Abstrak—Air  limbah  domestik  ialah  air  limbah  yang  berasal dari  usaha  atau  kegiatan  pemukiman,  rumah  makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Idealnya air limbah  tersebut  harus  diolah  sebelum  dibuang  ke  badan  air agar  memenuhi  baku  mutu  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah  dalam  Peraturan  Mentri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Nomor  68  Tahun  2016.  Namun,  kenyataannya seringkali  air  limbah  domestik  tidak  diolah  terlebih  dahulu karena  belum  diketahui  teknologi  pengolahan  yang  sesuai dengan  karakteristik  air  limbah  domestik  yang  dihasilkan sehingga  badan  air  menjadi  tercemar.  Untuk  mengatasi permasalahan tersebut, dikumpulkan data kualitas air limbah domestik  di  berbagai  kab/kota  di  Indonesia  kemudian membaginya menjadi 3 (tiga) kategori kualitas yaitu air limbah domestik  dengan  kadar  pencemar  rendah,  sedang,  dan  tinggi. Dari setiap kategori kadar pencemar air limbah domestik dapat di  rekomendasikan  jenis-jenis  teknologi  yang  sesuai  dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan terknologi untuk  meremoval  bahan  pencemar  di  dalamnya.  Selain  itu, turut  mempertimbangkan  kebutuhan  lahan,  biaya  investasi serta  biaya  operasionalnya.  Dari  data  kualitas  air  limbah domestik  di  59  kab/kota  di  Indonesia,  air  limbah  domestik dengan kadar pencemar rendah direkomendasikan menggunakan alternatif 1 dan 3. Apabila memiliki lahan yang cukup  luas,  dapat  menggunakan  alternatif  2  untuk mendapatkan effluent total coliform yang lebih baik. Untuk air limbah domestik dengan kadar pencemar sedang direkomendasikan  diolah  dengan  alternatif  1  jika  lahan  yang tersedia terbatas. Apabila lahan yang tersedia cukup luas dapat menggunakan  alternatif  5  untuk  mendapatkan  effluent  total coliform  yang  lebih  baik.  Untuk  air  limbah  domestik  dengan kadar  pencemar  tinggi  direkomendasikan  dengan  alternatif  1 jika lahan yang tersedia terbatas. Apabila lahan yang tersedia cukup luas dapat menggunakan alternatif 4 untuk mendapatkan effluent total coliform yang lebih baik.
Kata Kunci—Air Limbah Domestik, Baku Mutu, Karakteristik, Pengolahan Air Limbah.

## I. PENDAHULUAN
IR  limbah  merupakan  air  sisa  dari  kegiatan  atau  suatu usaha  yang  terbagi  menjadi  dua  yaitu  air  limbah domestik dan non domestik. Air limbah domestik adalah air limbah  yang  berasal  dari  usaha  dan/atau  kegiatan pemukiman,  rumah  makan,  perkantoran,  perniagaan, apartemen, dan asrama. Air limbah domestik terbagi menjadi dua yaitu kakus yang berasal dari septic tank dan non kakus yang  berasal  dari  kegiatan  rumah  tangga.  Sering  kali  air limbah  domestik  langsung  dibuang  ke  badan  air  tanpa pengolahan  lebih  lanjut,  padahal  belum  tentu  air  limbah tersebut  sudah  memenuhi  baku  mutu  air  limbah  yang ditetapkan.  Baku  mutu  air  limbah  ialah  ukuran  batas  atau kadar  unsur  pencemar  atau  jumlah  unsur  pencemar  yang ditenggang  keberadaannya  dalam  air  limbah  yang  akan dibuang  ke  dalam  media  air  dan  tanah  dari  suatu  usaha dan/atau kegiatan.Air limbah yang melebihi baku mutu dapat
mencemari  lingkungan  sekitar  seperti  badan  air  menjadi berwarna coklat dan mengeluarkan bau busuk, kematian pada ikan, hingga penyebaran sumber penyakit.
Untuk itu, diperlukan pengolahan agar air limbah domestik aman dilepas ke lingkungan dan dapat dimanfaatkan kembali sebagai  bentuk  efisiensi  penggunaan  air  seperti  digunakan untuk  menyiram  tanaman,  mencuci  kendaraan  dan  lainnya. Sistem  pengelolaan  air  limbah  domestik  ialah  serangkaian kegiatan  pengelolaan  air  limbah  domestik  dalam  satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
Dalam  pelaksanaannya,  sistem  pengolahan  air  limbah domestik harus dipisah dengan saluran drainase paling lambat 10 (sepuluh) tahun untuk Kota Metropolitan dan Kota Besar serta 20 (dua puluh) tahun untuk Kota Sedang dan Kota Kecil.
