Analisis Pengolahan Limbah Cair Domestik di Pulau Pramuka Kabupaten Kepulauan Seribu,
114
Dki Jakarta / Ernamaiyanti 1) , Mega Yunanda 2)

## ANALISIS PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DOMESTIK DI PULAU PRAMUKA KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU, DKI JAKARTA
Ernamaiyanti 1) , Mega Yunanda 2)
1) Tenaga  Ahli  di  Direktorat  Sinkronisasi  Urusan  Pemerintah  Daerah  (SUPD)  IV,  Ditjen  Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
2) Dosen Tetap Fakultas Teknik Sipil Universitas Palembang

## ABSTRACT
Domestic  liquid  waste  can  contaminate  the  soil,  damage  aquatic  ecosystems,  affect  people's drinking  water  sources, cause  germs of disease  and  cause unpleasant odors if  not managed properly. This study aims to analyze the processing of domestic wastewater on Pramuka Island, Seribu Islands Regency, DKI Jakarta.
This  study  used  an  observational  method  regarding  waste  management  and  the  quality  of domestic  wastewater.  This  research  was  conducted  on  Pramuka  Island,  Thousand  Islands  Regency, DKI Jakarta. From the results of observations regarding the processing of liquid waste, it is described in detail and the quality of the liquid waste will be compared with the Decree of the Minister of State for  Environment  and  Forestry  Number  68  of  2016  and  Regulation  of  the  Minister  of  Environment Number 19 of 2010.
Laboratory  test  results  and  analysis  show  that  the  management  of  Pramuka  Island's  domestic wastewater meets quality standards, except for the inlet and outlet sampling points of WWTP Zone 3, only  the  ammonia  parameter  (NH3-N)+  the  measurement  results  are  above  the  established  quality standard.
Keywords : Domestic liquid waste, laboratory test, sampling point

## I. PENDAHULUAN
Air  limbah  domestik  adalah  air  limbah yang  berasal  dari  usaha  dan  atau  kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan,  apartemen  dan  asrama.  Sebelum dibuang  ke  lingkungan  air  limbah  domestik harus  diolah  di  unit  pengolahan  atau  Instalasi Pengolahan  Air  Limbah  (Sulistia  dan  Septisya,
2019)
Limbah domestik tanpa disadari
berbagai kegiatan yang dilakukan manusia dapat berdampak  pada  lingkungan  sekitar.  Li  (2009)
mengatakan,  di  kota  besar  misalnya,  beban organik  ( organic  load )  limbah  cair  domestik dapat  mencapai  sekitar  70%  dari  beban  organik total  limbah  cair  yang  ada  dikota  tersebut. Limbah cair rumah tangga memiliki
karakteristik  yaitu  TSS  25-183  mg/l,  COD  100- 700 mg/l, BOD 47-466 mg/l, Total Coliforms 56 - 8,03x107 CFU/100 ml.
Pulau  Pramuka  merupakansalah  satu pulau  sekaligus  Ibu  Kota  Kabupaten  yang berada  di  dalam  gugusan  Kepulauan  Seribu.
Analisis Pengolahan Limbah Cair Domestik di Pulau Pramuka Kabupaten Kepulauan Seribu,
115
Dki Jakarta / Ernamaiyanti 1) , Mega Yunanda 2)
Tata  tempat  tinggal  dan  sanitasi  di  Pulau Pramuka  cukup  baik.  Walaupun  demikian,
pembenahan  dibidang  sanitasi  masih  perlu dilakukan oleh Pemeritah Kabupaten Kepulauan Seribu, khususnya Pulau Pramuka.
Pengelolaan  air  limbah  di  Pulau Pramuka  saat  ini  dirasa  belum  optimal menangani  dampak  buruk  dari  timbulan  air limbah  domestik.  Oleh  sebab  itu  diperlukan berbagai  usaha  agar  air  limbah  domestik  yang ditimbulkan  dapat  ditangani  dengan  tepat,  baik dikelola  secara  setempat  maupun  terpusat.  Pada kawasan-kawasan  padat  penduduk  di  Pulau
Pramuka pembangunan Instalasi Pengolahan Air
Limbah  (IPAL)  domestik  menjadi  jawaban paling  tepat  untuk  menangani  air  limbah  yang ditimbulkan.
Berdasarkan Keputusan Menteri
Lingkungan  Hidup  Nomor  68  Tahun  2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Maka parameter  kunci  untuk  air  limbah  domestik adalah  pH,   BOD,  COD,  TSS,  Lemak  & Minyak,  Amonia  Total,  dan  Total  Koliform.
Apabila  limbah  cair  domestic  dibuang  ke lingkungan  harus  sesuai  standar  baku  mutunya.
Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Pulau  Paramuka Kabupaten  Kepulauan  Seribu,  DKI  Jakarta memfasilitasi  limbah  domestik  masyarakat berupa  bangunan  IPAL  dan  ada  petugas  dalam pelaksana  dalam  pengelolaan  limbah  domestic yang telah terkumpul di IPAL tersebut sehingga
baku  mutu  limbah  domestic  bias  dipantau sebelum dibuang ke lingkungan.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis pengolahan air limbah domestik di Pulau  Pramuka,  Kabupaten  Kepulauan  Seribu, DKI  Jakarta.  Manfaat  penelitian  ini  adalah berupa  rekomendasi  bagi  instansi  terkait  dalam upaya  mengembangkan  kapasitas  pengolahan limbah cair domestik  yang ramah lingkungan di Pulau  Pramuka,  Kabupaten  Kepulauan  Seribu,
DKI Jakarta.

