif  adalah  penelitian  yang menggunakan  metode  ilmiah/scientifik  karena telah  memenuhi  kaidah-kaidah  ilmiah  yaitu konkrit/empiris,  obyektif,  terukur,  rasional,  dan sistematis,  disebut  metode  kuantitatif  karena penelitian  berupa  angka-angka  dan  analisis menggunakan statistik.

## Teknik Pengumpulan Data
1) Observasi (pengamatan)
2) Wawancara
3) Dokumentasi
Metode Pengumpulan Data
1) Data Primer
2) Data Sekunder

## Metode Analisa Data
Untuk  menganalsis  data  perhitungan  rugi  daya, maka  penulis  melakukan  pengukuran  pada  titik sambung  jaringan  tegangan  rendah  (JTR) input dan output connector , setelah itu data diolah oleh
penulis untuk mencapai tujuan penelitian penulis dengan cara menggunakan metode:
1) Perhitungan  daya  aktif  dalam  satuan watt , untuk mengetahui arus total input dan output . 2) Perhitungan  rugi  daya,  dengan  cara mengurangi hasil input dengan output .
3) Perhitungan  rugi  energi  daya  listrik  dalam satuan  rupiah,  untuk  mengetahui  nilai  rupiah kerugian daya.

## Flowchart Perencanaan
Gambar 1. Diagram alir penelitian
Analisis  Perencanaan  Pengukuran Pierching Connector dengan Line Tap Connector Dalam  melaksanakan  program tugas akhir  ini  penulis  menitik  beratkan  pada permasalahan perbandingan pengukuran pierching  connector dengan line  tap  connector pada  jaringan  tegangan  rendah  (JTR).  Penulis mengambil analisa ini di daerah Ds. Balun Kec. Turi  Lamongan.  Tanggal  pelaksanaan  14  April 2014. Waktu 16.30 – 18.00 WIB.
Gambar 2. Single Line JTR T. 049 Ds. Balun Kec. Turi Lamongan
Dari  hasil  survei  lapangan  di  daerah tersebut, penulis menemukan titik sambung kabel line JTR yang menggunakan pierching connector dengan line  tap  connector ,  maka  penulis melakukan  pengukuran  dan  mengambil  hasil analisis  tersebut.  Pengukuran  titik  sambung jaringan  tegangan  rendah  (JTR)  dilakukan dengan  cara  mengukur  nilai  R-N,  S-N  dan  T-N pada input dan output connector yang terpasang pada jaringan tegangan rendah (JTR).
Gambar 3. Jaringan Tegangan Rendah (JTR)
Hasil  Pengukuran  GTT  PT.  PLN  (Persero) Rayon Lamongan Pada T. 49 Hasil pengukuran GTT T. 49 pada box panel : 1. Tegangan dan nilai Cos φ
R-N : 239,6  V Cos φ R : 0,9,3 S-N : 241,4  V Cos φ S  : 0,9,0 T-N : 239,5  V Cos φ T  : 0,9,3 2. Beban  Line  Dalam  Satuan  Ampere  dan nilai Cos φ R : 38,7 A Cos φ : 0,9 S  : 27,1 A Cos φ : 0,9 T  : 49,7 A Cos φ : 0,9 N  : 18,4 A Cos φ : 0,9 3. Fasa-fasa R-S  : 417 V R-T : 414 V S-T  : 420 V
Hasil  Pengukuran Pierching  Connector dan Line Tap Connector
Pengukuran Pierching Connector Analisa  hasil  pengukuran pierching connector pada T. 49 D1:
Tabel 1 Pengukuran input dan output pada pierching connector
Gambar 4. Hasil Pengukuran Pierching
Connector Input
Gambar 5. Hasil Pengukuran Pierching Connector Output
Pengukuran Line Tap Connector Analisa hasil pengukuran line tap connector pada T. 49 D3 A1 :
Tabel 2
Pengukuran input dan output pada line tap connector
Gambar 6. Hasil Pengukuran Line Tap Connector Input
Gambar 7. Hasil Pengukuran Line Tap
Connector Output
Hasil perhitungan Rugi Daya 1. Perhitungan daya aktif dalam satuan watt . φ                      (1)
2. Perhitungan rugi daya dalam satuan watt .
P rugi = P in – P out (2)
1. T. 49 D1 ( Pierching Connector ) IN R-N : 235,8 x 38,7 x 0,9  = 8212,9  W S-N : 243,7 x 27,1 x 0,9  =  5943,8  W T-N : 235,7 x 49,7 x 0,9  = 10542,9  W + 24699,6  W OUT R-N : 233,8 x 38,7 x 0,9  = 8143,3  W S-N : 241,6 x 27,1 x 0,9  = 5892,6  W T-N : 235,4 x 49,7 x 0,9  = 10529,4  W + 24565,3  W
P rugi = P in – P out = 24699,6 – 24565,3 = 134,3 W Selisih Rugi Daya adalah 134,3 W
2. T. 49 D3 A1 ( Line Tap Connector ) IN R-N : 236,6 x 38,7 x 0,9 = 8240,8 W S-N : 240,7 x 27,1 x 0,9 = 5870,7 W T-N : 233,1 x 49,7 x 0,9 = 10426,6  W + 24538,1  W OUT R-N : 236,6 x 38,7 x 0,9 = 8240,8 W S-N : 240,7 x 27,1 x 0,9 = 5870,7 W T-N : 233,1 x 49,7 x 0,9 = 10426,6  W + 24538,1  W
P rugi = P in – P out = 24538,1 – 24538,1 = 0 W Selisih Rugi Daya adalah 0 W
Dari hasil analisa perhitungan rugi  daya, terdapat  hasil  perhitungan  antara input dan output pada  tititk  sambung pierching connector
dan line tap connector : T. 49 D1 ( Pierching Connector )  : 134,3 W T. 49 D3 A1 ( Line Tap Connector ) : 0 W