Sebelum  menentukan  teknologi  pengolahan  yang  tepat untuk  air  limbah  domestik,  perlu  dilakukan  analisis karakteristik  air  terlebih  dahulu.  Analisis  karakteristik  ini berguna  untuk  menentukan  teknologi  pengolahan  apa  saja yang dibutuhkan agar air buangan memenuhi baku mutu yang ditetapkan  dan  dapat  dibuang  ke  badan  air.  Ketersediaan lahan, biaya operasional dan maintance serta biaya investasi turut menjadi pertimbangan dalam pemilihan teknologi yang digunakan.  Oleh  karena  itu,  pada  studi  ini,  penulis  akan mengkaji sistem pengolahan air limbah domestik terpusat di Indonesia.

## II. PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

## A. Dampak Air Limbah Domestik Tanpa Pengolahan
Dampak dari air limbah domestik yang tidak diolah ialah: (1) Kualitas air limbah domestik yang mengandung organik tinggi  menyebabkan  air  tidak  dapat  disimpan  dalam  waktu lebih dari 24 jam. Bila penyimpanan lebih dari 24 jam akan menimbulkan bau yang tidak sedap. (2) Kualitas air limbah domestik  yang  mengandung  sabun  akan  mempengaruhi alkalinitas  tanah  dan  membunuh  tanaman  bila  digunakan untuk  menyiram  tanaman.  (3)  Kualitas  air  yang  buruk menjadi  tempat  perkembangan  bibit  penyakit  sehingga  air limbah domestik perlu diolah agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

## Kajian Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat di Indonesia
Cathrine Gabriela Bakkara dan Alfan Purnomo Departemen Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : alfanpurnomo@gmail.com
A
Tabel 1. Baku Mutu Air Limbah Parameter
Baku Mutu pH 6-9
BOD
30 mg/L COD 100 mg/L TSS 30 mg/L Minyak dan Lemak 5 mg/L Amonia 10 mg/L Total Coliform 3000/100 mL Deterjen (MBAS) 200 µg /liter

## B. Baku Mutu Air Limbah Domestik
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2011,  baku  mutu  air limbah ialah ukuran batas atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang  keberadaannya  dalam  air  limbah  yang  akan dibuang ke dalam sumber air dari suatu usaha atau kegiatan. Baku mutu yang digunakan mengacu tentang Baku Mutu Air Limbah  dan  Peraturan  Daerah  Surabaya  Nomor  2  Tahun 2004 pada Tabel 1 [1-2].

## C. Pengolahan Air Limbah Domestik
Menurut  Penyelenggaraan  sistem  pengelolaan  air  limbah domestik,  unit-unit  pengolahan  air  limbah  pada  dasarnya dikategorikan  ke  dalam  3  proses  pengolahan,  yaitu pengolahan  fisik,  biologis,  &  pengolahan  lumpur. Pengolahan  fisik  ialah  proses  penghilangan  partikel  diskrit, partikel mineral yang berat seperti pasir atau kerikil, koloid, partikel tersuspensi, hingga minyak dan lemak. Adapun unit- unit yang termasuk pengolahan fisik ialah sumur pengumpul,
Tabel 2. Data Kualitas Air Limbah Domestik di Berbagai Provinsi di Indonesia
Kab/Kota Parameter pH BOD (mg/L) COD (mg/L) TSS (mg/L) Minyak dan Lemak (mg/L) Amonia (mg/L) Total Coliform (MPN/100 mL) Deterjen (MBAS) (µg /liter) Kota Banda Aceh 7,08 56 157,7 16 0,1 0,864 1.100 - Kota Banda Aceh 7,09 42,3 179,9 26 0,1 0,896 1.100 - Kabupaten Aceh Besar 8 - - - - - - 6,15 Kota Banda Aceh 7,18 40 - - 0,2 1,26 1.100 - Kota Medan 7 25 100 16,6 - - - - Kota Medan 6 75 180 60 15 - - 3 Kota Medan - - - - - 6,6 - - Kota Binjai 6,74 180,25 406,23 235 8,83 53 540 - Tanjungpinang - 80 - 37,77 31,33 - - 7,71 Tanjungpinang 6 - 70 6,3 - - 1100 - Tanjungpinang - - - - - 18,37 - - Tanjungpinang - 128 - 54 23 - - 5,08 Kabupaten Tabalong 7 167 469 209 - - 1600 - Kota Banjarmasin 7,09 20,4 - 38 11 