## II. METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  metode observasional mengenai pengelolaan limbah dan kualitas  limbah  cair  domestik.  Dalam  penelitian ini  dilakukan  di  Pulau  Pramuka,  Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Dilakukan pada tanggal  Juni  2022  sampai  November  2022. Sumber  data  yang  diperoleh  berasal  dari  data primer dan sekunder. Pengambilan data dilakukan  dengan  obeservasi  terkait  pengolaan limbah  dan  menggunakan  data  sekunder mengenai kualitas limbah cair di Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Dari hasil  observasi  terkait  pengolahan  limbah  cair dijabarkan  secara  rinci  dan  kualitas  limbah  cair akan  dibandingkan  dengan  Keputusan  Menteri Negara  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Nomor  68  Tahun  2016  dan  Peraturan  Menteri Lingkungan  Hidup    Nomor  19  Tahun  2010.
Analisis Pengolahan Limbah Cair Domestik di Pulau Pramuka Kabupaten Kepulauan Seribu,
116
Dki Jakarta / Ernamaiyanti 1) , Mega Yunanda 2)
Dalam  peraturan  ini  terdapat  8  (delapan) parameter yang akan dibanding dengan baku
mutu  limbah  cair  domestic  di  Pulau
Pramuka,  Kabupaten  Kepulauan  Seribu,  DKI
Jakarta yaitu kadar Chemical Oxygen Demand
(COD),  Sulfida  Terlarut  (H 2 S),  Amonia  (NH 3 -
N), Minyak dan Lemak,  Fenol Total (C 8 H 5 OH),
Total Dissolved Solid (TDS), suhu dan pH. Dari
7  parameter  tersebut  apakah  sudah  sesuai  atau memenuhi baku mutu.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengambilan sampel dilakukan langsung oleh  staf  laboratorium  PT  Chemviro  Buana Indonesia.  Sampling  dilakukan  pada  tanggal  05
Juli  2022,  hasil  sampling  tersebut  diterima  oleh laboratorium  tanggal  08  Juli  2022,  sehingga hasil  laborotorium    dilaporkan  tanggal  25  Juli
2022.  Adapun  informasi  sampling  disajikan pada Tabel 4.1 di bawah ini.

## Tabel 1. Informasi Sampel
Sumber: Laporan PT Chemviro Buana Indonesia Untuk PT Inti Agung Persada, 2022
Hasil pemeriksaan untuk semua parameter  dapat  dilihat  pada  tabel-tabel  di bawah.

