Aulia.  F.  R.  et.al  (2021)  Studi  Efisiensi  Energi  Pompa  Wilayah  Distribusi  Intan  Pakuan  Perumda  Tirta Pakuan Kota Bogor. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(2)
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, Special Issue No. 2, Desember 2021

## STUDI  EFISIENSI  ENERGI  POMPA  WILAYAH  DISTRIBUSI  INTAN PAKUAN PERUMDA TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

## Fira Riza Aulia, Ali Masduqi, Muhammad Sundoro
Departemen Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Email: firarizaalia@pu.go.id,  masduqi@its.ac.id

## Abstrak
Untuk meningkatkan cakupan pelayanan, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor perlu melakukan  penurunan  biaya  operasional.  Bagian  penting  dari  biaya  operasional adalah  biaya  energi,  maka  perlu  adanya  pengurangan  terhadap  konsumsi  energi. Berdasarkan  data  daftar  biaya  listrik  Perumda  Tirta  Pakuan,  pemakaian  energi paling  besar  di  sistem  distribusi  adalah  pada  wilayah  pelayanan  Intan  Pakuan. Biaya  pemakaian  listrik  rumah  pompa  Intan  Pakuan  pada  tahun  2020  adalah  Rp. 211.786.451.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  analisis  kinerja  pompa  sehingga dapat diketahui konsumsi energi pompa dan diberikan rekomendasi perbaikan yang dapat  meningkatkan  pelayanan  serta  penghematan  energi  yang  dapat  dilakukan. Dilakukan pengukuran pemakaian energi pompa dan parameter kelistrikan pompa. Selain  itu,  dilakukan  pengukuran  fluktuasi  debit  air  di discharge pompa. Berdasarkan  hasil  pengolahan  data,  diketahui  bahwa  efisiensi  pompa  pada  jam puncak  adalah  38,41%,  sedangkan  pada  jam  minimum  adalah  21,68%,  dan  nilai efisiensi  pompa  berdasarkan  rata-rata  konsumsi  energi  dan  distribusi  air  adalah 31,6%.  Rekomendasi  perbaikan  yang  dapat  dilakukan  adalah  penggantian  pompa yang  sesuai  dengan  kebutuhan  pemakaian.  Setelah  dilakukan  perhitungan  dengan pompa  rekomendasi,  didapatkan  efisiensi  pompa  meningkat  menjadi  74,52%  dan terjadi penghematan biaya konsumsi listrik sebesar Rp.842.089 setiap bulannya.
Kata kunci : pompa; efisiensi energi; sistem distribusi air minum

## Abstract
To  increase  the  service  coverage,  Perumda  Tirta  Pakuan  Kota  Bogor  needed  to reduce operational costs. An important part of operational costs was energy costs, so  it  was  necessary  to  reduce  energy  consumption.  Based  on  Perumda  Tirta Pakuan  electricity  bill,  the  largest  energy  consumption  in  the  distribution  system was  Intan  Pakuan  service  area.  The  cost  of  electricity  consumption  for  Intan Pakuan  pump  house  in  2020  is  Rp.  211.786.451.  Therefore,  it  was  necessary  to analyze the performance of the pump so that the pump/s energy consumption can be known  and  recommendations  for  improvements  that  can  improve  service  and energy  savings  can  be  made.  Measurements  were  made  on  the  pump  energy consumption  and  pump  electrical  parameters.  In  addition,  measurements  of fluctuations  in  water  flow  at  the  pump  discharge  were  carried  out.  Based  on  the results of data processing, the pump efficiency at peak hours was 38.41%, while at minimum hours was 21.68%, and the pump efficiency based on the average energy
consumptions  and  water  distribution  was  31.6%.  Recommendations  for improvement that can be done was to replace the pump according to usage needs. After  calculation  with  the  recommended  pump,  it  was  found  that  the  pump efficiency increased to 74.52% and there was a savings in electricity consumption costs of Rp. 842.089 per month.

