## Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering

## Analisis dan Desain Tingkat Pencahayaan Pada Ruang Perpustakaan Universitas Iskandar Muda
Muhammad Riza Pahlevi Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Elektro
Universitas Iskandar Muda Aceh, Indonesia riza.post@gmail.com Muliadi Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Elektro Universitas Iskandar Muda Aceh, Indonesia muliadi.tripa@gmail.com Diterima : Mei 2022 Disetujui : Juni 2022 Dipublikasi
: Juli 2022
Abstrak—Pencahayaan  yang  baik  serta  memenuhi  standar ialah suatu aspek yang sangat berguna dan bermanfaat untuk menambah kenyamanan serta keamanan terhadap pengelola ataupun  pemustaka  dalam  melaksanakan  aktivitasnya. Pencahayaan yang kurang baik bisa menyebabkan pengelola ataupun pemustaka menderita sakit kepala, keletihan mata, mata kering, mata perih, serta keluhan pada leher dan bahu dikala melaksanakan  kegiatan semacam membaca,  menulis, bekerja, serta mengoperasikan komputer dan lain sebagainya. Pada perpustakaan Universitas Iskandar Muda, saat ini pencahayaannya masih kurang baik dan belum sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) karena sebelumnya ruang perpustakaan UNIDA berfungsi sebagai ruang belajar namun  selanjutnya  dialih  fungsikan  menjadi  perpustakaan tanpa mengubah  sistem  pencahayaannya.  Tujuan  penelitian ini  untuk  menganalisis  dan  mendesain  tingkat  pencahayaan pada  perpustakaan  UNIDA  sesuai  dengan  standar  SNI. Metode  yang  digunakan  yaitu  dengan  menggunakan  rumus sesuai SNI 03-6575-2001 dan mendesainnya dengan software DIALux  Evo  v.9.1.  Hasilnya,  didapatkan  bahwa  tingkat pencahayaan pada perpustakaan UNIDA sebelumnya sebesar 252 lux, setelah dihitung sesuai dengan SNI maka didapatkan tingkat pencahayaan pada perpustakaan UNIDA menjadi 592 lux.  Hasil  tersebut  membuat  sistem  pencahayaan  pada perpustakaan UNIDA menjadi lebih baik, aman, dan nyaman serta sesuai dengan standar SNI.
Kata  Kunci—Pencahayaan;  Standar  Nasional  Indonesia; DIALux
Abstract—Good  lighting  and  meeting  standards  is  an  aspect that  is  beneficial  to  add  comfort  and  security  to  managers  or users  in  carrying  out  their  activities.  Poor  lighting  can  cause managers  or  users  to  suffer  from  headaches,  eye  fatigue,  dry eyes, sore eyes, and complaints in the neck and shoulders when carrying  out  activities  such  as  reading,  writing,  working, operating  computers,  etc.  At  the  Iskandar  Muda  University library,  currently,  the  lighting  is  still  not  good  and  not  by  the Indonesian  National  Standard  (SNI)  because  previously  the UNIDA library room functioned as a study room but was later converted  into  a library  without  changing  the  lighting  system. This study aimed to analyse and design the lighting level in the UNIDA library by SNI standards. The method used is by using the  formula  according  to  SNI  03-6575-2001  and  designing  it with DIALux Evo v.9.1 software. The result, it was found that the  lighting  level  in  the  previous  UNIDA  library  was  252 lux,
after being calculated according to SNI, the lighting level in the UNIDA  library  was  592  lux.  These  results  make  the  lighting system in the UNIDA library better, safer, more comfortable and by SNI standards.
Keywords—Lighting; Indonesian National Standard; DIALux

## I. P ENDAHULUAN
Pencahayaan  merupakan  suatu  aspek  yang  sangat berharga  dan  penting  ketika  akan  mendesain  sebuah ruangan supaya bisa berperan dengan baik. Tetapi, apabila pencahayaannya tidak cocok dan tidak memenuhi standar yang  sudah  ditetapkan  semacam  pencahayaan  yang  tidak terang  (redup)  ataupun  sangat  terang,  sehingga  bisa menggangu  penglihatan  untuk  setiap  pengguna  ruangan. Oleh  sebab  itu  tingkat  pencahayaannya  perlu  direncakan sesuai  dengan  luas  maupun  fungsi  ruangan  yang  akan digunakan  supaya  aman  dalam  beraktivitas  serta  nyaman untuk penglihatan [1][2].