## 1. Hasil Uji Inlet IPAL
Hasil  uji  inlet  IPAL  di  sajikan  oleh
Tabel 2 di bawah ini.
ID
Sampe l Titik Samplin g Matrik Sampe l Tanggal Samplin g Waktu Samplin g A1.33 3-4 Inlet IPAL Zona 3 Air Limba h 05 Juli 2022 12.00 A1.33 3-2 Inlet IPAL Zona 5 Air Limba h 05 Juli 2022 11.10 A1.33 3-5 Outlet IPAL Zona 3 Air Limba h 05 Juli 2022 12.05 A1.33 3-3 Outlet IPAL Zona 5 Air Limba h 05 Juli 2022 12.20
Analisis Pengolahan Limbah Cair Domestik di Pulau Pramuka Kabupaten Kepulauan Seribu,
117
Dki Jakarta / Ernamaiyanti 1) , Mega Yunanda 2)

## Tabel 2 Hasil Uji Laboratorium di Inlet  IPAL

## Zona 3 Pulau Pramuka
Nilai  COD  di inlet IPAL  zona  3  Pulau
Pramuka adalah 25,1 mg/l. Artinya masih sesuai baku mutu yang ditetapkan PermenLHK No. 68
Tahun  2016.  Angka  COD  tersebut  merupakan ukuran  bagi  pencemaran  air  oleh  zat  organik yang  secara  alamiah  dapat  dioksidasi  melalui proses biologis dan dapat menyebabkan berkurangnya oksigen terlarut dalam air .
Minyak  dan  lemak  yang  dihasilkan  di inlet    Zona  3  adalah  3,1  mg/l.  Ini  masih  sesuai baku  mutu  yaitu  25  mg/l.    Begitu  juga  dengan hasil  uji  laborotorium  Sulfida  terlarut  (H 2 S) yaitu 0,004 mg/l, sesuai baku mutu yaitu  1 mg/l (PermenLHK  No.  68  Tahun  2016).  Akan  tetapi kandungan  Amoniak  melebihi  batas  (belum sesuai)  baku  mutu  45,10  mg/l.  Sedangkan standar  baku  mutunya  adalah  10  mg/l.  Apabila kandungan  amoniak  ini  tidak  dikelola  dengan baik  atau  langsung  dibuang  kelingkungan perairan maka akan dapat menghambat pertumbuhan  organisme  akuatik  dan  bahkan mengakibatkan kematian karena senyawa tersebut  mengganggu  pengikatan  oksigen  dalam darah,  mengubah  pH  darah  dan  memengaruhi
reaksi enzimatik dan stabilitas
membran pada organisme akuatik.
Fenol total di titik  sampling zona 3 Pulau Pramuka  adalah  <0,01  mg/l.  Artinya  masih sesuai baku mutu yaitu 2 mg/l (PermenLHK No.
68  Tahun  2016).  Begitu  juga  dengan  hasil  uji
laboratorium  suhu,  pH  dan  TDS.  Jadi  tanpa dikelola  dengan  baik  pun  masih  aman  bagi
lingkungan.
Selain  di  zona  3,  titik  sampling  uji laboratorium  inlet  juga  dilakukan  di  zona  5. untuk lebih jelasnya hasil uji inlet di zona 5 juga terlihat pada tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3 Hasil Uji Laboratorium di Inlet  IPAL Zona 5 Pulau Pramuka
N o Parame ter Ha sil Stand ar* Satu an Metode 1 Chemica l Oxygen Demand (COD) 25, 1 100 mg/ L SNI 6989.2.2 019 2 Minyak dan Lemak 3,1 5 mg/ L SNI 6989.10. 2011 3 Sulfida Terlarut (H 2 S)** 0,0 04 1 mg/ L SNI 6989.70. 2009