## Keywords: pump; energy efficiency; water distribution system

## Pendahuluan
Berdasarkan  Laporan  Buku  Kinerja  Direktorat  Air  Minum  Kementerian Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Tahun  2020,  cakupan  pelayanan  Perumda Tirta Pakuan adalah 75,73% dari total penduduk di wilayah pelayanannya (BPPSPAM, 2019) .  Untuk  mencapai  target  pelayanan  100%  sesuai  Peraturan  Presiden  Nomor  18 Tahun  2020  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN) Tahun  2020-2024,  Perumda  Tirta  Pakuan  perlu  melakukan  pengembangan  dan pengoptimalan sistem yang sudah ada.
Pengembangan  sistem  pelayanan  air  minum  memerlukan  biaya  lebih,  sehingga perlu  peningkatan  pendapatan  dan  penurunan  pengeluaran  biaya  operasional.  Bagian penting  dari  biaya  operasional  adalah  biaya  energi,  maka  pengurangan  terhadap konsumsi energi harus dilakukan (Winarto, 2016) . Biaya energi  Perumda Tirta Pakuan adalah  Rp.  108/m 3 ,  sudah  lebih  rendah  dari  rata-rata  biaya  energi  BUMD  Air  Minum Nasional yaitu Rp. 352,16/m 3 (BPPSPAM, 2019) . Biaya ini dipengaruhi oleh sebagian besar  pengaliran  air  di  Perumda  Tirta  Pakuan  tidak  menggunakan  sistem  pompa, melainkan  gravitasi.  Biaya  energi  keseluruhan  yang  rendah  tidak  menjamin  bahwa penggunaan  energi  sudah  sangat  efisien  sehingga  tidak  terdapat  rugi-rugi  energi (Kementerian PUPR, 2014) .
Konsumsi  energi  pada  jaringan  distribusi  dipengaruhi  oleh  penggunaan  pompa (Martin-Candilejo  et  al.,  2020) ,  (Mala-Jetmarova  et  al.,  2017), (Salomons  &  Housh, 2020) , (Luna et al., 2019) . Pengoperasian pompa dapat menyebabkan inefisiensi energi pada  jaringan  distribusi  sehingga  perlu  dilakukan  audit  kinerja  pompa (Kementerian PUPR, 2014) , (Alsey & Arsyad, 2018) , (Kamal et al., 2019) . Penggunaan pompa yang lebih  efisien  dapat  mengurangi  konsumsi  energi  sampai  dengan  30% (Cabrera  et  al., 2017) .
Berdasarkan  data  daftar  biaya  listrik  Perumda  Tirta  Pakuan,  pemakaian  energi paling  besar  di  sistem  distribusi  adalah  wilayah  pelayanan  Intan  Pakuan.  Biaya pemakaian listrik rumah pompa Intan Pakuan pada tahun 2020 adalah Rp. 211.786.451. Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  evaluasi  kinerja  pompa  yang  digunakan.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  menganalisis  kinerja  pompa  sehingga  dapat  diketahui  konsumsi energi  pompa  sehingga  dapat  diberikan  rekomendasi  perbaikan  yang  dapat meningkatkan pelayanan serta penghematan energi yang dapat dilakukan.

## Metode Penelitian
Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan hasil pengukuran pemakaian energi dan parameter kelistrikan pompa selama  24  jam  dengan  menggunakan  alat Power  Quality  Analyzer Hioki  3197.  Selain itu  dilakukan  pengukuran  debit  air  di discharge pompa  menggunakan  alat Ultrasonic Flow  Meter yang  dihubungkan  dengan data  logger sehingga  dapat  merekam  fluktuasi debit  air  selama  24  jam.  Data  sekunder  merupakan  data  spesifikasi  pompa,  data pemakaian air pelanggan, data tekanan pelanggan, dan tarif pemakaian air.
Berdasarkan  data  yang  terkumpul,  dilakukan  analisis  terhadap  pompa  yang digunakan  untuk  mengetahui  efisiensi  kinerja  pompa  dan  konsumsi  energi  spesifik pompa. Kemudian dilakukan analisis rekomendasi  perbaikan serta penghematan energi yang dapat dilakukan.

## Hasil dan Pembahasan
Wilayah  pelayanan  Intan  Pakuan  merupakan  salah  satu  wilayah  pelayanan  yang termasuk  pada  Zona  1  distribusi  Perumda  Tirta  Pakuan.  Data  rata-rata  pemakaian pelanggan  sesuai  rekening  bulan  Januari  sampai  dengan  Juni  2021  dapat  dilihat  pada Tabel 1 .