Sistem  Pencahayaan  yang  telah  memenuhi  standar merupakan    sistem  pencahayaan  yang  sangat  dibutuhkan pada  setiap  perpustakaan  agar  mampu  meningkatkan kenyamanan  serta  pelayanan  terhadap  pemustaka  yang berkunjung  [3][4].  Namun,  apabila  pencahayaannya kurang baik bisa memunculkan berbagai keluhan baik bagi pengunjung  ataupun  petugas  perpustakaan  itu  sendiri. Adapun  beberapa  keluhan  yang  diakibatkan  oleh  sistem pencahayaan yang kurang baik dikala melakukan kegiatan di  ruang  perpustakaan  ialah  sakit  kepala,  keletihan  mata, mata  kering,  mata  perih,  serta  kaku  pada  leher  dan  bahu [4][5].
Perpustakaan  merupakan  salah  satu  sarana  yang kebanyakan aktivitasnya sangat mengandalkan mata.  Oleh karena itu, jika perpustakaan memiliki pencahayaan yang baik, dapat meningkatkan produktivitas, mencapai kualitas kerja  yang  tinggi,  mengurangi  kelelahan  dan  kelemahan mata, meningkatkan moralitas membaca, dan meningkatkan kinerja serta produktivitas kelembagaan [6]. Pencahayaan  yang    baik    juga  akan  memudahkan  semua pihak  dalam  melakukan  segala  aktivitasnya  dan  mampu memberikan  pemustaka  rasa  nyaman  serta  aman  ketika berkunnjung [7][8]. Jadi pada perguruan tinggi khususnya
Universitas  Iskandar  Muda  (UNIDA),  keberadaan perpustakaan merupakan sarana penting untuk mendukung serta  mengimplementasikan  pelaksanaan  tri  dharma perguruaan  tinggi  seperti  yang  terdapat  pada  kampus Universitas Iskandar Muda (UNIDA) Banda Aceh.
Saat  ini,  perpustakaan  UNIDA  masih  memiliki sistempencahayaan  yang    kurang    baik  dan  belum  sesuai dengan  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI).  Permasalahan tersebut  dikarenakan  sebelumnya  ruang  perpustakaan UNIDA berfungsi sebagai ruang belajar namun selanjutnya dialih  fungsikan  menjadi  perpustakaan  tanpa  mengubah sistem pencahayaannya. Jumlah lampu yang terpasang juga masih  kurang dan  masih membutuhkan pencahayaan dari luar ruangan. Jadi, apabila kondisi cuaca cerah maka akan membantu  pencahayaan  dalam  ruangan  perpustakaan, namun  bila  cuacanya  mendung  ataupun hujan  maka  akan menyebabkan  pencahayaan  dalam  ruangan  perpustakaan juga  berkurang sehingga dapat membuat pemustaka tidak nyaman dalam beraktivitas.
Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis  dan  mendesain  tingkat  pencahayaan  di perpustakaan  UNIDA  sesuai  standar  SNI.  Metode  untuk menghitung  tingkat  pencahayaan  tersebut  menggunakan persamaan sesuai standar SNI 03-6575-2001 dan didesain menggunakan software DIALux Evo v.9.1 . Adapun manfaat penelitian ini agar sistem pencahayaan pada perpustakaan UNIDA  menjadi  lebih  baik  dan  sesuai  dengan  SNI sehingga  pengelola  dan  pemustaka  merasa  aman  dan nyaman melakukan kegiatan.

## II. METODE
Penelitian  dilakukan  di  Perpustakaan  Universitas Iskandar  Muda  Jalan  Kampus  Unida  No.15,  Surien, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh. Keadaan perpustakaan UNIDA ditampilkan pada Gambar 1.