4 Amonia (NH 3 -N) 45, 10 10 mg/ L SNI 06- 6989.30. 2005 5 Fenol Total (C 8 H 5 O H)** <0, 01 2 mg/ L SNI 06- 6989.21. 2004 6 Suhu** 30, 1 45 0 C SNI 06- 6989.23. 2005 7 pH 7,7 2 6-9 - SNI 6989.11. 2019 8 Total Dissolve d Solid (TDS) 598 4000 mg/ L SNI 06- 6989.27. 2005
* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016
*
* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010
Analisis Pengolahan Limbah Cair Domestik di Pulau Pramuka Kabupaten Kepulauan Seribu,
118
Dki Jakarta / Ernamaiyanti 1) , Mega Yunanda 2)
Nilai  COD  di inlet IPAL  zona  5  Pulau
Pramuka adalah 30,5 mg/l. Artinya masih sesuai baku  mutu  (PermenLHK  No.  68  Tahun  2016).
Angka  COD  tersebut  merupakan  ukuran  bagi pencemaran  air  oleh  zat  organik  yang  secara alamiah dapat dioksidasi melalui proses biologis dan  dapat  menyebabkan  berkurangnya  oksigen terlarut dalam air .
Minyak  dan  lemak  yang  dihasilkan  di inlet    Zona  5  adalah  3,1  mg/l.  Ini  masih  sesuai
baku  mutu  yaitu  25  mg/l.    Begitu  juga  dengan hasil  uji  laborotorium  Sulfida  terlarut  (H 2 S) yaitu 0,003 mg/l, sesuai baku mutu yaitu  1 mg/l (PermenLHK  No.  68  Tahun  2016).  Akan  tetapi kandungan Amonia (NH 3 -N) belum  sesuai baku mutu  45,10  mg/l.  Sedangkan  standar  baku mutunya  adalah  10  mg/l.  oleh  karena  itu kandungan  amoniak  di  zona  5  harus  dikelolah dengan  baik  mualai  dari  sumber  kandungan amoniak  tersebut  dan  disosialisasikan  ke masyarakat  khususnya  masyarakat  yang  ada pada  layanan  zona  5  limbah  cair grey  water dipisahkan dengan limbah cair black water .
Sama halnya dengan hasil uji laboratorium  pada  zona  3,  Fenol  total  di  titik sampling  zona  5  adalah  <0,01  mg/l. Artinya masih  sesuai  baku  mutu  yaitu  2  mg/l (PermenLHK  No.  68  Tahun  2016).  Begitu  juga dengan  hasil  uji  laboratorium  suhu,  pH  dan TDS.
N o Parame ter Ha sil Stand ar* Satu an Metode 1 Chemica l Oxygen Demand (COD) 30, 5 100 mg/ L SNI 6989.2.2 019 2 Minyak dan Lemak 3,1 5 mg/ L SNI 6989.10. 2011 3 Sulfida Terlarut (H 2 S)** 0,0 03 1 mg/ L SNI 6989.70. 2009 4 Amonia (NH 3 -N) 20,
72 10 mg/ L SNI 06- 6989.30. 2005 5 Fenol Total (C 8 H 5 O H)** <0, 01 2 mg/ L SNI 06- 6989.21. 2004 6 Suhu** 30, 6 45 0 C
SNI 06- 6989.23. 2005 7 pH 7,7 8 6-9 - SNI 6989.11. 2019 8 Total Dissolve d Solid (TDS) 576 4000 mg/ L SNI 06- 6989.27. 2005 * Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 * *
Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010
Analisis Pengolahan Limbah Cair Domestik di Pulau Pramuka Kabupaten Kepulauan Seribu,
119
Dki Jakarta / Ernamaiyanti 1) , Mega Yunanda 2)