## Tabel 1 Pemakaian Air Wilayah Pelayanan Intan Pakuan
Titik Distribusi Data Pemakaian Air (l/s) Jumlah Pelanggan (SL) Titik D 1,1 10 Titik E 0,1361 21 Titik F 0,2514 30 Titik G 0,0024 1 Titik I 0,2667 39 Titik J 0,2832 40 Titik K 0,94 96 Titik L 0,5071 69 Titik M 0,3671 23 Titik N 1,5653 95 Titik O 0,3132 45 Titik P 1,9492 71 Titik Q 0,2919 5 Titik R 0,2758 7 Titik S 0,2445 16 Titik X 0,003 2 Titik Y 0,0381 9 Titik Z 0,0417 5 Titik AA 0,1027 18
Titik AD 1,1058 160 Titik AE 0,6314 97 Titik AF 0,5874 75 Titik AG 1,2904 26 Titik AH 0,7751 110 Titik AJ 0,1399 4 Titik AM 0,208 27 Titik AN 1,989 79 Total 15,4064 1180 Sumber: Perumda Tirta Pakuan, 2021
Pengukuran  debit  pompa  dilakukan  dengan  membaca  data  pada utrasonic  flow meter yang  terhubung  dengan data  logger .  Alat  yang  digunakan  dapat  dilihat  pada Gambar 1.
Berdasarkan  data  pengukuran  debit  selama  24  jam,  dilakukan  pengelompokan durasi setiap dua jam. Setelah itu dapat diketahui bahwa jam puncak wilayah pelayanan adalah  pada  pukul  08.00  sampai  dengan  pukul  10.00  dengan  nilai  rata-rata  kebutuhan air  sebanyak  60,14  m 3 /h.  Sedangkan  jam  minimum  terjadi  pada  pukul  02.00  sampai dengan  pukul  04.00  dengan  nilai  rata-rata  kebutuhan  air  sebanyak  26,02  m 3 /h.  Pola distribusi air pada jaringan pipa dapat dilihat pada Tabel 2 dan grafik fluktuasi debit air selama 24 jam dapat dilihat pad Gambar 2.
Gambar 1 Ultrasonic Flow Meter untuk Pembacaan Debit Aliran
Tabel 2 Pola Distribusi Air Wilayah Pelayanan Intan Pakuan
Jam Rata-rata Distribusi Air (l/s) Faktor Pengali 00.00-02.00 7,45 0,56 02.00-04.00 7,23 0,55 04.00-06.00 10,39 0,79 06.00-08.00 15,82 1,2 08.00-10.00 16,70 1,26 10.00-12.00 15,95 1,21 12.00-14.00 15,84 1,20 14.00-16.00 14,08 1,07 16.00-18.00 15,63 1,18 18.00-20.00 15,98 1,21 20.00-22.00 12,84 0,97 22.00-00.00 10,57 0,8 Sumber: Perumda Tirta Pakuan, 2021

## Gambar 4 Fluktuasi Pengukuran Debit Pompa
Pengukuran  pompa  dilakukan  dengan  menggunakan  alat Power  Quality Analyzer ( Gambar  3) . Pada  saat  pengukuran  pompa  dilakukan  pencatatan  setiap  30 menit.  Untuk  hasil  pengukuran  fluktuasi  pemakaian  energi  pompa  dapat  dilihat  pada Gambar  4 .  Pompa  yang  digunakan  pada  wilayah  pelayanan  ini  menggunakan  sistem manual  dalam  pengoperasiannya.  Satu  pompa  dioperasikan  secara  manual  untuk melayani  selama  24  jam  dan  besoknya  pompa  kembali  digilir  secara  manual  oleh operator. Pompa digunakan dengan pengaturan kapasitas aliran sebesar 16 l/s dan head sebesar  28  m.  Pengoperasian  pompa  dilakukan  berdasarkan  kebutuhan  pemakaian. Adapun  kapasitas  desain  pompa  adalah  25  l/s  dan head desain  adalah  65,3  m. Pengoperasian  pompa  yang  tidak  sesuai  dengan  desain  pompa  dapat  mengakibatkan efisiensi pompa lebih rendah.
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 De b it ( l/s ) Grafik Debit Air Pompa