## Gambar 1. Kondisi ruang perpustakaan UNIDA
Selanjutnya  berdasarkan  persamaan  SNI  03-6575- 2001, sistem pencahayaan perpustakaan UNIDA dianalisis dan  didesain.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  mendapatkan tingkat pencahayaan yang baik dan memenuhi standar SNI, maka  hasilnya  disimulasikan  menggunakan software DIALux Evo v.9.1 .

## A. Peralatan Penelitian
Pada  penelitian  ini  alat  yang  digunakan  untuk mengukur intensitas pencahayaan  adalah lux meter merek Lutron LX-107HA dengan  rentang  pengukuran  0-50.000 lux , seperti terlihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Light meter [9]
Untuk  mendapatkan  nilai  intensitas  cahaya  dalam ruang  perpustakaan  UNIDA,  pengukuran  dilakukan dengan  menempatkan  sensor  pada  ketinggian  80  cm  dari lantai.  Umumnya  diukur  dengan  luas  ruangan  50  meter persegi, luas ruangan antara 50-100 meter persegi, dan luas ruangan lebih dari 100 meter persegi [10][11]. Terdapat 10 titik  pengukuran  yang  diambil,  yaitu  berbentuk  diagonal panjang  dan  lebar  ruangan.  Pengukuran  jumlah  titik dihitung  dengan  mempertimbangkan  bahwa  satu  ttik pengukuran mewakili luas 3 x 3,75 m. Penentuan lengkap titik pengukuran ditunjukkan pada Gambar 3.

## Gambar 3. Titik pengukuran pencahayaan

## B. Data Penelitian
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:
1. Spesifikasi ruang perpustakaan
Ruang  perpustakaan  UNIDA  memiliki  panjang  15 m, lebar 7,5 m, dan tinggi 3,5 m.
2. Spesifikasi jendela perpustakaan Perpustakaan UNIDA memiliki 6 buah jendela yang masing-masing  memilki  tinggi  180  cm,  lebar  300 cm, dan tebal kusen 13 cm.
3. Spesifikasi pintu perpustakaan Pintu  perpustakaan  berjumlah  3  buah  dengan spesifikasi masing-masing memiliki tinggi 200 cm, lebar 150 cm, dan tebal kusen 13 cm.
4. Spesifikasi meja Perpustakaan  UNIDA  memiliki  5  meja,  masing- masing  meja  berukuran  panjang  90  cm,  lebar  210 cm, dan tinggi 80 cm.
5. Spesifikasi rak buku Perpustakaan UNIDA tersedia dalam dua ukuran rak buku, antara lain:
• Sepuluh  rak  buku  berukuran  panjang  200  cm, lebar 68 cm, dan tinggi 220 cm.
• Tiga rak buku berukuran panjang 100 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 210 cm.

## C. Formula Perhitungan
Formula  atau  persamaan  yang  digunakan  dalam penelitian ini, yaitu:
1. Tingkat pencahayaan
Tingkat  pencahayaan  merupakan  iluminasi  rata-rata (E rata-rata )  pada  bidang  kerja  atau  dapat  diartikan  juga sebagai bidang horizontal  yang berada ¾ dari permukaan lantai [12]. Tingkat pencahayaan tersebut  dapat diformulasikan dengan:
𝐸 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 = 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑥 𝑘𝑝 𝑥 𝑘𝑑 𝐴 (1)
dengan keterangan:
E rata-rata =  Tingkat iluminasi rata-rata (lux) F total = Fluks luminous total  dari  seluruh  lampu  yang menerangi bidang kerja (lumen)
A = luas bidang kerja (m 2 ) k p = koefisien pemakaian k d = koefisien penyusutan
Sesuai dengan SNI 03-6575-2001, tingkat pencahayaan  yang  digunakan  untuk  ruang  perpustakaan yaitu sebesar 300 lux . Tingkat pencahayaan sesuai dengan SNI selengkapnya ditampilkan pada Tabel 1.
