## PERENCANAAN DAN ANALISA SISTEM SPRINKLER OTOMATIS DAN KEBUTUHAN AIR PEMADAMAN FIRE FIGHTING HOTEL XX

## Rahesa Dwi Putri
Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana, Jakarta E-mail: rahesadwiputri0810@gmail.com
Abstrak -- Dalam pembangunan sebuah gedung terdapat suatu utilitas keamanan salah satunya adalah sistem  instalasi  sprinkler  yang  dirancang  sesuai  dengan  standar  proteksi  kebakaran  yang  disiapkan untuk  mencegah,  memadamkan  dan  menanggulangi  kebakaran  dalam  bangunan  gedung.  Pada perencanaan  sistem  sprinkler  ini  bertujuan  untuk  memahami  dan  melakukan  perhitungan  pada kecepatan aliran dan tekanan serta merencanakan kebutuhan air pada pemadaman fire fighting gedung hotel. Penulis melakukan penganalisaan dan perhitungan dengan menentukan discharge coefficient of the sprinkler k-factor pada kecepatan aliran fluida, selanjutnya menggunakan presure loss dari Hazen- Williams dan dilakukan kebutuhan air dengan mengacu pada Azas Bernoulli, yang penulis sebut dengan metode Step by Step. Dari hasil perhitungan ini didapat bahwa hubungan antara kecepatan aliran pada sprinkler  otomatis  ini  dengan  pressure  loss  yang  terjadi  dipengaruhi  oleh  area  yang  direncanakan, diameter  pipa  yang  digunakan  serta  panjang  pipa.  Dimana  perencanaan  ini  mengacu  pada  standar yang berlaku seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) dan National Fire Protection Association (NFPA) yang harus dipakai dalam perencanaan siste sprinkler otomatis pada sebuah gedung.
Kata kunci: sprinkler, fire fighting, discharge, pressure loss, National Fire Protection Association

## 1.  PENDAHULUAN
Dalam pembangunan terdapat suatu utilitas atau perlengkapan  yang  ada  didalam  gedung  yang digunakan  untuk  menunjang  tercapainya  unsur- unsur  kenyamanan,  kesehatan,  keselamatan dalam  sebuah  gedung  itu  sendiri.  Salah  satunya adalah  adanya  sistem  instalasi  pemadam kebakaran (fire  fighting), dimana  instalasi  ini dirancang  untuk  mencegah  dan  menanggulangi terjadinya kebakaran pada bangunan gedung. Salah  satu  alat  atau  sistem  instalasi  untuk memadamkan  api  adalah  sistem  instalasi sprinkler .  Dimana  sistem  instalasi sprinkler ini merupakan  suatu  sistem  instalasi  pemadam kebakaran yang dipasang secara tetap/permanen didalam  bangunan  yang  dapat  memadamkan kebakaran
secara
otomatis
dengan menyemprotkan  air  di  tempat  mula  terjadi kebakaran (NFPA 13, 2002).  Sistem sprinkler ini dirancang  sesuai  dengan  rekayasa  standar proteksi  kebakaran  dimana  sistem  ini  biasanya aktif oleh panas yang bersumber dari api.
Pada tulisan ini akan dilakukan perencanaan dan  analisa  sistem sprinkler otomatis  dan kebutuhan  air  pemadaman fire  fighting yang digunakan  pada  Proyek  Hotel  XX.  Dengan perencanaan  yang  mengacu  pada  standar- standar  yang  berlaku  di  Indonesia  bahkan internasional, seperti: Standar Nasional Indonesia (SNI)  dan National  Fire  Protection Association (NFPA).
1.1 Rumusan Masalah
Dalam perencanaan sistem sprinkler otomatis fire fighting ini  permasalahan  utama  yang  dihadapi adalah:
1)  Melakukan  penganalisaan  dan  perhitungan dengan  menentukan  faktor  k  ( discharge coefficient of the sprinkler k-factor ) dan aliran fluida yang diperlukan dari sprinkler pertama.
2)  Menggunakan  formula prssure  loss dari Hazen  williams  untuk  menghitung pressure drop pipa diantara sprinkler .
3)  Merencanakan kebutuhan air yang digunakan untuk  pemadaman fire  fighting Proyek  Hotel XX.
4)  Melakukan  perencanaan  sesuai  standar- standar  yang  berlaku  dalam  perencanaan sistem sprinkler fire fighting.