0,87 16100 - Kota Banjarmasin 7,03 10,1 54 41 14 0,69 - - Kota Banjarmasin 6,78 10 64 9 9 0,34 2800 - Kota Banjarmasin - - - - - - - 200 Tangerang Selatan 7,36 83,2 312 34 - 226 - - Tangerang 6,7 66 123 33 15 - - 8,8 Tangerang 8,2 86 167 14 6 - - 22 Kabupaten Serang 7,6 12,75 19,8 84 - - - - Jakarta Selatan 7,79 140,45 284,604 130 12,125 15,225 - 0,953 Jakarta 6,06 27,61 136,68 17 0,8 12,5 - 0,18 Jakarta Pusat 7,46 20,6 48,4 31,6 0,32 8,12 - - Jakarta Selatan 7,3 103 297 141 0,5 16,3 - 1,03 Bogor 6,91 495,39 - 48,33 7,39 - - 4 Kabupaten Garut 6,92 389 627 115 - - - - Bekasi 8,5 558 867 238 - - - 0,12 Bogor - - 206,96 342 8 16,426 - - Depok - 30 59 - - - - 4,7 Depok - 115 216 - - - - 0,16 Kota Semarang 6,73 107 155 104 6,3 - - - Kota Semarang 7,13 357 - 136 5,26 - - - Kota Semarang - - 186 - - - - 25 Kota Semarang 7,26 - - - - 143 - - Surakarta - - - - - - 12000 - Kabupaten Gunung Kidul 7,59 80,61 121,85 132 - - - - Kabupaten Bantul 7 484 154 672 - 38 - - Kabupaten Bantul - 142 204 123 - - - - Sleman 6,08 175,2 254,6 262 13,4 - - - Kabupaten Bantul 7,06 178 265 123 - - 160000 2,66 Kabupaten Bantul 7,24 80 239 333 - - 160000 1,81 Jombang 7,9 135,6 315,3 - 5,5 - - - Sidoarjo 6,95 162 268 210 20 48,57 - - Surabaya 6,85 81,9 160 150 - - - - Probolinggo 7,52 11,01 - 12,2 1,08 - - - Surabaya 7,7 7,8 17 24 1,9 - 240 0,028 Surabaya 6,9 5,25 22 19 1,9 - 210 0,034 Denpasar 7,58 169,83 - 93 0,65 19,5 - 0,34 Denpasar 8,03 178,2 379,7 34 6,3 1,043 - - Badung - - - - - - 11000 - Denpasar - 86,99 141,99 - - 39,06 - - Palembang 6,21 95 147 163 5,8 3,6 - - Palembang 7,11 43 135,3 2 2,8 25,41 - - Pekanbaru 6,9 - - 29 - - - - Kampar 6 15,8 25,8 - - - 239,88 - Bontang 5,71 145 1495 141 26,6 1,14 2419,6 - Kota Manado - 30 100 30 - - 50 - Kota Tarakan - 210,68 320 40 90,8 2,494 240000 -
bar  screen,  grit  chamber,  bak  pengendap  I  dan  clarifier. Pengolahan biologis merupakan pengolahan yang memanfaatkan bakteri untuk mengolah beban beban organik yang terkandung dalam air limbah domestik menjadi unsur- unsur yang lebih sederhana sehingga aman untuk dibuang ke badan air.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penentuan Status Mutu Air Limbah Domestik di Berbagai Kab/Kota di Indonesia
Untuk  mengetahui  status  mutu  air  limbah  domestik  di suatu  daerah,  dibutuhkan  data  kualitas  air  limbah  domestik daerah  tersebut.  Tabel  2  ialah  data  kualitas  air  limbah domestik  di  berbagai  provinsi  di  Indonesia.  Dari  data tersebut, akan ditentukan status mutu air limbah domestik di berbagai  daerah  di  Indonesia  dengan  membandingkan  data kualitas air yang dimiliki dengan baku mutu yang terdapat di Tabel  1.  Apabila  terdapat  parameter  yang  memiliki  nilai diatas  baku  mutu  yang  berlaku  maka  air  limbah  domestik yang  dihasilkan  dianggap  tercemar.  Dari  59  kab/kota  pada Tabel  2,  terdapat  49  kab/kota  yang  memiliki  air  limbah domestik yang tidak memenuhi baku mutu yang berlaku [1- 3].  Hal  ini  dikarenakan  masih  minimnya  pengolahan  air limbah  domestik  sebelum  dibuang  ke  badan  air  terdekat. Minimnya  pengolahan  ini  terjadi  karena  berbagai  alasan seperti  belum  diketahui  kualitas  air  limbah  domestik
pemukiman tersebut, belum adanya sosialisasi atau gerakan pemerintah  setempat  untuk  menyadarkan  dan  mengajak masyarakat  mengenai  pentingnya  membangun  pengolahan air  limbah  domestik  serta  minimnya  informasi  masyarakat mengenai  jenis-jenis  teknologi  pengolahan  yang  dapat dipilih.