## 4.1.1 Hasil Uji Outlet IPAL
Hasil  uji  outlet  IPAL  di  sajikan oleh Tabel 4 dan Tabel 5 di bawah ini.
Tabel 4 Hasil Uji Laboratorium di Outlet  IPAL Zona 3 Pulau Pramuka
Tabel  4.4  menjelaskan  bahwa  hasil  uji laboratorium  di outlet IPAL    Zona  3  Pulau Pramuka  adalah  COD,  minyak  lemak,  sulfida terlarut  (H 2 S),  fenol  total  (C 6 H 5 OH),  suhu,  pH
dan  TDS  masih  sesuai  dengan  standar  baku mutu  yang  dipersyaratkan  dengan  PermenLHK No.  68  Tahun  2016.  Akan  tetapi  parameter
Amonia (NH 3 N) + , hasil analisis laboratoriumnya  belum sesuai  baku  mutu    yaitu 11,10  mg/l.  Artinya  parameter  tersebut  akan memberikan  dampak  negatif  pada  lingkungan sekitarnya,  seperti  munculnya  bau  yang  tidak diinginkan.
Tabel 5 Hasil Uji Laboratorium di Outlet  IPAL Zona 5 Pulau Pramuka
No Parameter Hasil Standar* Satuan Metode 1 Chemical Oxygen Demand (COD) 10,99 100 mg/L SNI 6989.2.2019 2 Minyak dan Lemak 10,99 5 mg/L SNI 6989.10.2011 3 Sulfida Terlarut (H 2 S)** 0,001 1 mg/L SNI 6989.70.2009 4 Amonia (NH 3 -N) 0,9 10 mg/L SNI 06- 6989.30.2005 5 Fenol Total (C 8 H 5 OH)** <0,01 2 mg/L SNI 06- 6989.21.2004 6 Suhu** 30,4 45 0 C SNI 06- 6989.23.2005 7 pH 7,47 6-9 - SNI 6989.11.2019 8 Total Dissolved Solid (TDS) 567 4000 mg/L SNI 06- 6989.27.2005 *  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 **  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup  Nomor 19 Tahun 2010
Tabel  5  menjelaskan  bahwa  hasil  uji laboratorium  di outlet Zona  5  Pulau  Pramuka adalah  COD,  minyak  lemak,  sulfida  terlarut (H 2 S),  Amonia  (NH 3 N),  fenol  total  (C 6 H 5 OH), suhu, pH dan  TDS masih  sesuai dengan  standar baku mutu yang dipersyaratkan dengan
PermenLHK  No.  68  Tahun  2016.  Jadi  apabila air  limbah  yang  telah  dikelola  di  outlet  zona  5 dibuang ke lingkungan sekitarnya sudah aman.
N o Parame ter Ha sil Stand ar* Satu an Metode 1 Chemica l Oxygen Demand (COD) 28, 3 100 mg/ L SNI 6989.2.2 019 2 Minyak dan Lemak 1,7 5 mg/ L SNI 6989.10. 2011 3 Sulfida Terlarut (H 2 S)** 0,0
02 1 mg/ L SNI 6989.70. 2009 4 Amonia (NH 3 -N) 11, 10 10 mg/ L SNI 06- 6989.30. 2005 5 Fenol Total (C 8 H 5 O H)** <0, 01 2 mg/ L SNI 06- 6989.21. 2004 6 Suhu** 30, 4 45 0 C SNI 06- 6989.23. 2005 7 pH 7,5 8 6-9 - SNI 6989.11. 2019 8 Total Dissolve d Solid (TDS) 645 4000 mg/ L SNI 06- 6989.27. 2005 * Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 * * Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010
Analisis Pengolahan Limbah Cair Domestik di Pulau Pramuka Kabupaten Kepulauan Seribu,
120
Dki Jakarta / Ernamaiyanti 1) , Mega Yunanda 2)
Kandungan  minyak  dan  lemak  tidak dapat  larut  oleh  air  sehingga  minyak  dan  lemak yang  dibuang  ke  sumber  air  dalam  jumlah banyak dan secara terus-menerus akan menghasilkan  endapan  yang  berbahaya  bagi biota  air.  Oleh  karena  itu,  Permen  LHK  nomor 68 tahun 2016 mengatur tentang kadar maksimal minyak  dan  lemak  dalam  limbah  cair  adalah  5 mg  per  liter.  Selain  itu,  Total  Padatan  Terlarut
(TSS) jika dilansir dari Fondriest
Environmental, ukuran  rata-rata  filter  adalah  2 mikron  sehingga  apapun  yang  memiliki  ukuran lebih  besar  dari  itu  dianggap  sebagai  padatan terlarut.  Sesuai  aturan  Permen  LHK  nomor  68 tahun  2016,  kadar  TSS  tidak  boleh  melebihi  30 mg per liter.