## 1.2 Tujuan Penelitian
Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah:
1)  Memahami  perencanaan  dalam  instalasi sistem sprinkler otomatis Hotel XX.
2)  Melakukan analisa dari tekanan pada sistem sprinkler otomatis fire fighting Hotel XX.
3)  Merencanakan  kebutuhan  air  pemadaman fire fighting Hotel XX.

## 1.3 Batasan Masalah
Adapun batasan masalah dalam penulisan Tugas Akhir “Perencanaan Dan Analisa Sistem Sprinkler Otomatis  Dan  Kebutuhan  Air  Pemadaman Fire Fighting Hotel XX” adalah:
1)  Perhitungan pada perencanaan Hotel XX ini hanya  dilakukan  untuk  10  lantai  yang  pada gambar perencanaan itu terdiri dari 13 lantai.
2)  Tidak dilakukan perhitungan pada konstruksi pompa  yang  digunakan  pada  perencanaan instalasi sistem sprinkler ini.

## 2.  TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Sistem Sprinkler Otomatis
Sistem sprinkler adalah suatu sistem yang bekerja secara  otomatis  dengan  memancarkan  air bertekanan  ke  segala  arah  untuk  memadamkan kebakaran  atau  setidak-tidaknya  mencegah meluasnya kebakaran (NFPA 13, 1999). Instalasi sprinkler ini  dipasang  secara  tetap/permanen  di dalam  bangunan  yang  dapat  memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menyemprotkan  air  di  tempat  mula  terjadi kebakaran.
Sistem sprinkler secara  otomatis  dianggap cara  yang  paling  efektif  dan  ekonomis  untuk manerapkan  air  bagi  pemadaman  api.  Sistem sprinkler ini  akan  bekerja  bila  segelnya  pecah akibat  adanya  panas  dari  api kebakaran. Sistem sprinkler terdiri  dari  beberapa  jenis,  yaitu  (NFPA 13, 1999):
1)  Sistem basah ( wet pipe system ) 2)  Sistem kering ( dry pipe system ) 3)  Sistem curah ( deluge system ) 4)  Sistem pra aksi ( preaction system)
5)  Sistem kombinasi ( combined system)
Sebelum penulis menganalisa secara keseluruhan  sistem  pemadam  kebakaran fire fighting ini terlebih dahulu penulis mengkaji sistem sprinkler sederhana pada 3 batang pipa dengan 3 head  sprinkler dengan  metoda  “ Step  By  Step ” seperti  terlihat pada sistem sprinkler gambar  2.6 panjang l dan  diamter  pipa Ø  masing-masing. Serta  posisi sprinkler head masing-masing diperlihatkan  pada  gambar  2.6  Pada  posisi gambar  diambil  posisi  area  1  yang  penulis asumsikan  sebagai  area  yang  sangat  terpencil (Most Remote Area), sedangkan posisi sprinkler n terletak di ujung pipa yang sangat terpencil (Most Remote  Head) atau  penulis  definisikan  sebgai MRH.
Gambar 2.1 Sistem Sprinkler
Bila  design density dan head area  (area  per sprinkler ) telah diketahui mengacu pada NFPA 13. Maka kecepatan  aliran fluida  yang dibutuhkan di posisi  MRH  node  n  dapat  dihitung  dengan persamaan seperti dibawah ini:
= ( )  ( ) = (1)
Dimana:
=  Kecepatan  aliaran  fluida/  debit  aliran (liter/menit)
= design density (mm/min)
= head area (area per sprinkler ) (m 2 )
Selanjutnya  hasil  perhitungan  kecepatan aliran fluida pada Persamaan 1 diatas dibandingkan  dengan  kebutuhan  kecepatan minimum  aliran  fluida  hasil  perhitungan  dengan menggunakan  K  faktor  dan  minimum pressure head pada Persamaan 2 seperti di bawah ini.
= . (2)
Dimana:
=  Kecepatan  aliaran  fluida  /  debit  aliran (liter/menit)
k = k -factor koefisien discharge sprinkler
=  tekanan  yang  dibutuhkan  atau required pressure (N/m 2 )