## B. Pengkategorian Kualitas Air Limbah Domestik
Penentuan  rentang  dari  setiap  kategori  menggunakan kuartil  yang  merupakan  pembagian  kelompok  data  menjadi empat bagian yang sama besar sehingga terdapat tiga kuartil, yaitu kuartil bawah (Q1), tengah (Q2), dan atas (Q3). Adapun rumus untuk mencari posisi kuartil sebagai berikut:
Kuartil Bawah (Q1) = 1 4 (𝑛 + 1)
Kuartil Tengah (Q2)  = 1 2 (𝑛 + 1)
Kuartil Atas (Q3)   = 3 4 (𝑛 + 1)
n  = jumlah data air limbah domestik tercemar
Adapun  banyak  data  kualitas  air  limbah  domestik  yang tercemar  pada  setiap  parameter  dapat  dilihat  pada  Tabel  3. Setelah diketahui posisi kuartil bawah, tengah, dan atas pada tiap parameter berdasarkan rumus nomor 1-3 dan banyak data pada  Tabel  3,  dapat  ditentukan  nilai  kuartil  pada  tiap parameter.  Adapun  nilai  kuartil  bawah  (Q1),  kuatil  tengah (Q2) dan kuartil atas (Q3) pada parameter lain dapat dilihat pada Tabel 4.
Selanjutnya, dapat ditentukan rentang dari setiap kategori
Tabel 3.
Banyak Data Kualitas Air Limbah Domestik Tercemar Pada Setiap Parameter
Parameter Jumlah Data pH 0 BOD 35 COD 32 TSS 32 Minyak dan Lemak 21 Amoniak 13 Total Coliform 4 Deterjen 0 Tabel 4.
Nilai Kuartil Bawah (Q1), Kuartil Tengah (Q2) dan Kuartil Atas (Q3) Setiap Parameter
Kuartil BOD (mg/L) COD (mg/L) TSS (mg/L) Minyak dan Lemak (mg/L)
Amoniak (mg/L) Total Coliform (MPN/100 mL) Q1 81 157 45 7 17 11500 Q2 128 212 123 11 26 14050 Q3 178 314 186 18 51 88050
Tabel 5. Nilai Rentang Kualitas Air Limbah Domestik Tercemar Pada Setiap Parameter Air Limbah Tercemar BOD (mg/L) COD (mg/L) TSS (mg/L) Minyak dan Lemak (mg/L) Amoniak (mg/L) Total Coliform (MPN/100 mL) Kadar rendah 30-81 100-157 30-45 5-7 10-17 3000-11500 Kadar sedang 82-128 158-212 46-123 8-11 18-26 11501-14050 Kadar tinggi 129-178 213-314 124-186 12-18 27-51 14051-88050 Tabel 6. Nilai Parameter Berdasarkan Kadar Pencemar Air Limbah Domestik Parameter Satuan Air Limbah Domestik dengan Kadar Pencemar Rendah Sedang Tinggi BOD mg/L 81 128 178 COD mg/L 157 212 314 TSS mg/L 45 123 186 Minyak dan Lemak mg/L 7 11 18 Amoniak mg/L 17 26 31 Total Coliform MPN/mL 11500 14050 88050
kada  r  air  limbah  domestik  tercemar  dengan  menggunakan nilai  kuartil  yang  telah  didapatkan.  Untuk  air  limbah domestik  dengan  pencemar  kadar  rendah  memiliki  rentang dari baku mutu hingga kuartil bawah (Q1), untuk air limbah domestik  dengan  kadar  pencemar  sedang  memiliki  rentang dari  kuartil  bawah  (Q1)  hingga  kuartil  tengah  (Q2), sedangkan untuk air limbah domestik dengan kadar pencemar tinggi  memiliki  rentang  dari  kuartil  tengah  (Q2)  hingga kuartil atas (Q3) [4]. Adapun rentang dari setiap kategori air limbah domestik tercemar pada setiap parameter dapat dilihat pada Tabel 5.
C. Rekomendasi Rangkaian Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Berdasarkan Kategori Kadar Pencemar Air Limbah Domestik
Dari setiap kategori kadar pencemar air limbah domestik dapat  di  rekomendasikan  jenis-jenis  teknologi  yang  sesuai dengan kebutuhan.  Untuk mengetahui kemampuan removal
setiap  teknologi  maka  dilakukan  perhitungan  dengan menggunakan rentang teratas dari setiap parameter. Adapun nilai  setiap  parameter  yang  digunakan  untuk  mengetahui removal dari setiap teknologi pada Tabel 6.