## Gambar 3 Power Quality Analyzer
Berdasarkan  data  debit  dan  daya  yang  diperoleh  maka  akan  dianalisis  untuk mencari nilai Spesific Energy Consumption (SEC) melalui persamaan (1), yaitu:
𝑆𝐸𝐶 = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 (𝑘𝑊ℎ) 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑖𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛 (𝑚 3 ) (1)
Hasil perhitungan nilai SEC dapat dilihat pada Tabel 3.
Gambar 4 Fluktuasi Pemakaian Energi Pompa
Tabel 3. Nilai SEC Pompa Rata-Rata
Konsumsi Energi
(kW) Rata-Rata Distribusi Air (m 3 /h) SEC
(kWh/m3)
11,7
47,54 0,25 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 1 0 .3 0 1 2 .0 0 1 3 .3 0 1 5 .0 0 1 6 .3 0 1 8 .0 0 1 9 .3 0 2 1 .0 0 2 2 .3 0 2 4 .0 0 0 1 .3 0 0 3 .0 0 0 4 .3 0 0 6 .0 0 0 7 .3 0 0 9 .0 0 1 0 .3 0 Da y a (kW ) Fluktuasi Pemakaian Energi Pompa
Setelah  dilakukan  penghitungan  SEC  sesuai  dengan  persamaan  (1),  maka didapatkan  nilai  SEC  sebesar  0,25  kWh/m 3 .  Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa untuk  mendistribusikan  1  m3  air  pompa  membutuhkan  0,25  kWh.  Sehingga  dapat dikatakan  bahwa  SEC  pompa  yang  digunakan  sudah  berada  diatas  standar  SEC  yang dapat dikatakan memenuhi syarat efisiensi energi, yaitu < 0,4 kWh/m 3 .
Selain mengukur konsumsi energi, pengukuran pompa menggunakan alat Power Quality Analyzer juga dapat mengetahui parameter kelistrikan pompa. Hasil pengukuran parameter kelistrikan lainnya dapat dilihat pada Tabel 4 .
Tabel 4. Hasil Pengukuran Parameter Kelistrikan Parameter Kelistrikan Rata-Rata Hasil Pengukuran Tegangan (V) 396 Volt Arus (A) 22 A Frekuensi (Hz) 50 Hz Faktor Daya 0,85
Berdasarkan Tabel 4 dapat dapat dilihat bahwa tegangan rata-rata terukur adalah sebesar  396  Volt,  arus  yang  digunakan  sebesar  22  Ampere,  nilai  frekuensi  sebesar  50 Hz,  serta  nilai  faktor  daya  0,85.  Parameter  kelistrikan  tersebut  masih  dalam  batas nominal  sesuai  dengan  data  desain  pompa  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  tidak  ada kendala dari kelistrikan pompa. Nilai faktor daya juga masih berada dalam nilai standar batas yaitu ≥ 0,85 (BTAM, 2019) sehingga tidak terkena denda KVARH.
Untuk  mengetahui  efisiensi  kinerja  pompa,  dilakukan  pengukuran  dengan membandingkan  daya  hidrolik  dan  daya shaft .  Nilai  efisiensi  pompa  dapat  diketahui berdasarkan persamaan (2) berikut:
ƞ 𝑝𝑢𝑚𝑝 = 𝑃 𝐻 𝑃 𝑆 (%) (2)
Keterangan:
η = efisiensi pompa P H
= daya hidrolis, berupa daya yang dihasilkan (Watt)
P S = daya shaft , daya nyata (Watt)
Daya hidrolis diperoleh berdasarkan persamaan (3) berikut:
𝑃 𝐻 = 𝜌 𝑥 𝑔 𝑥 𝐻 𝑥 𝑄 (3)
Keterangan:
P H = daya hidrolis (Watt) 𝜌 = massa jenis fluida (kg/m 3 )
𝑔 = gravitasi (m/detik 2 ) H = head total (m) Q = debit air (m 3 /detik)
Hasil perhitungan efisiensi pompa dapat dilihat pada Tabel 5 .