Hasil  perhitungan  dari  Persamaan  1  dan Persamaan  2  diambil  dimana  dari  kedua persamaan  tersebut  mempunyai  hasil  nilai  yang tertinggi.  Bagaimanapun  asumsi  tekanan  p (required  pressure) pada  Persamaan  2  di  atas masih perlu dikaji ulang lagi dengan membandingkan hasil dari Persamaan 3 di bawah ini:
= (  ) (3)
Dimana:
= kecepatan aliran fluida dengan nilai tertinggi dari kajian pers. 2.19 dan 2.20 (l/min) k = k-faktor koefisien discharge sprinkler
Dengan  didapatkannya  hasil  perhitungan aliran minimum pressure dan aliran (flow) di posisi sprinkler head MRH head n, maka perlu dikaji atau dihitung pressure drop dalam pipa antara node (n) dan node (n-1), dengan menggunakan persamaan pressure loss Hazen-Williams seperti yang tertulis dibawah ini:
= 6.05 . . ∅ . 10 (4)
Dimana:
=  Kehilangan  tekanan  dalam  10 -3 bar/m panjang pipa.
= kecepatan aliran fluida dengan nilai tertinggi dari Persamaan 1 dan 2 (liter/min) Ø = diameter pipa (mm) C = koefisien friction loss
Tabel 2.1 Hazen Williams C values Pipe or Tube C Value Unlined cast or ductile iron 100 Black steel (dry systems including preaction) 100 Black steel (wet systems including deluge) 120 Galvanized (all) 120 Plastic (listed) all 150 Cement-lined cast or ductile iron 140 Copper tube or stainless steel 150 Asbestos cement 140 Concrete 140 Tabel 2.2 Equivalent panjang pipa for C=120
Dengan  menambahkan pressure  loss pipa (Persamaan  4)  dengan  tekanan  dari sprinkler head pada  node  n  Persamaan  3  maka  dapat ditentukan tekanan pada node n-1.
Langkah berikutnya adalah menetukan aliran dari sprinkler  head pada  node  (n-1),  untuk melakukan hal ini penulis menggunakan rumus K- faktor  yang  diturunkan  dari  persamaan    sebagai berikut:
= . (5)
Semua format perhitungan dari MRH node (n) sampai  dengan  aliran  fluida  dalam  pipa  antara node  (n-1)  dan  node  (n-2)  diilustrasikan  seperti pada Gambar 2.2.
Gambar 2.2 Ilustrasi format perhitungan system sprinkler dari MRH node (n) sampai pipa (n-1)
Untuk  menghitung pressure di  node  (n-2) digunakan  Persamaan  4  yang  ditambahkan dengan  tekanan  di  node  (n-1)  seperti  yang terilustrasi pada Gambar 2.3.
Gambar 2.3 Ilustrasi format perhitungan tekanan di node (n-2)
Kemudian  aliran  (flow)  di  pipa  (n-2)  didapat dengan  menambahkan  hasil  hitungan  dari persamaan  2.23  dari sprinkler  head (n-2)  oleh aliran  antara  node  (n-1)  dan  node  (n-2)  seperti yang terilustrasi pada gambar 2.9.
Gambar 2.4 Ilustrasi format perhitungan tekanan dan flow pada pipa antara node (n-2) dan node (n-3)
Langkah terakhir adalah menetukan pressure loss dalam pipa ketiga antara node (n-2) dan node (n-3)  yaitu  dengan  menggunakan pressure  loss formula Hazen Williams, Persamaan 4.
Kajian dengan metoda “ Step By Step ” di atas tersebut dapat disusun sebagai berikut:
1)  Hitunglah  aliran  minimum  dari  MRH  ( Most Remote  Head )  dengan  tekanan  minimum sprinkler dan k-faktor.
2)  Hitunglah aliran minimum pada sistim dengan density design dan head sprinkler area  yang diberikan.
3)  Jika perhitungan pada langkah 2 didapat dan adalah  permintaan  aliran  tertinggi,  kemudian hitunglah head pressure yang diperlukan, jika tidak didapat menggunakan tekanan sprinkler
minimum pada langkah 1.
4)  Hitunglah pressure loss di pipa.
5)  Tambahkan head pressure ke pressure loss pada  langkah  4  untuk  menentukan  tekanan pada sprinkler berikutnya.
6)  Gunakan  rumus  k-faktor  untuk  menentukan aliran dari head sprinkler .
Ulangi langkah 4 sampai 6 sampai tidak ada lagi sprinkler ataupun pipa yang tersisa.