Pemilihan  alternatif  yang  direkomendasikan  berdasarkan kemampuan untuk meremoval bahan pencemar di dalamnya. Selain itu, turut mempertimbangkan kebutuhan lahan, biaya investasi  serta  biaya  operasionalnya.  Berdasarkan  data removal diatas dan hasil perhitungan pada lampiran 1 maka, alternatif yang dapat digunakan pada studi literatur ini, yaitu

## 1) Alternatif 1
Proses  pengolahan  air  limbah  dengan  sistem  ini  yaitu, seluruh  air  limbah  yang  berasal  dari  aktivitas  masyarakat sehari- hari dialirkan masuk ke bak pengumpul (Gambar 1). Kemudian air akan melewati bar screen yang berfungsi untuk mencegah  masuknya  sampah  atau  benda  berukuran  besar, seperti  botol  plastik,  daun,  &  lainnya  ke  dalam  unit pengolahan  air  limbah.  Jika  sampah  atau  benda  berukuran besar masuk dalam unit pengolahan maka akan mengakibatkan  gangguan  seperti  timbulnya  kerusakan  atau penyumbatan  (clogging)  pada  saluran  [5].  Selanjutnya,  air limbah  akan  masuk  ke  unit  grease  trap  untuk  memisahkan minyak  dan  lemak  yang  terdapat  di  dalam  air  limbah domestik. Setelah  itu  air  limbah dialirkan ke  bak  ekualisasi yang  berfungsi  untuk  mengatur  debit  air  limbah  serta menyeragamkan konsentrasi zat pencemarnya agar homogen sehingga proses pengolahan dapat berjalan dengan stabil [6]. Selanjutnya,  dari bak  ekualisasi air  limbah dipompa ke  bak pengendap awal. Hal ini dilakukan agar dapat  mengendapkan
Gambar 1. Bagan alir alternatif 1.
Gambar 2. Bagan alir alternatif 2.
Gambar 3. Bagan alir alternatif 3.
Gambar 4. Bagan alir alternatif 4.
Gambar 5. Bagan alir alternatif 5.
partikel lumpur, pasir dan kotoran organik tersuspensi. Selain berfungsi  sebagai  bak  pengendapan,  juga  berfungsi  sebagai bak  pengontrol  aliran,  serta  bak  pengurai  senyawa  organik yang berbentuk padatan, pengurai lumpur (sludge digestion) dan penampung lumpur [7].
Air  hasil  dari  bak  pengendap  awal,  dialirkan  ke  reaktor biofilter anaerob [8]. Pada reaktor biofilter anaerob terdapat dua buah ruangan. Ruangan- ruangan ini digunakan sebagai penguraian  zat-zat  organik  yang  ada  dalam  air  limbah. Penguraian zat - zat ini dilakukan oleh bakteri anaerobik atau fakultatif aerobik. Air limpasan dari reaktor biofilter anaerob dialirkan  ke  reaktor  biofilter  aerob.  Bak  reaktor  aerob diberikan aerasi atau dihembus dengan udara sehingga mikro organisme yang ada akan  menguraikan  zat organik yang ada dalam  air  limbah  serta  untuk  tumbuh  dan  menempelnya mikroorganisme  pada  permukaan  media  sehingga  dapat meningkatkan efisiensi penguraian zat organik, deterjen serta mempercepat proses nitrifikasi, menyebabkan penghilangan efisiensi amonia meningkat.
Selanjutnya air dari bak aerob dialirkan ke bak pengendap akhir atau clarifier yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pengendapan  material.  Dalam  bak  pengendap  akhir  air limbah  sebagian  dipompa  kembali  ke  bagian  pintu pemasukan  bak  aerasi  (bak  aerob)  dengan  pompa  sirkulasi lumpur. Sedangkan air limpasan (over flow) dialirkan ke bak kontaktor khlor untuk proses disinfeksi. Pada bak  kontaktor khlor  ini air limbah dikontakkan dengan senyawa khlor untuk membunuh mikroorganisme patogen [6].
Air  olahan/efluen  setelah  proses  khlorinasi  dapat ditampung di bak effluent  atau  langsung dibuang ke sungai atau saluran umum sedangkan lumpur hasil pengolahan yang berasal dari bak pengendap 1 dan clarifier dapat disalurkan ke sludge drying bed. Unit SDB (sludge drying bed) berfungsi untuk  membantu  proses  pengeringan  lumpur  dengan penguapan alamiah oleh sinar matahari [9].

## 2) Alternatif 2
Air akan dialirkan masuk ke bak pengumpul dan melewati bar  screen.  Kemudian  air  akan  melewatibak  kontrol  yang berfungsi untuk mengecek ada tiaknya sampah yang terlewat dari  bar  screen  (Gambar  2).  Selanjutnya,  air  limbah  akan masuk  ke  unit  grease  trap  setelah  itu  dialirkan  ke  bak pengendap  awal.  Kemudian  air  limbah  akan  masuk  ke Rotating  Biological  Contactor  (RBC)  yang  sering  disebut sebagai proses bio-disc.  Proses bio disc ini merupakan suatu teknologi  pengolahan  air  limbah  domestik  dengan memanfaatkan  mikroorganisme  yang  melekat  pada  suatu media.