## Tabel 5. Perhitungan Efisiensi Kinerja Pompa
Waktu Konsumsi Energi (kW) Distribusi Air (m3/s) Total Head (m) Pw (kW) (ᵧ.Q.H) Efisiensi Kinerja (%) Jam Puncak 12,8 0,018 28 4,92 38,41 Rata-Rata 11,7 0,013 28 3,70 31,61 Jam Minimum 9,3 0,007 28 2,02 21,68
Berdasarkan data pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa  kinerja pompa pada jam puncak  adalah  38,41%,  sedangkan  pada  jam  minimum  adalah  21,68%,  dan  nilai efisiensi pompa berdasarkan rata-rata konsumsi energi dan distribusi air adalah 31,6%. Standar  nilai  efisiensi  untuk  dapat  dikatakan  efisiensi  energi  yaitu  ≥  60%.  Faktor penyebab  rendahnya  efisiensi  kinerja  pompa  adalah  tingginya  konsumsi  energi sedangkan  debit  air  yang  dihasilkan  rendah  terutama  pada  jam  minimum  pemakaian. Rugi-rugi energi menjadi semakin besar dikarenakan pompa dioperasikan diluar disain operating  point (Winarto,  2013) . Selain  itu,  nilai  efisiensi  pompa  rendah  dapat disebabkan  oleh  adanya  kavitasi,  penurunan  kinerja  sistem  pompa,  kelistrikan,  dan pemeliharaan pompa yang tidak optimal (Cabrera et al., 2017) , (Mutofan, 2017) .  Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pompa baik pada jam puncak, jam minimum, ataupun pada rata-rata pemakaian masih berada dibawah nilai standar sehingga perlu dilakukan peningkatan  efisiensi  kinerja  pada  pompa.  Berdasarkan  Pedoman  Efisiensi  Energi Kementerian  PUPR,  efisiensi  di  bawah  50%  perlu  pemeliharaan  pompa  ataupun perbaikan  ringan  sedangkan  untuk  efisiensi  di  bawah  40%  perlu  perbaikan  berat ataupun penggantian pompa.
Pemakaian  energi  listrik  pompa  dapat  dihitung  berdasarkan  hasil  pengukuran pompa.  Perusahaan  Listrik  Negara  telah  membagi  perhitungan  konsumsi  energi  listrik menjadi Waktu Beban Puncak (WBP) yaitu pukul 17.00 – 22.00 dan Luar Waktu Beban Puncak  (LWBP)  yaitu  waktu  selain  WBP.  Pemakaian  energi  listrik  eksisting  pompa dapat dilihat pada Tabel 6 .
Tabel 6. Konsumsi Energi Listrik Eksisting Pompa Wilayah Pelayanan
Intan Pakuan Konsumsi Energi (kWh/bulan) Total (kWh/bulan) WBP LWBP 2.166 6.474 8.640
Dari data konsumsi energi listrik pada Tabel 6 , dapat diketahui bahwa konsumsi energi  listrik  eksisting  pompa  selama  satu  bulan  adalah  2.166  kWh  pada  WBP  dan 6.474  kWh  pada  LWBP,  sehingga  total  energi  listrik  adalah  8.640  kWh.  Kemudian
dapat  dihitung  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  kebutuhan  listrik  pompa.  Perhitungan biaya pemakaian listrik pompa dapat dilihat pada Tabel 7 .
Tabel 7. Biaya Pemakaian Listrik Pompa Wilayah Pelayanan Intan Pakuan Konsumsi Energi (kWh/bulan) Tarif Listrik (Rp.) Biaya Listrik (Rp/bulan) WBP LWBP WBP LWBP 2.166 6.474 1.553,67 1.035,78 10.070.889