T ABEL 1. T INGKAT PENCAHAYAAN MINIMUM [13] Fungsi Ruangan Tingkat Pencahayaan (lux) Kelompok Renderasi Warna Keterangan Ruang kelas 250 1 atau 2 Perpustakaan 300 1 atau 2 Ruang rapat 300 1 atau 2 Ruang kerja 350 1 atau 2 Ruang komputer 350 1 atau 2 Untuk mencegah silau akibat pantulan layar monitor gunakan armatur berkisi. Laboratorium 500
Fungsi Ruangan Tingkat Pencahayaan (lux) Kelompok Renderasi Warna Keterangan Ruang gambar 750 1 Pada meja gambar gunakan pencahayaan setempat.
Selanjutnya,  sebelum  menentukan  jumlah  armatur yang  akan  digunakan  perlu  terlebih  dahulu  menentukan nilai  fluks luminous total  agar  tingkat  pencahayaan  yang diinginkan  dapat  terpenuhi  dengan  baik  [14][15].  Nilai fluks luminous total dapat dihitung dengan persamaan:
𝐹 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐸 𝑥 𝐴 𝑘𝑝 𝑥 𝑘𝑑 (2)
Kemudian  jumlah  armatur  lampu  dapat  dihitung dengan persamaan:
𝑁 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹1 𝑥 𝑛 (3)
Dimana N total adalah jumlah armatur, F total adalah nilai fluks luminous total dengan satuan lumen, F 1 adalah nilai fluks  luminous  dengan  satuan  lumen,  dan n merupakan banyaknya jumlah lampu yang digunakan dan berada pada satu armatur.
2. Koefisien pemakaian atau penggunaan ( k p )
Koefisien pemakaian atau penggunaan yaitu banyaknya cahaya lampu yang dihasilkan dan diserap oleh armatur yang sebagian mengarah ke atas serta sebagian lagi mengarah  ke  bawah.  Koefisien  pemakaian  dapat didefinisikan  sebagai  perbandingan  antara  hasil fluks luminous yang mengenai bidang kerja dengan cahaya yang dihasilkan  oleh  sumber  cahaya  (lampu)  [14][15].  Jadi, besar kecilnya nilai koefisien pemakaian atau penggunaan dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu:
• Pendistribusian  intensitas  cahaya  yang  terdapat pada armatur.
• Membandingkan  keluaran  cahaya  dari  dalamdan luar armatur.
• Penyebaran atau pemantulan cahaya pada langit- langit, dinding, dan lantai.
• Pemasangan  posisi  armatur  baik  terletak  pada dinding maupun digantung.
• Luas ruangan.
Pada  sebuah  armatur,  nilai  koefisien  penggunaan umumnya  sudah  tersediadari  pabrikasinya,  dan    sudah melalui  hasil pengujian dari instansi terkait dalam bentuk tabel [15].
3. Koefisien depresiasi ( k d )
Koefisien  depresiasi  atau  juga  dikenal  dengan  rugi- rugi  cahaya  yang  diartikan  sebagai  perbandingan  antara tingkat  pencahayaan  yang  sudah  lama  terpakai  dengan tingkat pencahayaan yang baru [14][15]. Koefisien tersebut biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:
• Penurunan tegangan listrik sehingga mengakibatkan merudupnya cahaya lampu.
• Penurunan cahaya lampu akibat pemakaian dalam waktu yang lama.
• Bersih dan kotornya armatur atau bola lampu yang digunakan.
• Bersih dan kotornya permukaan ruangan.
Pada  umumnya  nilai  koefisien  depresiasi  untuk ruangan dan armatur yang memiliki perawatan dengan baik memiliki nilai sebesar 0,8. Besar nilai tersebut biasaya juga ditentukan  berdasarkan estimasi [15].

## D. Software DIALux
Software DIALux adalah  salah  satu software teknik yang dimanfaatkan untuk memperkirakan kualitas dan tata cahaya  sebelum  diterapkan  pada  keadaan  sebenarnya dengan cara mensimulasikan berbagai ruang dengan lampu yang di produksi di industri dunia. DIALux sendiri berasal dari Jerman juga merupakan software desain pencahayaan gratis  yang  sudah  berkembang  dengan  cepat  serta dukungan  dari  perusahaan  lampu  lebih  dari  135 perusahaan.  Pada software DIALux juga  memiliki spesifikasi seperti  jenis lampu yang diinginkan, distribusi cahaya,  klasifikasi  lampu,  dan  lain  sebagainya  sehingga mampu  menata  cahaya  baik  alami  maupun  buatan  serta memiliki peranan penting dalam mendesain estetika visual bangunan agar memiliki nilai seni yang tinggi, baik untuk kesehatan, kenyamanan, dan keamanan [15].