Selanjutnya air dari RBC dialirkan ke bak clarifier dan bak kontaktor  khlor  untuk  proses  disinfeksi.  Air  olahan/efluen setelah  proses  khlorinasi  dapat  ditampung  di  bak  effluent sedangkan  lumpur  hasil  pengolahan  yang  berasal  dari  bak pengendap 1 dan clarifier dapat disalurkan ke sludge drying bed [9].

## 3) Alternatif 3
Air  limbah  dialirkan  ke  bak  pengumpul  kemudian  akan melalui  bar  screen  sebelum  masuk  ke  unit  grease  trap (Gambar  3).  Selanjutnya,  air  limbah  akan  masuk  ke  bak ekualisasi  yang  berfungsi  untuk  mengatur  debit  air  limbah serta  menyeragamkan  konsentrasi  zat  pencemarnya  agar homogen sehingga proses pengolahan dapat berjalan dengan stabil [6]. Air limbah tersebut kemudian dialirkan ke lumpur aktif  yang  merupakan  salah  satu  teknologi  pengolahan  air limbah  secara  biologi.  Lumpur  aktif  juga  dapat  diartikan menjadi seluruh lumpur yang tersuspensi dan diberi oksigen sehingga  seluruh  mikroorganisme  aerobik  yang  ada  dan melekat dengan lumpur menjadi sangat aktif.. Selanjutnya air dari unit lumpur aktif akan dialirkan ke bak pengendap akhir atau  clarifier  yang  berfungsi  sebagai  tempat  terjadinya pengendapan  material  kemudian  dialirkan  ke  bak  kontaktor khlor  untuk  proses  disinfeksi.  Air  olahan/efluen  setelah proses  khlorinasi  dapat  ditampung  di  bak  effluent  atau langsung  dibuang  ke  sungai  atau  saluran  umum  sedangkan lumpur  hasil  pengolahan  yang  bersal  dari  clarifier  dapat disalurkan ke sludge drying bed.

## 4) Alternatif 4
Parit  oksidasi  (Oxidation  Ditch)  merupakan  unit pengolahan  yang  merupakan  pengembangan  metode pengolahan extended aeration (Gambar 4). Yang mana sistem pengolahan  air  limbah  ini  diterapkan  pada  saluran  sirkular dengan ke dalaman 1 s/d 1.5 m, dibangun dengan pasangan batu.  Oxidation  ditch  memiliki  fungsi  sebagai  penurunan konsentrasi  BOD,  COD,  &  nutrien  dalam  air  limbah domestik.  Air  limbah  yang  masuk  dialirkan  berputar mengikuti  saluran  sirkular.  Saluran  sirkular    ini  cukup panjang  dengan  tujuan  agar  terjadinya  proses  aerasi. Selanjutnya air dari unit oxidation ditch akan dialirkan ke bak pengendap akhir atau clarifier yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pengendapan material kemudian dialirkan ke bak disinfeksi. Pada bak  disinfeksi ini air limbah akan dipaparkan sinar ultraviolet. Radiasi sinar  ultra violet  merupakan  radiasi elektromagnetik  dengan    panjang    gelombang    yang    lebih pendek    yaitu    spektrum    antara    5  –  400  nm,    yang  dapat menyebabkan    kematian  pada    mikroorganisme    dan    tidak
Tabel 7.
Keunggulan dan Kelemahan Alternatif Pengolahan Air Limbah Domestik
Kriteria Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 Alternatif 5 Kualitas Effluent Baku mutu yang dihasilkan paling baik dibandingkan alternatif lain Memenuhi baku mutu Memenuhi baku mutu Memenuhi baku mutu Memenuhi baku mutu Kebutuhan Lahan 1075 m 2 5168 m 2 2352 m 2 6351 m 2 6111 m 2 Maintenance & Operations Biaya operasional rendah  dan  mudah dioperasikan Operasi serta konstruksinya sederhana Proses  operasionalnya rumit Biaya operasional dan pemeliharaan rendah Biaya operasional dan pemeliharaan rendah Biaya Investasi Relatif  mahal  yaitu berkisar 350 juta Relatif  mahal  yaitu berkisar 400 juta Relatif  mahal  (lebih mahal dibandingkan alternatif 1) Paling mahal dibandingkan alternatif lain Relatif  mahal  namun ebih murah dibandingkan alternatif 4
meninggalkan  sisa  radiasi  sehingga  tidak  ada  sisa  bahan kimia  desinfeksi  pada  air.  Radiasi    sinar    ultraviolet dihasilkan    oleh    lampu    merkuri  yang  ketika    menembus dinding  sel  mikroorganisme akan  merusak  materi  genetik sel  tersebut sehingga  sel  tidak  dapat  bereproduksi [10].