Berdasarkan perhitungan pada Tabel 7. diketahui bahwa biaya listrik yang harus dibayarkan  untuk  pompa  eksisting  wilayah  pelayanan  Intan  Pakuan  adalah  Rp. 10.070.889.  Potensi  penghematan  dapat  dilakukan  dengan  perbaikan  efisiensi  dan desain  sistem  yang  lebih  baik  pada  setiap  komponen  sistem  pompa (Winarto,  2013) . Kondisi nilai SEC pompa sudah baik yaitu < 0,4 kWh/m 3 . Oleh karena itu pompa tidak memiliki  kondisi  KVARH.  Namun  untuk  efisiensi  kinerja  pompa  masih  belum  baik karena  <  60%.  Selain  karena  kondisi  mekanis  pompa,  pompa  eksisting  tidak  efisien karena pengoperasian pompa tidak sesuai dengan titik efisiensi terbaik ( Best Efficiency Point ) (Klimaszewski  et  al.,  2020) , (Brentan  et  al.,  2018) .  Hal  ini  disebabkan  karena desain pompa lebih besar dari pada kebutuhan pemakaian. Oleh karena itu rekomendasi yang dapat dilakukan adalah melakukan penggantian pompa sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan  data  rata-rata  pemakaian  pelanggan  sesuai  rekening  bulan  Januari  sampai dengan  Juni  2021,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kebutuhan  distribusi  air  pelanggan wilayah pelayanan Intan Pakuan adalah seperti pada Tabel 8 .
Tabel 8. Kebutuhan Distribusi Wilayah Pelayanan Intan Pakuan
Debit Kebutuhan Air Rata-Rata (l/s) Faktor Pengali Kebutuhan Distribusi (l/s) 15,41 1,3 20,033
Dari  data Tabel  8 diketahui  kebutuhan  distribusi  air adalah  20  l/s,  oleh  karena itu  digunakan  pompa  dengan  kapasitas  debit  25  l/s.  Spesifikasi  rekomendasi  pompa yang  akan  digunakan  adalah  pompa  dengan  kapasitas  25  l/s, head desain  32,8  m,  dan daya  pompa  11  kW.  Berdasarkan  data  spesifikasi  tersebut,  maka  dapat  dihitung konsumsi  energi  pompa  rekomendasi  ( Tabel  9 )  dan  biaya  listrik  selama  sebulan  yang dibutuhkan setelah dilakukan penggantian pompa ( Tabel 10 ).
Tabel 9. Konsumsi Energi Listrik Pompa Rekomendasi
Konsumsi Energi (kWh/bulan) Total (kWh/bulan) WBP LWBP 1.980 6.474 7.920
Tabel 10. Biaya Pemakaian Listrik Pompa Rekomendasi Konsumsi Energi (kWh/bulan) Tarif Listrik (Rp.) Biaya Listrik (Rp/bulan) WBP LWBP WBP LWBP 1.980 6.474 1.553,67 1.035,78 9.228.800
Setelah dilakukan perhitungan pada konsumsi energi listrik dan biaya pemakaian listrik  pompa  rekomendasi  ( Tabel  9 ),  dapat  diketahui  bahwa  dengan  melakukan penggantian  pompa  maka  total  konsumsi  energi  berkurang.  Total  konsumsi  energi setiap  bulan  yang  semula  8.640  kWh  menjadi  7.920  kWh.  Sehingga  dapat  dikatakan bahwa terjadi penghematan energi sebesar 720 kWh setiap bulannya.  Biaya pemakaian listrik  setiap  bulannya  ( Tabel  10 )  juga  berkurang  karena  total  konsumsi  energi berkurang. Terjadi penghematan biaya energi listrik sebesar Rp.842.089 setiap bulannya setelah  dilakukan  penggantian  pompa.  Selain  mengurangi  biaya  pemakaian  listrik, penggantian pompa juga dapat meningkatkan efisiensi kinerja pompa dan menurunkan nilai  SEC  pompa.  Perbandingan  efisiensi  pompa,  nilai  SEC  dan  biaya  energi  listrik antara pompa eksisting dan pompa rekomendasi dapat dilihat pada Tabel 11.
Tabel 11. Perbandingan Efisiensi Pompa, SEC, dan Biaya Energi Pompa Eksisting dan Setelah Rencana Rekomendasi Perbaikan
Parameter Eksisting Rekomendasi Perbaikan Efisiensi Pompa 31,60% 74,52% SEC (kWh/m3) 0,25 0,13 Biaya Energi Listrik (Rp/bulan) 10.070.889 9.228.800