Pada  penelitian ini, desain sistem pencahayaan pada ruang  perpustakaan  adalah  disimulasikan  menggunakan software DIALux Evo v.9.1 dengan tahapan-tahapan seperti yang  ditunjukkan pada Gambar 4.

## Gambar 4. Diagram alir simulasi DIALux
Gambar  4  menunjukkan  bahwa  desain  sistem pencahayaan  pada  ruang  perpustakaan  UNIDA  dimulai dengan membuat denah bangunan sesuai dengan keadaan ruang    perpustakaan  agar  simulasi  mendekati  hasil  yang sebenarnya.  Selanjutnya  menginput  data  sesuai  dengan spesifikasi  bangunan  seperti  tinggi  bangunan,  tinggi
plafon,  tinggi  kusen,  lebar  kusen,  dan  menambahkan interior (furnitur, alat elektronik, serta lampu). Kemudian menentukan waktu dan tanggal simulasi untuk mengetahui posisi  matahari  berada  disebelah  utara  atau  selatan khatulistiwa,  menuntukan  lokasi  bangunan,  dan  memilih average sky untuk referensi keadaan langit saat dilakukan simulasi. Setelah semuanya diinput, maka dilakukan proses perhitungan data sesuai dengan sistem pencahayaan ruang perpustakaan  UNIDA.  Hasil  simulasi  akan  menampilkan persebaran cahaya baik secara alami maupun buatan  dalam bentuk warna dan nilai tingkat pencahayaan dalam satuan lux (lux minimum, maksimum, dan rata-rata). Apabila data yang diinput belum sesuai maka tingkat pencahayaan yang ditampilkan juga masih berwarna hijau dan ungu. Namun, apabila  data  yang  diinput  sudah  sesuai  dengan  standar, maka  warna  tingkat  pencahayaan  yang  ditampilkan berwarna kuning.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengukuran Tingkat Pencahayaan Ruang Perpustakaan
Ruang perpustakaan UNIDA memiliki panjang 15 m, lebar  7,5  m,  dan  tinggi  3,5  m.  Untuk  penerangannya menggunakan  3  (tiga)  buah  bola  lampu  dengan  merk Hannochs 4u 62 Watt, lumen 3720. Selanjutnya dilakukan pengukuran  dengan  menggunakan light  meter untuk mendapatkan  tingkat  pencahayaan  pada  perpustakaan berdasarkan dengan titik pengukuran yang telah ditentukan sesuai dengan Gambar 3. Pengukuran pada setiap titik yang telah  ditentukan  juga  dilakukan  sebanyak  3  (tiga)  kali yakni  pada  saat  pagi  hari,  siang  hari,  serta  sore  hari. Adapun cuaca pada saat dilakukan pengukuran kondisinya adalah  sangat  cerah  dan  terang.  Hasil  pengukuran selengkapnya ditunjukkan pada Tabel 2.
T ABEL 2. H ASIL P ENGUKURAN T INGKAT PENCAHAYAAN PADA RUANG PERPUSTAKAAN UNIDA Titik Pengukuran Hasil Pengukuran Tingkat Pencahayaan (Lux) 1 2 3 Rata-rata 1 150 153 155 153 2 178 177 178 178 3 188 189 190 189 4 168 166 169 168 5 88 87 89 88 6 88 87 87 87 7 84 83 124 97 8 25 23 24 24 9 23 24 22 23 10 23 22 23 23 E rata-rata 103 Dari Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat pencahayaan  yang  ada  pada  ruang  perpustakaan  UNIDA masih  belumbaik  dan  tidak  sesuai  standar  SNI  03-6575- 2001. Menurut SNI, standar minimum tingkat pencahayaan pada  perpustakaan  yaitu  300 lux ,  sedangkan  tingkat pencahayaan  rata-rata  yang  didapatkan  dari  hasil pengukuran yaitu 103 lux .