## IV. KESIMPUAN
Berdasarkan  hasil  survei,  laboratorium
dan pembahasan, maka penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:
1. Analisis kualitas air limbah domestik
hanya di uji di zona 3 dengan hasil:
- Titik  sampling  inlet  dan  outlet
IPAL  Zona  3,  hanya  parameter amonia (NH 3 -N) + hasil pengukurannya  di  atas  standar baku mutu yang telah ditetapkan - Titik  sampling  air  laut  zona  3, parameter deterjen hasil pengukurannya  di  atas  standar baku  mutu  standar  II  yang  telah ditetapkan - Titik  sampling  air  laut  zona  3,
parameter  minyak  dan  lemak  hasil pengukurannya  di  atas  standar baku  mutu  standar  yang  telah ditetapkan
- Titik  sampling  pemukiman  sekitar zona  3,  parameter  uji  Amonia  dan
Hidrogen  Sulfida  dalam  durasi sampling  selama  satu  jam  hasil pengukurannya  masih  di  bawah standar  baku  mutu  standar  yang telah ditetapkan
2. Analisis  kualitas  air  limbah  domestik hanya  di  uji  di  zona  5  pada  inlet dengan hasil:
- Nilai  COD  di inlet IPAL  zona  5
Pulau  Pramuka  adalah  30,5  mg/l.
Artinya  masih  di  bawah  standar baku mutu.
- Minyak dan lemak yang dihasilkan di  inlet    Zona  5  adalah  3,1  mg/l. Ini  masih  dibawah  satndar  baku
mutu yaitu 25 mg/l.
- Sulfida  terlarut  (H 2 S)  yaitu  0,003 mg/l,  dibawah  standar  baku  mutu yaitu  1 mg/l.
- Amonia  (NH 3 -N)  melebihi  batas
standar baku mutu dengan hasil uji
laboratorium 45,10 mg/l.
Sedangkan  standar  baku  mutunya adalah 10 mg/l.
Analisis Pengolahan Limbah Cair Domestik di Pulau Pramuka Kabupaten Kepulauan Seribu,
121
Dki Jakarta / Ernamaiyanti 1) , Mega Yunanda 2)
- Fenol, suhu,  pH  dan  TDS  yang masih  sesuai  dengan  standar  baku mutu
3. Hasil  uji  laboratorium  di outlet IPAL Zona  3  Pulau  Pramuka  adalah  COD,
minyak  lemak,  sulfida  terlarut  (H 2 S), fenol  total  (C 6 H 5 OH),  suhu,  pH  dan TDS masih sesuai dengan standar baku
mutu  yang  dipersyaratkan  dengan
PermenLHK No. 68 Tahun 2016
4. Hasil uji laboratorium di outlet Zona 5 Pulau  Pramuka  adalah  COD,  minyak lemak,  sulfida  terlarut  (H 2 S),  Amonia (NH 3 N),  fenol  total  (C 6 H 5 OH),  suhu, pH  dan  TDS  masih  sesuai  dengan standar baku mutu yang dipersyaratkan dengan  PermenLHK  No.  68  Tahun 2016.

## DAFTAR PUSTAKA
Li, F. 2009. Treatment of Household Grey Water for  non-potable  Reuses .  PhD  Thesis.
Hamburg  University  of  Technology.
Hamburg.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan
Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang
Baku Mutu Air Limbah Domestik . Jakarta
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup    Nomor 19  Tahun  2010  tentang Baku  Mutu  Air
Limbah  Bagi  Usaha  Dan/Atau  Kegiatan
Minyak  Dan  Gas  Serta  Panas  Bumi .
Jakarta
Standar Nasional Indonesia (BSN). 06- 6989.10. 2004. Air  dan  Air  Limbah:  Bagian  10: Cara  uji  minyak  danlemak  secara gravimetri . Badan Standardisasi Nasional.
Jakarta Sulistia,  S  dan  Septisya,  A.C.  2019. Analisis Kualitas Air Limbah Domestik Perkantoran . JRL. 12(1): 41 – 57