## 3.  METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi penelitian merupakan tahapan- tahapan  langkah  kerja  yang  terstruktur  dan sistematis  untuk  menyelesaikan  permasalahan-
permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Adanya pembuatan kerangka pemikiran dan pola kerja ini diharapkan akan dapat memberikan hasil yang maksimal.

## Gambar 3.1 Diagram alir perencanaan

## 3.1 Pengolahan Data
Pada perencanaan dirancang sebagai bangunan gedung  perhotelan  dan  berdasarkan  NFPA-13 dan  SNI  03-1745-2000,  area  tersebut  termasuk dalam klasifikasi Ordinary Hazard dengan luasan seperti Tabel 3.

## a)  Penentuan jumlah kepala sprinker
Untuk menghitung jumlah kepala  sprinkler (head Sprinkler) terlebih  dahulu  menentukan  klasifikasi dari bangunan tersebut apakah termasuk bahaya kebakaran  ringan (light  hazard) atau  bahaya kebakaran  sedang (ordinary  hazard) .dimana untuk luasan maksimum luas pengaman per head sprinkler  bahaya  kebakaran  ringan  ( ordinary hazard )  adalah  sebesar  12.1  m 2 .  Untuk perhitungan  jumlah  head  sprinkler  secara  gross dapat  dilakukan  dengan  cara  membagi  antara luasan  gedung  masing-masing  lantai  tersebut dibagi dengan luasan maksimum luas pengaman per head  sprinkler sedangkan  untuk  menghitung
jumlah  detail  sebenarnya  dapat  dilakukan  pada gambar  denah  dengan  mengikuti  aturan  jarak sprinkler  dengan  acuan  tidak  lebih  dari  jumlah yang dihitung secara gross tersebut.
Tabel 3.1 Jumlah Sprinkler Lantai Luas (m²) Jumlah Sprinkler Lantai 1 576 47 Lantai 2 1168 97 Lantai 3 1360 93 Lantai 4 1360 93 Lantai 5 1360 93 Lantai 6 1360 93 Lantai 7 1360 93 Lantai 8 1360 93 Lantai 9 1360 93 Lantai 10 1360 93 Jumlah 12624 889

## b)  Penentuan kecepatan aliran
Untuk menentukan kecepatan aliran pada kepala sprinkler terjauh node MRH dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:
Q p = Density x area coverage by sprinkler
Nilai density didapat  berdasarkan  grafik area/ density  curves pada  NFPA-13  yang  mana bangunan gedung Hotel XX ini termasuk kedalam ordinary hazard yang  memiliki  nilai 0.15  gm/ft 2 = 6.1 L/min/m 2 .
Gambar 3.2 Density curve (Area)
Untuk kecepatan aliran pada node selanjutnya dilakukan perhitungan dengan persamaan: q s = k x ( p ) 0.5
Nilai  k =  80  didapat  pada  Tabel 2  Konstanta “K” dengan  ukuran  nominal  lubang  kepala sprinkler 15 mm.

## c)  Penentuan pressure loss
Setelah  kecepatan  aliran  sudah  didapat  maka selanjutnya  dilakukan  perhitungan  pada  tekanan dengan  menggunakan  persamaan  dari  Hazen Williams:
xL x C Q p f 5 87 . 4 85 . 1 85 . 1 10 05 . 6        
Untuk  nilai  C  didapat  pada  Tabel  2.1  Hazen Williams, dimana pipa yang digunakan yaitu Black steel dengan C value = 120.

## d)  Menentukan kebutuhan air
Sebelum  menentukan  kebutahan  air,  kita  harus mengetahui sumber air yang dizinkan berdasarkan SNI 03-1475-2000, yaitu:
1)  Suatu sistem pengairan umum yang tekanan dan laju alirannya mencukupi.
2)  Pompa  air  otomatis  yang  dihubungkan dengan  sumber  air  yang  telah  disetujui sesuai standar yang diisyaratkan.
3)  Pompa  pemadam  api  manual  yang  dapat dioperasikan dengan peralatan kendali jarak jauh.
4)  Tangki-tangki grafitasi yang dipasang sesuai standar.
Pada  gedung  ini  sumber  air  diambil  dari  PDAM dan  dari  Sumur  Dalam  yang  terlebih  dahulu ditampung pada tangki khusus untuk pemadaman kebakaran ( Ground water tank ). Kapasitas ground water  tank ditentukan  oleh  debit  terbesar  yang diperlukan untuk sistem proteksi kebakaran yang ada  pada  bangunan  dan  waktu  menunggu kedatangan  pasukan  pemadam  kebakaran. Waktu menunggu adalah 60 menit. Secara jelas, rumus yang digunakan: Kapasitas = lpm x waktu. Maka untuk menentukan kebutuhan air tiap lantai yaitu:
V = Q x T Dimana: Q = Q tiap sprinkler (liter/menit) x jumlah sprinkler yang pecah
T = Waktu operasi

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Perhitungan Sprinkler Otomatis
1)  Lantai 1 Data perencanaan:
 Required Data : Ref to NFPA 13-10 : 4.1
 Hazard  classification  :  Ordinary  Hazard Group 1
 Area coverage by Sprinkler : 12.1 m²
 Density : 6.1 L/min/m²
 Total area protection : 576 m²
 K Factor  : 80
 Number of Sprinkler : 47
 Flow rate per Sprinkler : 73.81 L/min
 Pipe material : Galvanized Steel
 Hazen-Williams C Values : 120

## a)  Node [1] MRH
Kecepatan aliran pada posis MRH node 1:
Q p = Density x Area coverage by sprinkler
= 6.1 L/min/m² x 12.1 m² = 73.81 L/min q s = Q p
Diameter   = 25 mm Panjang   = 3.6 m Kehilangan Tekanan (Persamaan 2.21):
Bar p p K Q p t t t 8512 . 0 80 81 . 73 2 2               
Pressure loss Hazen Williams:
Bar p m x m Bar p xL x p xL x C Q p f f f f 1379 . 0 6 . 3 / 0383 . 0 10 25 120 81 . 73 05 . 6 10 05 . 6 5 87 . 4 85 . 1 85 . 1 5 87 . 4 85 . 1 85 . 1                    Jumlah tekanan  P t =  0.8512 Bar +  0.1379  Bar = 0.9892 Bar
b)  Node [2] Kecepatan aliran pada head sprinkler (Persamaan 2):
q s = 80 x (Pt) 0.5 = 80 x (0.9892) 0.5 = 79.56 L/min
Q p = 73.81 L/min + 79.56 L/min = 153.37 L/min
Diameter   = 25 mm Panjang   = 3.7 m Pressure loss Hazen Williams:
Bar p m x m Bar p xL x p xL x C Q p f f f f 8153 . 0 7 . 3 / 1482 . 0 10 25 120 37 . 153 05 . 6 10 05 . 6 5 87 . 4 85 . 1 85 . 1 5 87 . 4 85 . 1 85 . 1                    Jumlah  tekanan  P t =  0.9892  Bar  +  0.8153  Bar  = 1.8044 Bar
c)  Node [3] q s = 79.56 L/min Q p = 153.37 L/min
Diameter   = 25 mm Panjang   = 3.4 m Pressure loss Hazen Williams:
Bar p m x m Bar p xL x p xL x C Q p f f f f 5040 . 0 4 . 3 / 1482 . 0 10 25 120 37 . 153 05 . 6 10 05 . 6 5 87 . 4 85 . 1 85 . 1 5 87 . 4 85 . 1 85 . 1                  Jumlah  tekanan  P t =1.8044  Bar  -  0.5040  Bar  =
1.3004 Bar
Gambar 4.1 Grafik hydrolik hubungan antara pressure (bar) dengan waterflow (Lpm) pada lantai 1
2)  Lantai 2 Data Perencanaan:  Required Data: Ref to NFPA 13-10 : 4.1
 Hazard  classification: Ordinary Hazard Group 1
 Area coverage by Sprinkler : 12.1 m²
 Density
: 6.1 L/min/m²
 Total area protection  : 1168 m²
 K Factor : 80
 Number of Sprinkler : 97
 Flow rate per Sprinkler : 73.81 L/min  Pipe material  : Galvanized Steel
 Hazen-Williams C Values : 120
Gambar 4.2 Grafik hydrolik hubungan antara pressure (bar) dengan waterflow (Lpm) pada lantai 2
3)  Lantai 3-10 Data perencanaan:
 Required Data: Ref to NFPA 13-10 : 4.1
 Hazard clasification: Ordinary Hazard Group 1
 Area coverage by Sprinkler : 12.1 m²
 Density : 6.1 L/min/m²  Total area protection  : 1360 m²  K Factor : 80  Number of Sprinkler : 9
 Flow rate per Sprinkler : 73.81 L/min
 Pipe material  : Galvanized Steel
 Hazen-Williams C Values  : 120
Gambar 4.3 Grafik hydrolik hubungan antara pressure (bar) dengan waterflow (Lpm) pada lantai 3-10
4.1 Perencanaan Persediaan Air Sprinkler
Pada  gedung  ini  sumber  air  diambil  dari  PDAM dan  dari  Sumur  Dalam  yang  terlebih  dahulu ditampung pada tangki khusus untuk pemadaman kebakaran (Ground water tank) . Kapasitas ground water  tank ditentukan  oleh  debit  terbesar  yang diperlukan untuk sistem proteksi kebakaran yang ada  pada  bangunan  dan  waktu  menunggu kedatangan  pasukan  pemadam  kebakaran. Waktu menunggu adalah 60 menit. Secara jelas, rumus yang digunakan : Kapasitas = lpm x waktu. Bak  penampungan  air  sistem  hidran  kebakaran tersebut,  bila  diperlukan  pengisiannya  bisa dibantu  dari  tangki  penyimpanan  air  atau  mobil tangki pemadam kebakaran atau melalui sambungan  dinas  pemadam  kebakaran.  Bak penampungan  direncanakan  dengan  kapasitas 171  m 3 untuk  menangani  gedung  dengan  10 lantai.
Arah pancaran pada sprinkler yaitu ke bawah karena  kepala sprinkler di  letakkan  pada  atap ruangan ,  sprinkler yang  dipakai  ukuran  ½  “ dengan  kapasitas  (Q)  =  80  Liter/menit.  Maka untuk menentukan kebutuhan air tiap lantai yaitu:
V = Volume kebutuhan air (m 3 )
Q = Kapasitas air (dm 3 /menit) Q = Q tiap sprinkler x jumlah sprinkler yang pecah
= 80 liter/menit x 48 Sprinkler (lantai 1) = 3840 liter/menit T = waktu operasi sistem = 30 menit
0.00 1.00 2.00 3.00 73.8 82.1 80.1 117.2 91.0 69.5 76.6 Pr ess ur e (B ar) Waterflow (Lpm) Hydraulic Graph Lantai 1 Nilai Data 0.00 10.00 20.00 74 73 87 74 137236 Pres su re (Ba r) Waterflow (Lpm)

## Hydraulic Graph Lantai 2
Nilai Data 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 73.856.044.319.511.2 6.8 3.1 2.4 P re ssure (Ba r) Waterflow (Lpm) Hydraulic Graph Lantai 3-10 Nilai Data
 V = Q x T
= 3840 liter/menit x 30 menit
= 115200 liter
= 115.2 m 3 (lantai 1)
 V = Q x T
= 7760 liter/menit x 30 menit
= 232800 liter
= 232.8 m 3 (lantai 2)
 V = Q x T
= 7440 liter/menit x 30 menit
= 232200liter = 232.2 m 3 (lantai 3-10)
5.  KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
1)  Pada  perencanaan  awal  dalam  instalasi sistem sprinkler
otomatis kita harus menetukan Hazard clasification
pada bangunan.  Pada  bangunan  hotel  XX  ini termasuk kedalam Ordinary Hazard Group 1, mempunyai density = 6.1 L/min/m 2 , K faktor =
80, Flow  rate per sprinkler =  73.81  L/min, Jenis pipa  yang digunakan Galvanized  Steel sehingga  kita  dapat  menentukan  Hazen Williams C values = 120. Pada perencanaan ini  sprinkler  yang  dibutuhkan  berjumlah  889 buah  untuk  10  lantai  dengan  jumlah  luasan 12.624 m 2 .
2)  Setelah  data-data  yang  dibutuhkan  sudah didapat  sesuai  dengan  Standar  Nasional Indonesia  dan National  Fire  Protection
Association maka  dilakukan  perhitungan untuk  mendapatkan  kecepatan  aliran  pada titik  MRH  node  1  sampai  titik sprinkler yang dibutuhkan  pada  tiap  lantai,  selanjutnya dilakukan  perhitungan  untuk  mendapatkan pressure  loss Hazen  williams.  Analisa  dari tekanan  yang terjadi kita hubungkan dengan kecepatan  aliran  pada  setiap  titik sprinkler yang memiliki nilai  yang berbeda-beda yang di  sebabkan  adanya  perbedaan  pada diameter  pada  pipa  serta  panjang  pipa  yang digunakan untuk menghubungan antara satu sprinkler dengan sprinkler lainnya.
3)  Perencanaan  air  yang  dibutuhkan  untuk sistem sprinkler otomatis  ini  memiliki  bak penampungan  dengan  kapasitas  171  m 3 untuk  menangani  10  lantai,  utnuk sprinkler yang digunakan memiliki kecepatan pancaran 80 liter/menit.

## 5.2 Saran
Kepada pihak yang ingin melakukan perencanaan pada  sistem sprinkler otomatis  maka  hal  utama yang  harus  diperhatikan  adalah  penggunaan
standar  dan  peraturan  yang  berlaku  sebagai acuan dalam perhitungan antara lain:
a)  Standar Nasional Indonesia, pedoman teknik dan rekomendasi dari instansi yang berwenang  mengenai  jenis  perencanaan yang akan dipakai.
 SNI  03-1745-2000  tentang  Tata  Cara Perancangan  dan  Pemasangan  Sistem Pipa Tegak dan Slang Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan.
 SNI  03-3989-2000  tentang  Tata  Cara Perancangan  dan  Pemasangan  Sistem Sprinkler  Otomatik  Untuk  Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan.
 SNI  03-6570-2001  tentang  Instalasi Pompa  Yang  Dipasanga  Tetap  Untuk Proteksi Kebakaran.
b)  National  Fire  Protection  Association  (NFPA) sebagai standar internasional yang digunakan antara lain:
 NFPA 13-2002 tentang Standard for Fire Installation of Sprinkler System .
 NFPA  14-2013  tentang Standard  for  the Installation  of  Standpipe  and  Hose Systems.
 NFPA 20-2010 tentang Standard for Fire Installation  of  Stationary  Pumps  for  Fire Protection .
Penggunaan standar ini akan mempermudah pada saat melakukan perizinan dalam perencanaan pembangunan gedung. Serta menjadikan acuan yang sangat berguna sebelum melakukan  perencanaan  sprinkler  pada  sebuah gedung.

## DAFTAR PUSTAKA
[1].  Fleming,  P.  R.  (2007).  Automatic  Sprinkler System  Calculations.  National  Fire  Sprinkler Association. New York, USA: Patterson
[2].  Huda,  S.  (2011).  Perancangan  Instalasi Pemadam Kebakaran Gedung Kantor Central Park. Universitas Mercu Buana. Jakarta.
[3].  Global  Asset  Protection.  (2015).  Estimating Fire  Protection  Water  Demands.  Hartford. Connecticut  06103.  USA:  100  Constitution Plaza.
[4].  Global Asset Protection. (2015). Fire Protection  Hydraulics.  Hartford.  Connecticut 06103. USA: 100 Constitution Plaza
[5].  Global  Asset  Protection.  (2015).  Sprinkler System  Hydraulics.  Hartford.  Connecticut 06103. USA: 100 Constitution Plaza.
[6].  Johnston,  A.  (2011).  Principles  of  Hydraulic Analysis for Fire Protection Sprinkler Systems. USA: Autodesk University.
[7].  Moinuddin, K., & Thomas, I. (2013). Reliability of  Sprinkler  System  in  Australian  High  Rise Office Buildings. Fire Safety Journal.