Selanjutnya,  tingkat  pencahayaan  rata-rata  pada perpustakaan  UNIDA  dihitung  dengan  menggunakan persamaan (1), Pada kondisi sebenarnya, diketahui jumlah bola  lampu  yang  digunakan  yaitu  sebanyak  3  (tiga)  buah dengan merk Hannochs 4u 62 Watt dan 3270 lumen. Nilai koefisien kp dengan kd masing-masing  diasumsikan dengan nilai 0,5 dan 0,8 sehingga didapatkan bahwa:
𝐸 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 = ((3 𝑥 3720) 𝑥 0,5 𝑥 0,8) (112,5)
𝑙𝑢𝑥
𝐸 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 = 4464 112,5 𝑙𝑢𝑥
𝐸 𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 = 39,68 𝑙𝑢𝑥 ≈ 40 𝑙𝑢𝑥
Berdasarkan  hasil  perhitungan,  maka  didapatkan tingkat  pencahayaan  pada  ruang  perpustakaan  UNIDA diperoleh  sebesar  40  lux.  Jadi,  hasil  tersebut  masih  jauh dari tingkat pencahayaan yang ditetapkan SNI. Kemudian dengan  memanfaatkan  pencahayaan  alami  yang  berasal dari  cahaya  yang  masuk  melewati  jendela  maupun  pintu serta pencahayaan sebenarnya, maka tingkat pencahayaan pada  perpustakaan  UNIDA  selanjutnya  disimulasikan  ke dalam software DIALux dengan asumsi kondisi cuaca yang cerah pada siang hari. Hasilnya ditunjukkan pada Gambar 5.
Gambar 5. Hasil simulasi kondisi sebenarnya dengan software DIALux
Pada  Gambar  5  menunjukkan  bahwa  tingkat pencahayaan  pada  ruang  perpustakaan  UNIDA  rata-rata masih  berwarna  ungu  dan  hijau.  Dari  gambar  juga menunjukkan  bahwa  besarnya  tingkat  pencahayaan  pada ruang  perpustakaan  rata-rata  sebesar  252 lux .  Jadi,  dapat disimpulkan bahwa pencahayaan pada ruang perpustakaan UNIDA  belum  baik  dan  tidak  nyaman  bagi  pemustaka dalam  melakukan  kegiatannya  apalagi  pada  kondisi cuacanya mendung ataupun hujan.

## B. Perhitungan Tingkat Pencahayaan Ruang Perpustakaan
Pada  tahapan  ini,  tingkat  pencahayaan  pada  ruang perpustakaan  UNIDA  dilakukan  optimalisasi  dengan mengganti  penggunaan  bola  lampu  jenis Bulb merk Hannochs 50  Watt,  5000  lumen.  Optimalisasi  dilakukan dengan  menghitung  nilai  fluks  total  dan  jumlah  armatur yang  akan  digunakan  yaitu  dengan  menggunakan persamaan  (2)  dan  (3).  Diketahui  luas  ruangan perpustakaan  yaitu  112,5  m 2 ,  tingkat  pencahayaan perpustakaan sesuai Tabel 2 yaitu 300 lux dengan asumsi nilai kp 0,5  dan  nilai kd 0,8,  maka  nilai  fluks  total  dapat dihitung:
𝐹 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (300 𝑥 112,5) (0,5 𝑥 0,8) 𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
𝐹 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 33750 0,4 𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
𝐹 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 84375 𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
Setelah  didapatkan  nilai  fluks  total,  maka  jumlah armatur  lampu  yang  cocok  untuk  diterapkan  pada  ruang perpustakaan UNIDA dihitung dengan:
𝑁 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 84375 (5000 𝑥 1)
𝑁 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 84375
5000
𝑁 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 16,875 𝑏𝑢𝑎ℎ
Berdasarkan  hasil  perhitungan  di  atas,  maka didapatkan  bahwa  penggunaan  jumlah  armatur  atau  bola lampu  yang  cocok  untuk  ruang  perpustakaan  UNIDA dengan luas 112,5 m 2 yaitu sebanyak 16,875 buah lampu. Untuk mengetahui tingkat pencahayaan setelah dilakukan optimalisasi, maka hasil tersebut selanjutnya disimulasikan dengan  menggunakan  software  DIALux.  Adapun  hasil simulasi 2D setelah optimalisasi selengkapnya ditunjukkan pada Gambar 6.
Gambar 6. Hasil simulasi 2D setelah dilakukan optimalisasi
Pada Gambar 6 menunjukkan bahwa tampilan ruang perpustakaan  tidak  lagi  berwarna  ungu  maupun  hijau seperti  pada  gambar  sebelum  optimalisasi,  namun  sudah berubah  dengan  tampilan  yang  berwarna  kuning. Selanjutnya,  dari  hasil  optimalisasi  maka  tingkat pencahayaan pada ruang perpustakaan UNIDA juga dapat ditampilkan  dalam  bentuk  3D.  Hasil  selengkapnya ditunjukkan pada Gambar 7.
Gambar 7. Hasil simulasi 3D setelah dilakukan optimalisasi
Pada  Gambar  7  menunjukkan  bahwa  tingkat pencahayaan  rata-rata  hasil  simulasi DIALux didapatkan
sebesar  592 lux .  Hasil  tersebut  diperoleh  berdasarkan  16 buah  lampu  yang  digunakan  dan  ditambah  dengan pencahayaan yang berasal dari ventilasi, jendela, dan pintu pada perpustakaan. Dari gambar juga terlihat bahwa tingkat pencahayaannya  sangat  baik  dan  merata  ke  setiap  sudut ruangan  tanpa  dipengaruhi  oleh  adanya  furnitur  yang tertata  pada  ruang  perpustakaan.  Jadi,  dengan  592 lux tingkat pencahayaan rata-rata hasil simulasi menunjukkan bahwa  ruang  perpustakaan  UNIDA  sudah  sangat  baik, aman,  dan  nyaman  untuk  pengelola  maupun  pemustaka dalam  melakukan  aktivitasnya  meskipun  pada  saat  cuaca mendung maupun hujan.

## IV. K ESIMPULAN
Dari  hasil  yang  telah  diteliti    sehingga  bisa disimpulkan  bahwa  pada  ruang  perpustakaan  UNIDA tingkat pencahayaan rata-rata sebelum dilakukan optimalisasi  masih  memiliki  kekurangan  dan  jauh  dari ketetapan  standar  SNI  yaitu  300 lux .  Hasil  pengukuran yang  dilakukan  pada  ruang  perpustakaan  saat  pagi  hari, siang    hari,  dan  sore  hari  memiliki  tingkat  pencahayaan rata-rata  yaitu  103 lux ,  dengan  menggunakan software DIALux diperoleh tingkat pencahayaan rata-rata yaitu 252 lux ,  dan  melalui  perhitungan  menggunakan  bola  lampu jenis Hannochs 4u  62  Watt  (3  buah)  dan  3270  lumen diperoleh tingkat pencahayaan rata-rata yaitu 40 lux . Hasil optimalisasi  dengan  menggunakan software  DIALux setelah  dilakukan  perhitungan  sesuai  dengan  SNI  maka didapatkan bahwa nilai fluks total sebesar 84375 lumen dan jumlah  armatur  lampu  sebanyak  16  buah  sehingga didapatkan  tingkat  pencahayaan  rata-rata  menjadi  lebih baik dan meningkat menjadi 592 lux .

## R EFFERENSI
[1] I.  N.  Saidah,  R.  E.  W.  Fahad,  A.  Danurwendo,  S. Suyatno, D. B. Rachmat, and Y. Cahyono, “Analisis dan  Perancangan  Kontrol  Pencahayaan  dalam Ruangan,” J. Fis. dan Apl., vol. 7, no. 2, pp. 1–4, 2011, doi: 10.12962/j24604682.v7i2.907.
[2] Y.  Daud,  F.  E.  P.  Surusa,  and  S.  Humena,  “Analisis Intensitas Cahaya pada Gedung Central Medical Unit di Rumah Sakit Umum Daerah Prof.DR.H. Aloe Saboe Kota  Gorontalo,”  Jambura  J.  Electr.  Electron.  Eng., vol. 2, no. 1, pp. 19–23, 2020, doi: 10.37905/jjeee.v2i1.4402.
[3] A.  Fleta,  “Analisis  Pencahayaan  Alami  Dan  Buatan Pada  Ruang  Kantor  Terhadap  Kenyamanan  Visual Pengguna,” J. Patra, vol. 3, no. 1, pp. 33–42, 2021.
[4] R. N. Indah, R. Z. A. Syam, and H. Agustina, “Analisis Penerapan  Pencahayaan  Di  Pitimoss  Fun  Library Terhadap  Minat  Kunjung  Perpustakaan,”  J.  El- Pustaka,  vol.  02,  no.  01,  pp.  25–34,  2021,  doi: 10.24042/el-pustaka.v2i1.8331.
[5] G.  Yusvita,  “Analisis  Pencahayaan  Ruangan  Pada Ruang Kelas Di Universitas Singaperbangsa Karawang Menggunakan Dialux Evo 9.1,” J. Serambi Eng.,  vol.  6,  no.  3,  pp.  2160–2166,  2021,  doi: 10.32672/jse.v6i3.3250.
[6] M.  Hamid,  “Analisis  Pencahayaan  Dan  Penataan Ruang Perpustakaan Sd Negeri 77 Ganra 1 Kabupaten Soppeng Dalam Menarik Minat Kunjung Pemustaka,” Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017.
[7] U.  E.  Uci,  “Libri  cafe:  Kolaborasi  kafe  dan perpustakaan sebagai sarana learning commons dalam upaya
meningkatkan literasi informasi pemustaka:(Studi  Kasus  Perpustakaan  Universitas Syiah Kuala),” IJAL (Indonesian J. Acad. …, vol. 5, no. 1, pp. 9–18, 2021.
[8] A. Sistarina and S. Kartikasari, “Redesain Tata Ruang dan  Kenyamanan  Pustakawan  dan  Pemustaka  di Perpustakaan  Universitas  Airlangga,”  JPUA  J. Perpust.  Univ.  Airlangga  Media  Inf.  dan  Komun. Kepustakawanan,  vol.  8,  no.  2,  p.  79,  2020,  doi: 10.20473/jpua.v8i2.2018.79-86.
[9] Lutron  Electronic,  “Lutron  Catalogus  The  Art  of Measurement.” 2007.
[10] N.  S.  Hart,  T.  J.  Lisney,  and  S.  P.  Collin,  “Cone photoreceptor  oil  droplet  pigmentation  is  affected  by ambient light intensity,” J. Exp. Biol., vol. 209, no. 23, pp. 4776–4787, 2006, doi: 10.1242/jeb.02568.
[11] Occupational  Safety  and  Health  Branch,  Lighting Assessment  in  the  Workplace.  Hong  Kong:  Labor Department, 2008.
[12] S.. Fitriani, Muliadi, M. R. Azmi, Syukri, and Husaini, “Analisis  Sistem  Penerangan  Pada  Puskesmas Berdasarkan  Standart  Nasional  Indonesia  (  SNI  ),” Aceh J. Electr. Eng. Technol., vol. 1, no. 1, pp. 12–17, 2021.
[13] Badan  Standar  Nasional,  SNI  03-6575-2001:  Tata Cara  Perancangan  Sistem  Pencahayaan  Buatan  pada Bangunan Gedung. 2001, pp. 1–32.
[14] Irman,  Latifah,  and  Ruskardi,  “Pemilihan  Warna Cahaya  Lampu  LED  Untuk  Pencahayaan  Ruangan Kerja  sebagai  Upaya  Optimalisasi  Konsumsi  Daya Listrik,” J. Publ. Ilm. Vokasi, vol. 13, no. 2, pp. 77–83, 2018.
[15] T.  Nugraheni,  “Perancangan  Pencahayaan  Buatan  di Aula  B.G.  Munaf  ITS,”  Institut  Teknologi  Sepuluh Nopember, 2017.