## Hasil  Perhitungan  Rugi  Energi  Daya  Listrik Dalam Satuan Rupiah
Dari  hasil  analisa  rugi  daya  yang  terjadi  pada titik  sambung pierching  connector ,  maka  dapat diketahui  juga  nilai  nominal  rugi  energi  daya listrik dalam hitungan satuan rupiah, berdasarkan tarif  daya  listrik  (TDL)  2014    per  kWh  nya adalah Rp. 650,-:
(3)
T. 49 D1 ( Pierching Connector ) Selisih Rugi Daya : 134,3 W Waktu : 24 Jam W = P x t x 30 Hari
= 134,3 x 24 x 30
= 96696 Wh E = = 96,696 kWh Rp = 96,696 x 650 = 62.852,-
Jadi Rugi Energi Daya Listrik dalam satu bulan adalah Rp. 62.852,- Jika terjadi dalam satu tahun dalam  hitungan  waktu  24  jam  adalah:  62.852  x 12 Bulan = 754.224,-

## Penyebab  Rugi  Daya  Pada  Penggunaan
Pierching Connector Penyebab  dari  rugi  daya  pada pierching connector tersebut yaitu:
1. Dari  segi  pemasangan pierching  connector yang tidak benar.
2. Pengencangan  pada  baut  connector  yang kurang kencang.
3. Peralatan pierching  connector yang  tidak standar PUIL PLN.
4. Kondisi pierching connector yang telah usang sehingga terjadi lost kontak di sambungan.
Upaya  PT.  PLN  (Persero)  Untuk  Menekan Terjadinya Rugi Daya
Dari  permasalahan  diatas  dan  hasil wawancara  penulis,  bahwa  untuk  menekan terjadinya  rugi  daya  pada  pemasangan  titik sambung pierching  connector ,  PT.  PLN (Persero)  berupaya  melakukan  rekonektorisasi yaitu pergantian connector , dari connector sistem pierching  connector diganti  dengan line  tap connector atau connector dengan sistem press . Manfaat dari rekonektorisasi adalah:
1. Menurunkan lossis atau  penyusutan  arus listrik untuk beberapa waktu.
2. Balanced  beban  listrik  atau  penyeimbang beban listrik yang terpakai.
3. Penyetabil  arus  listrik  untuk  beberapa  waktu ( non permanent ).
4. Merapikan  titik  sambung  antara  JTR  dan  SR ( non permanent ).
5. Menghindari pencurian arus listrik.

## I. Penutup

## Kesimpulan
Dari hasil analisa data dan implementasi selama  pelaksanaan  Tugas  Akhir  maka  penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Hasil Perhitungan Rugi Daya Dari hasil perhitungan analisa rugi  daya, terdapat  hasil  perhitungan  antara input dan output pada  tititk  sambung pierching connector dan line tap connector :
T. 49 D1 ( Pierching Connector )     :134,3 W T. 49 D3 A1 ( Line tap Connector ) : 0 W
2. Hasil  Perhitungan  Rugi  Daya  Dalam  Satuan Rupiah
Dari hasil perhitungan analisa rugi  daya, dapat  diketahui  kerugian  daya  pada  titik sambung pierching  connector dengan  selisih nilai rugi daya 134,3 W dan  jika dihitung dalam satuan  rupiah,  maka  rugi  energi  daya  listrik dalam satu bulan adalah Rp. 62.852,-. Jika terjadi dalam  satu  tahun  dalam  hitungan  waktu  24  jam adalah 62.852 x 12 Bulan = 754.224,-
3. Penyebab  Dari  Rugi  Daya  Pada Pierching Connector
Penyebab rugi daya pada titik sambung pierching connector yang terjadi pada T. 49 D1 adalah:
1) Dari segi pemasangan pierching connector yang tidak benar.
2) Pengencangan  pada  baut  connector  yang kurang kencang.
3) Peralatan pierching  connector yang  tidak standar PUIL PLN.
4) Kondisi pierching  connector yang  telah usang.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Daman  Suswanto,  2009.  Sistem  Distribusi Tenaga  Listrik,  Edisi  Pertama.  Padang: Lembaga Universitas Negeri Padang.
[2] Sugiyono.  Prof.  Dr,  2011.  Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D,  Edisi  ke  13. Bandung: CV. Alfa Beta.
[3] Suhadi  &  Tri  Wrahatnolo,  2008.  Teknik Distribusi Tenaga Listrik, Jilid I. Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang
[4] PT.  PLN  (PERSERO),  2010.  Kontruksi Jaringan  Distribusi  Tenaga  Listrik,  Jilid  I. Jakarta: PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI.
[5] PT.  PLN  (PERSERO)  Rayon  Lamongan. Arsip dan Dokumentasi.
[6] Wahyudi  Sarimun  N.  Ir.  MT,  2011.  Buku Saku  Pelayanan  Teknik  (YANTEK),  Edisi Kedua. Bekasi: Garamond.
[7] http://elektroumi.blogspot.com/2012/06/tegan gan-sistem-distribusi ,  diakses  tanggal  15 Maret 2014.
[8] http://indonetwork.co.id/cv_aps/1182553/hiok i-3283-leak-clamp-tester.html , diakses tanggal 20 Maret 2014.
[9] http://repository.upi.edu/33/2/s-e5231- 0811639-chapter1.pdf ,  diakses  tanggal  15
Maret 2014.