## 5) Alternatif 5
Pengolahan  pada  alternatif  ini  mirip  dengan  alternatif  4, yang membedakan hanya tidak terdapat bak pengendap awal (Gambar  5).  Hal  ini  dikarenakan  pada  air  limbah  dengan kadar pencemar yang lebih rendah atau pada pengkategorian air limbah di dalam studi ini, untuk parameter TSS dibawah 123 mg/L sudah cukup untuk diolah oleh alternatif ini.
Kelima  alternatif  pengolahan  air  limbah  ini  memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing yang dapat dilihat pada Tabel 7.
Dari  kelima  alternatif  teknologi  tersebut  dengan mempertimbangkan  kelebihan  dan  kekurangannya,  maka alternatif  yang  baik  digunakan  untuk  air  limbah  domestik dengan  kadar  pencemar  rendah  yaitu  alternatif  1  dan  3 dibandingkan  tiga  alternatif  lainnya.  Hal  ini  dikarenakan alternatif 1 dan 3 memiliki kadar removal yang lebih baik dan dilihat dari penggunaan lahan yang dibutuhkan dibawah 5000 m2.  Selain  itu,  biaya  operasional  serta  perawatannya  juga murah  untuk  alternatif  1.  Namun,  apabila  memiliki  lahan yang  cukup  luas  dan  biaya  investasi  yang  dimiliki  besar, direkomendasikan menggunakan alternatif 2 agar mendapatkan  kualitas  effluent  yang  lebih  baik  untuk parameter  coliform  dibandingkan  alternatif  3.  Berdasarkan tingkat  kadar  removalnya,  alternatif  teknologi  yang digunakan dapat diurutkan menjadi alternatif 1 – 3 – 2 – 4 – 5.
Sedangkan  berdasarkan  kemampuan  removal  tiap alternatif,  terdapat  3  (tiga)  alternatif  teknologi  yang  dapat digunakan  untuk  mengolah  air  limbah  dengan  kadar pencemar  sedang  yaitu  alternatif  1,  4  dan  5  agar  sesuai dengan  baku  mutu  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah. Alternatif yang direkomendasikan digunakan ialah alternatif 1,  dibandingkan  dua  alternatif  lainnya.  Hal  ini  dikarenakan alternatif  1  memiliki  kadar  removal  yang  lebih  baik  dan dilihat dari penggunaan lahan yang dibutuhkan dibawah 5000 m2, biaya operasional serta perawatannya juga murah untuk alternatif 1. Namun, apabila memiliki lahan yang cukup luas, direkomendasikan menggunakan alternatif 5 agar mendapatkan  kualitas  effluent  yang  lebih  baik  untuk parameter  coliform.  Berdasarkan  tingkat  kadar removalnya, alternatif  teknologi  yang  digunakan  dapat  diurutankan menjadi alternatif 1 – 4 – 5.
Kemudian berdasarkan kemampuan removal tiap alternatif,  terdapat  2  (dua)  alternatif  teknologi  yang  dapat digunakan  untuk  mengolah  air  limbah  dengan  kadar pencemar tinggi yaitu  alternatif  1 dan 4  agar  sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dilihat dari kebutuhan  lahan,  kedua  alternatif  ini  memiliki  kebutuhan yang  berbeda  yaitu  luasan  alternatif  1  lebih  kecil  dari  pada luasan  lahan  alternatif  4.  Kedua  alternatif  ini  memiliki kesamaan pada biaya investasi yaitu relatif mahal dan biaya operasional yang rendah. Dapat disimpulkan alternatif 1 lebih direkomendasikan  apabila  lahan  yang  dimiliki  terbatas. Sedangkan  alternatif  4  lebih  direkomendasikan  apabila memiliki lahan yang luas serta memiliki biaya investasi yang
besar.

## IV. KESIMPULAN
Dari data air limbah domestik di 59 kab/kota di Indonesia, air  limbah  domestik  dapat  dikategorikan  menjadi  3  (tiga) yaitu  air  limbah  domestik  dengan  kadar  pencemar  rendah, sedang  dan  tinggi.  Air  limbah  domestik  dengan  kadar pencemar rendah memiliki rentang BOD 30-81 mg/L, COD 100-157  mg/L,  TSS  30-45  mg/L,  minyak  dan  lemak  5-7 mg/L,  amonia  10-17  mg/L,  total  coliform  3000-11500 MPN/100mL. Air limbah domestik dengan kadar  pencemar sedang memiliki rentang BOD 82-128 mg/L, COD 158-212 mg/L,  TSS  46-123  mg/L,  minyak  dan  lemak  8-11  mg/L, amonia 18-26 mg/L, total coliform 1501-14050
MPN/100mL. Air limbah domestik dengan kadar pencemar tinggi memiliki rentang BOD 129-178 mg/L, COD 213-314 mg/L,  TSS  124-186  mg/L,  minyak  dan  lemak  12-18  mg/L, amonia 27-51 mg/L, total coliform 14051-88050 MPN/100mL.
Berdasarkan rentang tersebut, air limbah domestik dengan kadar  pencemar  rendah  direkomendasikan  diolah  dengan alternatif  1  dengan  rangkaian  bak  pengumpul  –  barscreen– grease trap – bak ekualisasi – bak pengendap 1 – bak biofilter anaerob  –  bak  biofilter  aerob  –  bak  pengendap  2  –  bak klorinasi – bak effluent – sludge drying bed dan alternatif 3 dengan rangkaian bak pengumpul – barscreen – grease trap – bak ekualisasi – lumpur aktif – bak pengendap – bak klorinasi – bak effluent – sludge drying bed apabila lahan yang tersedia terbatas.  Apabila  lahan  yang  tersedia  cukup  luas direkomendasikan  menggunakan  alternatif  2  dengan rangkaian bak pengumpul – barscreen – bak kontrol – grease trap  –  bak  pengendap  1  –  RBC  –  bak  pengendap  2  -  bak klorinasi  –  bak  effluent  –  sludge  drying  bed  untuk mendapatkan effluent total coliform yang lebih baik. Untuk air  limbah  domestik  dengan  kadar  pencemar  sedang direkomendasikan diolah dengan alternatif 1 jika lahan yang tersedia  terbatas.  Apabila  lahan  yang  tersedia  cukup  luas dapat  menggunakan  alternatif  5  dengan  rangkaian    bak pengumpul – barscreen – grease trap – oxidation ditch – bak pengendap 2 – disinfeksi ultraviolet – bak effluent – sludge drying  bed  untuk  mendapatkan  effluent  total  coliform  yang lebih  baik.  Untuk  air  limbah  domestik  dengan  kadar pencemar  tinggi  direkomendasikan  dengan  alternatif  1  jika lahan  yang  tersedia  terbatas.  Apabila  lahan  yang  tersedia cukup luas dapat menggunakan alternatif 4 dengan rangkaian bak pengumpul – barscreen – grease trap - bak pengendap 1 – oxidation ditch – bak pengendap 2 – disinfeksi ultraviolet – bak effluent – sludge drying bed untuk mendapatkan effluent total coliform yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Pemkot  Surabaya,  Peraturan  Daerah  Surabaya  Nomor  2  Tahun  2004 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, 1st ed. Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya, 2004.
[2]  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  Peraturan  Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  68  Tahun  2016  tentang Baku  Mutu  Air  Limbah  Domestik,  1st  ed.  Jakarta:  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016.
[3]  C.  Abdi,  R.  M.  Khair,  and  T.  S.  Hanifa,  “Perencanaan  bangunan Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL)  komunal  domestik  dengan proses  Anaerobic  Baffled  Reactor  (ABR)  pada  Asrama  Pon-Pes Terpadu Nurul Musthofa di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan,”
Jukung  (Jurnal  Tek.  Lingkungan),  vol.  5,  no.  1,  2019,  doi: 10.20527/jukung.v5i1.6200.
[4]  R.  T.  Adisuasono,  I.  W.  Wardana,  and  E.  Sutrisno,  “Penurunan Konsentrasi Amoniak dalam Limbah Cair Domestik dengan Teknologi Kolam  (Pond)-Biofilm  Menggunakan  Media  Biofilter  Pipa  PVC Sarang Tawon dan Bata Ringan,” Universitas Diponegoro, 2014.
[5]  Y. V. Afandi, H. R. Sunoko, and K. Kismartini, “Status keberlanjutan sistem pengelolaan air limbah domestik komunal berbasis masyarakat di Kota Probolinggo,” J. Ilmu Lingkung., vol. 11, no. 2, pp. 100–109, 2014.
[6]  Kementrian  Kesehatan,  Seri  Sanitasi  Lingkungan  Pedoman  Teknis Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah  dengan  Sistem  Biofilter  Anaerob Aerob pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, 1st ed. Jakarta: Direktorat
Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, 2011. [7]  Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya, Petunjuk Teknis Pengelolaan  Limbah  Cair  Kegiatan  Klinik,  1st  ed.  Surabaya:  Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya, 2019.
[8]  N. Fajriah, T.  Alawiyah, and I.  U.  Wusko, “Analisis  kadar surfaktan anionik  (Deterjen)  pada  air  Sungai  Barito  menggunakan  Metode Spektrofotometri Visible,” J. Pharm. Care Sci., vol. 1, no. 1, 2020.
[9]  G. D. Mega and W. Herumurti, “Evaluasi kinerja instalasi pengolahan lumpur  tinja  (IPLT)  Keputih,  Surabaya,”  J.  Tek.  ITS,  vol.  5,  no.  1, 2016, doi: 10.12962/j23373539.v5i1.15035.
[10]  R. L. Droste, Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment, 1st ed. New York: John Willey & Sons, 1997.