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil evaluasi pompa, diperoleh efisiensi pompa wilayah pelayanan pada  jam  puncak  adalah  38,41%,  sedangkan  pada  jam  minimum  adalah  21,68%,  dan nilai  efisiensi  pompa  berdasarkan  rata-rata  konsumsi  energi  dan  distribusi  air  adalah 31,6%.  Efisiensi  pompa  baik  pada  jam  puncak,  jam  minimum,  ataupun  pada  rata-rata pemakaian  masih  berada  dibawah  nilai  standar  sehingga  perlu  dilakukan  peningkatan efisiensi kinerja pada pompa. Nilai parameter kelistrikan lainnya seperti tegangan, arus, dan  frekuensi  masih  sesuai  dengan  desain  pompa  serta  faktor  daya  sudah  memenuhi yaitu ≥ 0,85. Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah melakukan penggantian pompa sesuai dengan kebutuhan sehingga didapatkan penghematan sebesar  Rp.842.089 setiap bulannya dan peningkatan efisiensi pompa menjadi 74,52%.

## BIBLIOGRAFI
Alsey,  F.  K.,  &  Arsyad,  M.  I.  (2018). Audit  Energi  Listrik  Pada  Perusahaan  Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa . 2 , 1–6. Google Scholar
BPPSPAM.  (2019).  Buku  Kinerja  BUMD  Penyelenggara  SPAM. Kementrian  PUPR .
Google Scholar
Brentan,  B.,  Meirelles,  G.,  Luvizotto,  E.,  &  Izquierdo,  J.  (2018).  Joint  Operation  of Pressure-Reducing  Valves  and  Pumps  for  Improving  the  Efficiency  of  Water Distribution  Systems. Journal  of  Water  Resources  Planning  and  Management , 144 (9),  04018055.  https://doi.org/10.1061/(asce)wr.1943-5452.0000974 Google Scholar
BTAM.  (2019).  Efisiensi  Energi. Bekasi:  Balai  Teknik  Air  Minum  Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat . Google Scholar
Cabrera,  E.,  Gómez,  E.,  Espert,  V.,  &  Cabrera,  E.  (2017).  Strategies  to  Improve  the Energy Efficiency of Pressurized Water Systems. Procedia Engineering , 186 , 294– 302. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.03.248 Google Scholar
Kamal, A., Al-Ghamdi, S. G., & Koc, M. (2019). Revaluing The Costs and Benefits of Energy  Efficiency:  A  Systematic  Review. Energy  Research  and  Social  Science , 54 (September  2018),  68–84.  https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.03.012 Google Scholar
Kementerian  PUPR.  (2014). Pedoman  Pelaksanaan  Efisiensi  Energi  di  PDAM .  82. Google Scholar
Klimaszewski,  P.,  Klonowicz,  P.,  Lampart,  P.,  Witanowski,  Ł.,  Zaniewski,  D., Jędrzejewski,  Ł.,  &  Suchocki,  T.  (2020).  Design  and  Performance  Analysis  of ORC  Centrifugal  Pumps. Archives  of  Thermodynamics , 41 (4),  203–222. https://doi.org/10.24425/ather.2020.135860 Google Scholar
Luna, T., Ribau, J., Figueiredo, D., & Alves, R. (2019). Improving Energy Efficiency in Water  Supply  Systems  with  Pump  Scheduling  Otimization. Journal  of  Cleaner Production , 213 ,  342–356.  https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.190 Google Scholar
Mala-Jetmarova, H., Sultanova, N., & Savic, D. (2017). Lost in Optimisation of Water Distribution  Systems?  A  Literature  Review  of  System  Operation. Environmental Modelling and Software , 93 , 209–254. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2017.02.009 Google Scholar
Martin-Candilejo, A., Santillán, D., & Garrote, L. (2020). Pump Efficiency Analysis for Proper  Energy  Assessment  in  Optimization  of  Water  Supply  Systems. Water (Switzerland) , 12 (1). https://doi.org/10.3390/w12010132 Google Scholar
Mutofan,  E.  A.  (2017).  Manajemen  Pemanfaatan  Energi  Listrik  pada  pompa  PDAM Tirta Moedal Produksi II Kota Semarang Melalui Audit Energi Listrik. Universitas Negeri Semarang , ISSN 2252 - 6811 . Google Scholar
Salomons, E., & Housh, M. (2020). Practical real-time optimization for energy efficient water distribution systems operation. Journal of Cleaner Production , 275 , 124148. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124148 Google Scholar
Winarto,  S.  (2013).  Penghematan  Energi  Pada  Pompa. Swara  Patra , 3 (3). Google Scholar
Winarto, S. (2016). Optimasi Energi Pompa. Swara Patra , 6 (2). Google Scholar

## Copyright holder:
Fira Riza Aulia, Ali Masduqi, Muhammad Sundoro (2021)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: