## KAJIAN EFISIENSI PENGHEMATAN ENERGI LISTRIK DI MAKO POLRES JAKARTA BARAT SEBAGAI PENERAPAN BANGUNAN HIJAU

## THE STUDY OF THE EFFICIENCY OF SAVING ELECTRICAL ENERGY AT THE WEST JAKARTA POLICE HEADQUARTERS AS AN IMPLEMENTATION OF GREEN BUILDINGS
1 Dian Pandu Wiyana, 2 Mardiaman
1 Mahasiswa Program Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tama Jagakarsa
2 Dekan Program Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tama Jagakarsa
1 d.panduwiyana@gmaii.com , 2 mardi240967@gmail.com

## Abstrak
Kehidupan  manusia  idak  terlepas  dari  penggunaan  energi  ilstrik  salah  satunya  untuk  fungsi penerangan. Jika kualitas pencahayaan yang tidak memadai maka akan merusak fungsi visual, maka diperlukan perhitungan yang tepat dalam aplikasi pemasangannya selain itu Penggunaan enerji  listrik  berdampak  pada  terjadinya  pemanasan  global.  Penelitian  ini  mencoba mengevaluasi optimalisasi penggunaaan energi pada gedung mako polres Jakarta Barat Tujuan penelitian untuk mengetahui fitur-fitur penerangan dan kesesuaian lampu yang terpasang dengan fungsi ruangan serta efisiensi enerji listrik. Jenis penelitian bersifat  deskriptif ekploratif dengan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan mulai Maret sampai Agustus 2023 dengan wawancara dan survai lapangan. Hasil olahan data pengunaan jumlah lampu yang sesuai dengan kebutuhan ruangan  menghasilkan   pengurangan  pemakaian  energi  listrik  dari  357,244  ke   345,388  kWh dengan tingkat efisiensi sebesar 3,18%. Rekomendasi penghematan untuk gedung perkantoran adalah dengan budaya hemat energy bagi pekerjanya Kata kunci/: hemat energi, bagunan hijau, penerangan, optimalisasi.

## Abstract
Human life cannot be separated from the use of electrical energy, one of which is for the function of lighting. If the quality of lighting is inadequate, it will damage the visual function, then proper calculations are needed in the installation application besides that the use of electrical energy has an impact on global warming, This study tries to evaluate the optimization of energy use in the West Jakarta police mako building The purpose of the study was to determine the features of lighting and the suitability of the installed lamps with the function of the room and the efficiency of electrical energy. This type of research is descriptive, exploratory with a quantitative approach. Data was collected from March to August 2023 with interviews and field surveys. The processed data on the use of the number of lamps in accordance with the needs of the room resulted in a reduction in the use of electrical energy from 357.244 to 345.388 kWh with an efficiency rate of 3.18%. The saving recommendation for office buildings is to have an energy-saving culture for its workers
Keywrds: Energy saving, green buildings, lighting, optimization.

## PENDAHULUAN
Pemanasan  global  terjadi  karena banyaknya  gedung  perkantoran  penghasilkan C02 yang disebabkan pemakaian listrik dalam gedung  salah  satunya  pemakaian  lampu
penerangan,  Seperti  dijelaskan  penelitian sebelumnya  yang  di  tuangkan  dalam  tulisan ilmiah  Study  of  Electricity  Use  in  Multiple Jakarta  Buildings  oleh  Japan  International Cooperation  Agency  (JICA)  menjelas  kan
salah  satu  yang  mengkonsumsi  energi  lisrik cukup besar adalah sistem penerangan gedung, sehingga sistem penerangan merupakan salah satu  fakor  penyebab  dari  pemanasan  global, Salah  satu  sumber  listrik  untuk  penerangan adalah pembangkit listrik yang menggunakan bahan  bakar  yang  menghasilkan  CO2  seperti batu bara dan minyak bumi,
Berdasarkan Global Electricity Review 2023  emisi  yang  berasal  dari  pembangkit listrik meningkat menjadi 12.431 juta ton CO2 pada tahun 2022, dan untuk CO2/KWH yang terendah  adalah  436  gCO2/KWH.  (Ember Climate,  2023)  dengaitu  besarnya  dapak  dari CO2 yang dihasilkan oleh pembanggkit listrik maka  perlu  adanya  penghematan  di  segala bidang  penggunaan  listrik  agar  beban pembagkit tidak meninggi dan membutuhkan bahan bakar yang banyak sehingga menghasilkan  CO2  dan  berdampak  pada pemanasan  global/ Global  Warming .  dalam Global  Electricity  Review  2023  indonesia termasuk sepuluh besar negara penghasil CO2 pada  pembangkit  tenaga  listrik  dengan  19,27 MtCO2,  Pemerintah  Indonesia  berupaya
mengurangi  emisi  karbon  dioksida  (CO2) dengan mengeluarkan beberapa peraturannya, diantaranya  peratura  Menteri  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  telah mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  02 Tahun  2015  tentang  bangunan  gedung  hijau yang berkelanjutan dengan  memenuhi persyaratan  bangunan  gedung  hijau,  baik persyaratan  administrasi  maupun  teknis (PerMen, PUPR 2015). Saat ini, banyak negara di dunia aktif menyuarakan program go green untuk  mengatasi  pemanasan  global  yang semakin  hari  semakin memburuk  dampaknya terhadap  lingkungan.  Salah  satu  upaya  nyata yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan  konsep green  building .  Konsep bangunan  hijau  (green  building)  merupakan salah  satu  upaya  yang  dirancang  dengan mempertimbangkan  lingkungan  dan  krisis energi  yang  sedang  berlangsung  saat  ini. Bangunan dirancang, dibangun, dan dioperasikan  dengan  cara  meminimalkan dampak  lingkungan  untuk  mencapai  tujuan efisiensi energi (Laksmi, 2018).
Gambar 1. 10 Besar Negara Penghasil Emisi CO2
(Sumber Global Electricity Review 2023 halaman 151)
Bangunan  hijau  (green  building)  tidak terlepas  dari  efisiensi,  Menurut  Green Building  Council  Indonesia/GBCI  (2010)  6 (enam) kategori kriteria prasyaratan bangunan hijau, efisiensi termasuk didalamnya, kategori efisiensi  yang  dimaksud,  yaitu  Efisiensi  dan Konservasi  Energi  (Energy  Efficiency  and Conservation/ EEC).
Pengertian  Efisiensi  Menurut  E.E Ghiselli & C.W. Brown (1955:251) dalam Ibnu Syamsi.  (2004:4) istilah  efisiensi  mempunyai
pengertian yang sudah pasti, yaitu menunjukkan  adanya  perbandingan  antara keluaran  (output)  dan  masukan  (input). Sedangkan menurut The Liang Gie dan Miftah Thoha  (1978:8-9)  dalam  Drs  Ibnu  Syamsi (2004:4) efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu hasil dengan usahannya.
Dalam penelitian sebelunya oleh ARIF DWI  SANTOSO,  MUHAMMAD  AGUS SALIM  yang  bejudul  Penghematan  Listrik Rumah Tangga  dalam  Menunjang  Kestabilan Energi  Nasional  dan  Kelestarian  Lingkungan yang menekankan penelitianya terhadap Pirani yang di gunakan dan waktu pemakaianya agar dapat  meng  invertarisir  potensi  penghematan Listrik.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ficture  fictur  penerangan  yang  digunakan  di mako  polres  Jakarta  barat  dan  menganalisis pemakaian energi untuk penerangan agar dapat mengetahui  rasio  penghematan  energi  listrik dimako  polres  Jakarta  barat  dengan mengimplementasikan  green  building  pada penggunaan energi listrik

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah metode penelitian deskriptif ekplorratif dengan  pendekatan  kuantitatif.  Penelitian deskriptif ekploratif bertujuan untuk mengungkap  informasi  atau  mendeskripsikan keadaan  obyek  yang  di  teliti  sesuai  dengan kondisi  yang  ada,  objek  yang  diteliti  sesuai dengan  keadaanya  sehingga  menjadi  bahan analisa  untuk  menyingkapkan  fakta  dan  pada
tahap  deskriptif  hanya  menganalisi  dan menyajikan  data  secara  sistemik,  sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan, data-data  yang  didapat  dilapangan  dihitung dengan  melakukan  pendekatan  kuantitatif sehingga akan diperoleh perhitungan
perhitungan dalam penelitian
Dalam pencarian data dilakukan dengan cara  wawancara  dan  pengumpulan  data langsung ke lokasi penelitian

## 1. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  wilayah Provinsi  DKI  Jakarta,  tepatnya  di  Gedung Mako  Polres  Jakarta  Barat  yang  terletak  di jalan daan mogot no.km 2, rt.5/rw.2, Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  11520., dengan  luas  bangunan  10100  M2,  tinggi bangunan 47,2 meter (8 lantai) (bangunan baru mako polres jakarta barat)

## 2. Tehnik pengolahan dan pengumpulan data
Tehnik pengolahan data adalah bagaimana mengubah data dan informasi yang ada dan digunakan dalam penelitian. data dan informasi  yang  diperoleh  harus  lengkap  dari masing-masing  obyek  untuk  setiap  variabel yang  diteliti.  Variabel  yang  diukur  yang menjadi sasaran pengamatan penelitian adalah berapa  lux  lampu  dan  jumlah  lampu  yang digunakan apakah sesuai kebutuhan
penerangan  dalam  suatu  ruangan  serta  daya yang  digunakannya,  variabel  ini  menjadi patokan peneliti dalam pengumpulan data.

## 3. Tahapan Pengumpulan data
Peneliti  fokus  dalam  mencari  dan mengumpulkan  data  penelitian  terkait  sistim penerangan  buatan  di  Mako  polres  Jakarta Barat,  adapun  tujuan  dari  pengumpulan  data adalah  untuk  bahan  analisa  dan  agar  mudah untuk menganalisisnya adalah sesuai kebutuhan  yang  akan  diteliti  adapun  target
data  yang  akan  dikumpulkan  sesuai  dengan tabel 1
4. Metode Analisa Data
Data  yng  dikumpulkan  di  analisis mengunakan  rumus  julah  titik  lampu  dan disandingkan dengan perhitungan menggunakan applikasi dialux. untuk
selanjutnya membandingkan kebutuhan lampu penerangan  yang  terpasang  dengan  rumus perhitungan lampu serta progam dialux. Maka akan didapat selisih diantara hasil perhtungan dengan lampu terpasang
.
5. Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian di batasi pada penghematan penggunaan energi listrik untuk penerangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  bab  pembahasan  di  tuliskan terkait setandar pencahayaan perhitungan data luas ruangan, fitur fitur yang digunakan, rumus jumlah titik lampu, perhitungan jumlah lampu, perhitungan  penggunaan  KWH  serta  rumus penggunaan dan biaya penggunaannya,

## 1. Standar pencahayaan
Kebutuhan  pencahayaan  di  ruangan kantor  sudah  di  tentukan  dalam  Standar Nasional  Indonesia  (SNI)  untuk  pencahayaan dalam gedung kantor dalam SNI di tunjukan di dalam  table  2.  Merujuk  pada  table  2  maka diperlukan  perhitungan  daya  lampu  dan jumlah  titik  lampu  agar  sesuai  dengan  fungsi ruangan.
Tabel I : Target Pengumpulan Data No Jenis data Data yang diambil Keterangan 1 Data ruangan Luas  ruangan,  fungsi ruangan Luas  dan  fungsi  ruangan  di  ambil  untuk menentukan  jumlah  titik  lampu  dengan watt  tertentu  sehingga  didapat  Lux pencahayaan sesuai SNI 2 Data lampu Jumlah lampu,  jenis lampu dan lumen lampu Untuk menghitung Jumlah titk lampu serta perhitungan daya lampu yang di gunakan 3 Data energi listrik terpasang Langganan pln Untuk mengetahui berapa biaya perKWH 4 Data  bayaran listrik pln/bulan Kwitansi pembayaran Sebagai  pembanding  biaya  penghematan energi 5 Data gambar Ruangan,  sistem  listrik, gambar pasad kaca sebagai penerangan alami, Gambar  sebagai  data  awal  dan  dijadikan rujukan analisi penelitian, serta pendukung untuk waktu penggunaan nyala lampu 6 Data  fitur  fitur yang digunakan Fitur-fitur  lampu  yang digunakan Penggunaan  matrial  yang  hemat  energi atau  tidak  sesui  SNI  atau  Green  building menurut GBCI 7 Lamanya waktu pemakaian Berapa jam lampu menyala Untuk menghitung daya yang terpakai atau KWH Sumber : penelitian ,2023
Tabel 2 Fungsi Ruangan Dan Lux Cahaya Standar SNI Fungsi Ruangan dalam Gedung Perkantoran  Tingkat Pencahayaan (Lux) Ruang Resepsionis 300 Koridor 100 Ruan kerja 350 Ruang Komputer 350 Ruang Gambar 750 Ruang Arsip / Ruang Arsip Aktif 150 / 300 Ruang Direktur 350 Tangga Darurat 150 Ruang Parkir 100 Sumber : SNI, 2004 Tabel 3. Data Ruangan DATA RUANGAN No Lokasi Lt 1 Luas (m2) 1 R. Pompa 46 2 Gudang 1 17,3 3 Gudang 2 15 4 Ruang Outdoor Ac 8,8 5 Gudang 3 5,9 6 Ruangg Kantor 1 10 7 Ruang Panel 3,7 8 Ruang Elektrikal 3,7 9 Ruang Bebas asap 2 7,9 10 Toilte wantita 4,7 11 Toilet Pria 4,7 12 Janitor 1 13 Ruang kantor 2 2,9 14 Gudang 5 10,4 15 Gudang 6 10,4 16 Gudang 7 22 17 Area Parkir 19,9 18 Parkir R4 19,9 19 Parkir R2 19,9 20 Tangga darurat 17,5 21 Tangga servis 25 22 Ruang koridor 1 17 23 Ruang koridor 2 25 Sumber : penelitian ,2023

## 2. Data Luas Ruang
Perhitungan dimulai dengan
perhitungan  luas  ruangan,  perhitungan  luas ruangan,  dalam  penelitiaan  ini  untuk  luas ruangan  dan  jumlah  titik  lampu  dengan menghitung melalui data yang di dapat dan di bantu  dengan  applikasi  autocad,  adapun  data yang dihasilkan dari perhitungan luas ruangan adalah sebagai tabel 3

## 3. Fitur Fitur yang di gunakan
Analisa  Fitur  fitur  lampu  yang  di gunakan di Mako Polres Jakarta barat , Lampu yang di gunakan di Mako Polres Jakarta Barat adalah  Lampu  Light  Emitting  Diode  (LED), lampu  ini  sudah  memenuhi  standart  lampu hemat energi akan tetapi dalam pemasangannya di perlukan perhitungan yang tepat agar tidak berlibahan yang
mengakibatkan  peborosan  dan  kekurangan yang  menjadikan  fungsi  penerangan  tidak sesuai dengan standar

## 4. Rumus Jumlah Titik Lampu
Perhitung  menggunakan  rumus  jumlah titik lampu untuk ruangan agar dapat di ketahui bahwa  lampu  yang  digunakan  dan  jumlah titiknya sesuai dengan kebutuhan cahaya yaitu dengan rumus :

## 𝑁 = E x L x W Ø x LLF x cu x n
Dimana:
N = Jumlah titik lampu
E = Kuat penerangan (lux) L = Ranjang Ruang (M) W = Lebar Ruang (M) Ø = besarnya nilai pencahayaan lampu (lumen) LLF = ligh loss factor / factor cahaya rugi (0,7-0,8) Cu  =  Coeffisien  Of  Utilization/factor  Penambah cahaya (50-56%) n = jumlah Lampu dalam 1 titik lampu

## 5. Perhitungan Jumlah Lampu
Perhitungan efisiensi dengan mengunakan  rumus  jumlah  titik  lampu  di ruang  pompa  dimana  diketahui  luas  ruangan 46 m2, lux 100, LLf 0,8, Cu 0,5, lumen 4000 dan n = 1 maka hasil perhitungan jumlah titik lampu adalah:
𝑁 = 100 x 46
4000 x 0,8 x 0,5 x 1 𝑁 = 2,875
Dari  hasil  perhitungan  dengan  rumus diatas  maka  jumlah  titik  lampu  (N)  =  2,875 atau  dibulatkan  menjadi  3  buah  titik  lampu, sedangkan  di  gedung  mako  polres  yang  titik lampu terpasang adalah 4 titik lampu.

## 6. Perhitngan Penggunaan KWH
Dari  hasil  perhitungan  diatas  untuk mengetahui banyak nya Kwh yang di gunakan maka  di  perlukan  data  perruangan  sebagai berikut :
1) Data beban watt yang digunakan,
2) Berapa lama nyala lampu digunakan Data  yang  diambil  dari  hasil  survai lapanganditunjukan dalam Tabel 5
menyangkut berapa beban wat yang digunakan dan lamanya penggunaan lampu menyala.

## 6. A. Rumus hitung KWH
Kwh adalah jumlah energy yang di konsumsi  dalam  kilowatt  per  jam Untuk penentuan  jumlah  Kwh  menggunakan  rumus Sebagai Berikut:
Kwh = watt x waktu / 1000
Dimana: Kwh adalah jumlah konsumsi energi dalam kilowatt per jam Watt ( W) adalah daya yang di gunakan
Hours (h) waktu penggunaan daya dalam jam
Tabel 4.  Data Fitur -Fitur Lampu Yang Digunakan
No Type Lampu Daya Lampu (watt)  Jenis Lampu 1 SM 1200x100 Led Tube  - 1x20W 20 LED 2 RM 600x600 Led Tube 40W 40 LED 3 Recessed Mounted Downlight Led 7W Battery 7 LED 4 Recessed Mounted Downlight Led 7W Battery 38 LED 5 Surface Mounted Battery - WB 38W 12 LED 6 Recessed Mounted Downlight Led 12W 12 LED 7 Recessed Mounted Downlight Led 16W 16 LED 8 Recessed Mounted Led Tube 20W 20 LED 9 Surface Mounted Led 40W 40 LED 10 spotlite 7 W 7 LED Sumber : penelitian ,2023
Tabel 5. Data Beban Lampu Dan Lama Lampu Menyala No Nama Ruangan Beban Watt  Lama lampu menyala (Jam) 1 R. Pompa 160 5 2 Gudang 1 40 8 3 Gudang 2 40 8 4 Ruang Outdoor Ac 40 5 5 Gudang 3 20 8 6 Ruangg Kantor 1 32 7 7 Ruang Panel 20 8 8 Ruang Elektrikal 20 12 9  Ruang Bebas asap 2 16 12 10 Toilte wantita 24 12 11 Toilet Pria 24 12 12 Janitor 12 12 13 Ruang kantor 2 16 7 14 Gudang 5 20 8 15 Gudang 6 20 8 16 Gudang 7 80 8 20 Area Parkir 300 8 21 Parkir R4 120 8 22 Parkir R2 240 8 23 Tangga darurat 38 24 24 Tangga servis 38 16 25 Ruang koridor 1 80 16 26 Ruang koridor 2 96 16 Sumber : penelitian ,2023

## 6. B. Perhitungan jumlah pemakaian KWH dan biayanya
Makopolres  Jakarta  barat  terpasang daya  listrik  PLN  sebesar  1000KVA  dengan biaya beban per kWh nya sebesar Rp. 1.147,
Jadi  perbedaan  hasil  perhitungan  dengan jumlah  lampu  terpasang  existing  dan  selisih jumlah lampu dengan hasil perhitungan rumus, perhitungan  pengunaan  lampu  di  hitung  per ruangan  dan  disimulasikan  yg  di  tuankan  di jurnal  ini  diruang  pompa  dengan  lama pemakaian  5  jam  perhari,  maka  hasil perhitungan  perbandingan  antara  penggunaan existing dan hasil hitungan rumus didapat Kwh nya adalah sebagai berikut:

## 6.B. 1 Perhitungan lampu existing
Lampu terpasang existing adalah 4 buah lapu  maka  hasil  perhitungan  Dengan mengunakan  4  lampu  =  160  x  5/  1000  =  0,8 kwh  perhari,  Jika  dirupiahkan  selama  satu bulan adalah 0,8 x 1147 x 30 = Rp 27.528

## 6.B.  2.  Perhitungan  Dengan  hitung rumus
Perhitungan  menggunakan  rumus  titik jumlah lampu adalah 3 buah titik lampu, maka hasil dari perhitungan Dengan 3 lampu adalah =  120  x  5/  1000  =  0,6  kwh  perhari,  Jika dirupiahkan  selama  satu  bulan  adalah  0,6  x 1147 x 30 = Rp 20.646
6.C. Analisa perhitungan biaya penggunaan Listrik
Dari  perhitungan  diatas  terdapat selisih perbulan Rp 27.528 - Rp 20.646 = Rp 6.882  perbulan,  Rp  82.584  pertahun,  selisih angka yang cukup besar,

## 7. Analisa perhitungan biaya
Dari  hasil  simulasi    perhitungan  ruang pompa  maka  untuk  keseluruhan  ruangan dengan  rumus  dan  cara  yang  sama  dapat dihitung.
Dalam  analisa  perhitungan  biaya  di butuhkan beberapa analisa sehingga didapatkan  perhitungan  biaya  yang  dapat dihitung  selisihnya  antara  biaya  existing  dan
hasil perhitungan dengan menggunakan rumus jumlah  titik  lampu,Rumus jumlah  pemakaian KWh, Perhitungan Jumlah KWH Dengan  menggunakan  rumus  diatas  hasil pehitungan di tuangkan pada:

## A: Tabel 6 analisa perhitungan lampu ,
Pada tabel 6 analisa perhitungan lampu dimaksud  agar  dapat  diketahui  antara  lampu yang  terpasang  dengan  lampu  hasil  analisa perhitungan menggunakan rumus titik lampu, hasil dari perhitungan rumus di tuangkan pada kolom  analisi.  tabel  8  perhitungan  jumlah pemakaian KWH
Tabel 6.  Analisa Perhitungan Lampu Analisis perhitungan kebutuhan lampu per ruangan NO Lokasi Luas ruang an lu x € koefisi en (LLF) coefisi en utiliti (cu) Lum en (q) Juml ah lamp u (n) total lampu dalam hitungan data lampu terpasa ng analisis 1 R. Pompa 46,0 10 0 0,8 0,5 4000 1 2,875 4 lampu bisa dipasang 3 buah 2 Gudang 1 17,3 10 0 0,8 0,5 2100 1 2,059523 81 2 sesuai 3 Gudang 2 15,0 10 0 0,8 0,5 2100 1 1,785714 286 2 sesuai 4 Ruang Outdoor Ac 8,8 60 0,8 0,5 4200 4 0,078571 429 1 dengan melihat fungsi ruangan maka lampu dapat dirubah dengan wat yang lebih kecil 5 Gudang 3 5,9 10 0 0,8 0,5 2100 1 0,702380 952 1 sesuai 6 Ruangg Kantor 1 10,0 35 0 0,8 0,5 4000 1 2,1875 2 tidah sesuai harus di tambah jumlah lampu atau memsang yang
Analisis perhitungan kebutuhan lampu per ruangan NO Lokasi Luas ruang an lu x € koefisi en (LLF) coefisi en utiliti (cu) Lum en (q) Juml ah lamp u (n) total lampu dalam hitungan data lampu terpasa ng analisis daya 40 watt 7 Ruang Panel 3,7 15 0 0,8 0,5 2100 1 0,660714 286 1 sesuai 8 Ruang Elektri kal 3,7 15 0 0,8 0,5 2100 1 0,660714 286 1 sesuai 9 Ruang Bebas asap 2 7,9 10 0 0,8 0,5 1500 1 1,316666 667 1 sesuai 10 Toilte wantita 4,7 25 0 0,8 0,5 1200 1 2,447916 667 2 sesuai 11 Toilet Pria 4,7 25 0 0,8 0,5 1200 1 2,447916 667 2 sesuai 12 Janitor 1,0 25 0 0,8 0,5 1200 1 0,520833 333 1 sesuai 13 Ruang kantor 2 2,9 35 0 0,8 0,5 1500 1 1,691666 667 1 sesuai 14 Gudan g 5 10,4 10 0 0,8 0,5 2100 1 1,238095 238 1 sesuai 15 Gudan g 6 10,4 10 0 0,8 0,5 2100 1 1,238095 238 1 sesuai 16 Gudan g 7 22,0 10 0 0,8 0,5 2100 1 2,619047 619 4 lampu bisa di efisiensik an dengan menguna kan 3 buah lampu 17 Area Parkir 19,9 25 0 0,8 0,5 2000 1 6,21875 15 lampu bisa di efisiensik an dengan menguna kan 6 buah lampu 18 Parkir R4 19,9 25 0 0,8 0,5 2000 1 6,21875 6 sesuai 19 Parkir R2 19,9 25 0 0,8 0,5 2000 1 6,21875 12 lampu bisa di efisiensik an dengan menguna kan 6 buah lampu
Analisis perhitungan kebutuhan lampu per ruangan NO Lokasi Luas ruang an lu x € koefisi en (LLF) coefisi en utiliti (cu) Lum en (q) Juml ah lamp u (n) total lampu dalam hitungan data lampu terpasa ng analisis 20 Tangga darurat 17,5 15 0 0,8 0,5 4000 1 1,640625 1 sesuai 21 Tangga servis 25,0 15 0 0,8 0,5 4000 1 2,34375 1 sesuai 22 Ruang koridor 1 17,0 10 0 0,8 0,5 1500 1 2,833333 333 5 lampu bisa di efisiensik an dengan menguna kan 3 buah lampu 23 Ruang koridor 2 25 10 0 0,8 0,5 1500 1 4,166666 667 4 sesuai Sumber : penelitian ,2023 Tabel 7.  Perhitungan Jumlah Kwh dengan Lampu Existing No Lokasi beban watt  jam pemakaian  jumlah kWh 1 R. Pompa 160 5 0,8 2 Gudang 1 40 8 0,32 3 Gudang 2 40 8 0,32 4 Ruang Outdoor Ac 40 5 0,2 5 Gudang 3 20 8 0,16 6 Ruangg Kantor 1 32 7 0,224 7 Ruang Panel 20 8 0,16 8 Ruang Elektrikal 20 12 0,24 9 Ruang Bebas asap 2 16 12 0,192 10 Toilte wantita 24 12 0,288 11 Toilet Pria 24 12 0,288 12 Janitor 12 12 0,144 13 Ruang kantor 2 16 7 0,112 14 Gudang 5 20 8 0,16 15 Gudang 6 20 8 0,16 16 Gudang 7 80 8 0,64 20 Area Parkir 300 8 2,4 21 Parkir R4 120 8 0,96 22 Parkir R2 240 8 1,92 23 Tangga darurat 38 24 0,912 24 Tangga servis 38 16 0,608 25 Ruang koridor 1 80 16 1,28 26 Ruang koridor 2 96 16 1,536 JUMLAH kWh 14,024 Harga per kWh 1.147 Total Harga 16.085,528 Sumber : penelitian ,2023
Tabel 8. Perhitungan Jumlah KWH dengan Perhitugan Rumus Titik Lampu Hasil Analisa Perhitungan Daya NO Lokasi beban watt  jam pemakaian  jumlah kWh 1 R. Pompa 120 5 0,6 2 Gudang 1 40 8 0,32 3 Gudang 2 40 8 0,32 4 Ruang Outdoor Ac 40 5 0,2 5 Gudang 3 20 8 0,16 6 Ruangg Kantor 1 32 7 0,224 7 Ruang Panel 20 8 0,16 8 Ruang Elektrikal 20 12 0,24 9 Ruang Bebas asap 2 16 12 0,192 10 Toilte wantita 24 12 0,288 11 Toilet Pria 24 12 0,288 12 Janitor 12 12 0,144 13 Ruang kantor 2 16 7 0,112 14 Gudang 5 20 8 0,16 15 Gudang 6 20 8 0,16 16 Gudang 7 60 8 0,48 17 Area Parkir 120 8 0,96 18 Parkir R4 120 8 0,96 19 Parkir R2 120 8 0,96 20 Tangga darurat 38 24 0,912 21 Tangga servis 38 16 0,608 22 Ruang koridor 1 48 16 0,768 23 Ruang koridor 2 64 16 1,024 jumlahkWh 10,24 Harga per Kwh 1.147 Total Harga 11.745.28 Sumber : penelitian ,2023
B.  Tabel  7  dan  Tabel  8  untuk  jumlah pemakaian KWH,
Tabel 7 dan Tabel 8 ini bertujuan untuk mencari  jumlah  kwh  yang  digunakan  di  tiap ruangan,  jumlah  kwh  ini  hasil  dari  perkalian beban  watt  x  jam  pemakaian  dibagi  1000 sesuai  dengan  rumus  KWH,    Tabel  7 menunjukkan jumlah KWH dengan beban wat lampu  existing  /  yang  terpasang  sedangkan Tabel  8  menunjukkan  jumlah    KWH  dengan beban  watt  yang  dihasilkan  dari  perhitungan rumus menggunakan rumus titik lampu, dalam kedua  tabel  ini  ditujunkan  hasil  perhitungan
biaya  keseluruhan  yang  di  tuangkan  dalam kolom Total Harga .
Dapat di lihat Dari runutan tabel 7 dan tabel  8  diatas  didapatkan  hasil  analisa perhitungan sebagai berikut :
‘Total  Harga  dengan  Daya  exisiting  yang ditunjukan table VII adalah : Rp 16.085,528 ‘Total Harga dengan Daya perhitungan rumus yang  ditunjukan  tabel  VIII  adalah  Rp 11.745.28  Adapun  Selisih  dari  hasil perhitungan  rumus  dan  existing  untuk  lantai basmen  adalah  sebesar  Rp  16.085,528-  Rp 11.745.28 sebesar Rp 4.340.248 Perhari
C. Tabel 9. Perhitungan daya,  biaya dan selisih Dengan analisa dan rumus
perhitungan  sama  dengan  lantai  basement maka  untuk  Lantai  basement  sampai  dengan Lantai atap didapat hasil sebagai berikut yang di tunjukan oleh table IX sebagai seluruh hasil perhiungan KWH, dan perhitungan biaya serta selisih  antara  KWH  dan  biaya  existing  dan hasil  perhitungan  rumus,  dari  ditabel  IX  ini kita dapat melihat selisih penghematan energi. dalam Analisa perhiungan biaya.
Dari table 9 dapat di simpulkan selisih daya  Kwh  yang  di  gunakan  sebesar  11,361 perhari  dan  selisih  pembayaran  listrik  dalam satu  hari  sebesar  130356  dan  dalam  bulan (Rata  rata  di  hitung  30  Hari)  sebesar  340,83 Kwh  sedangkan  penghematan  biaya  sebesar RP  3.910683  perbulan,  apabila  dikomulatif
selama satu tahun maka jumlah penghematan sebesar Rp 46,928,204, dengan ini maka rasio penghematan sebesar 3,18%

## 1.  Perbandingan  Analisa  dengan menggunakan progran Dialux
Aplikasi  dialuk  adalah  aplikasi  atau perangkat  lunak  untuk  pemodelan  atau perancangan professional yang digunakan oleh arsitek atau tenaga ahli di bidang pencahayaan, aplikasi  dialuk  ini  bisa  di  gunakan  untuk merancang  dan  menghitung  kebutuhan pencahaan dalam berbagai jenis bangunan dan ruang,  dialux  dapat  menghitung  intensitas pencahaan, distribusi cahaya dan penggunaan energy yang diharapkan sesuai dengan standar (SNI)  serta  sesuai  dengan  estetika  yang  di inginkan.
Table IX : Perhitungan Daya, Biaya dan Selisih Biaya Tabel Penghematan Energi dan Biaya Perlantai di Mako Polres Jakarta Barat dengan
Perhitungan Harga Per Kwh Rp 1.147 Perhari No Lantai Existing Perhitungan Selisih kWh Biaya kWh Biaya kWh Biaya 1 Semibasement 14,024  160911,376 11,68 134016,32 2,344 26895,056 2 Lantai 1 37,12 425914,88 35,42 406409,08 1,7 19505,8 3 Lantai 2 32,136  368728,464 30,19 346400,06 1,946 22328,404 4 Lantai 3 29,888  342934,912 28,405 325918,97 1,483 17015,942 5 Lantai 4 48,616  557819,984 47,456  544510,144 1,16 13309,84 6 Lantai 5 47,616  546345,984 46,736  536248,864 0,88 10097,12 7 Lantai 6 45,264  519359,136 44,384  509262,016 0,88 10097,12 8 Lantai 7 45,264  519359,136 44,384  509262,016 0,88 10097,12 9 Lantai 8 52,532  602752,168 52,444  601742,456 0,088 1009,712 10 Lantai Atap 4,784 54891,616 4,784 54891,616 0 0 Total Selisi daya dan biaya yang digunakan dalam satu hari 357,244 4099018 345,883 3968662 11,361 130356 Total Selisi daya dan biaya yang digunakan dalam satu bulan 10717,32  122970530  10376,49  119059846  340,83  3910683,42
Sumber : penelitian ,2023
Gambar 2. Hasil Analisis Dialux Sumber : penelitian ,2023
Dalam  penelitian  ini  dialuk  digunakan sebagi  analisa  pembuktian  ketepatan  antara pemasangan  lampu  yang  sudah  terpasang dengan  rumus  yang  di  gunakan,  dengan menggunakan  data  yang  sama  terkait  luas ruangan,  fungsi  ruangan,  kebutuhan  lux cahaya dan jenis lampu maka di dapatkan hasil untuk dialuk adalah sama seperti Gambar 2
Dalam  hasil  dialuk  perhitungan  untuk penerangan ruang pompa adalah 3 buah lampu sama hal nya dengan perhitungan
menggunakan rumus, adapun untuk perhitungankeseluruhan  menggunakan  rumus adalah sama dengan dialuk yaitu mendapat kan selisih  jumlah  lampu  dengan  selisih  Kwh
sebesar  11,361  dan  dalam  bulan  sebesar 340,83  Kwh  dengan  biaya  sebesar  RP 3.910683 perbulan, dan Rp 46,928,204 dalam satu  tahun,  atau  dalam  angka  persen  sebesar 3,18%.

## SIMPULAN DAN SARAN
Fitur  fitur  lampu  yang  digunakan dimako polres Jakarta barat sudah menggunakan lampu hemat energi akan tetapi pemasangan armatur lampu ada yang melebihi kapasitas  yang  dibutuhkan  secara  setandar SNI,  maka  hasil  perhitungan  menggunakan rumus  jumlah  lampu  dan  di  croscek mggunakan  applikasi  dialuk  di  dapatkan
selisih  daya  Kwh  yang  di  gunakan  sebesar 11,361  perhari  dan  selisih  pembayaran  listrik dalam  satu  hari  sebesar  130356  dan  dalam bulan  (Rata  rata  di  hitung  30  Hari)  sebesar 340,83  Kwh  sedangkan  penghematan  biaya sebesar  RP  3.910683  perbulan,  apabila dikomulatif  selama  satu  tahun  maka  jumlah penghematan  sebesar  Rp  46,928,204,  dengan ini  maka  rasio  penghematan  sebesar  3,18%, Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan mengimplementasikan  green  building  yaitu penggunaan  fitur  fitur  hemat  energi  dan perhitungan  jumlah  titik  lampu  dengan kebutuhan cahaya sesuai SNI dapat digunakan untuk  mengetahui  rasio  penghematan  energi listrik  pada  penggunaan  energi  Listrik khususnya  di  mako  polres  Jakarta  barat sebagai objek penelitian
Penghematan  energi,  sekecil  apapun penghematan  harus  tetap  dilakukan  karena begitu  pentingnya  efisiensi  energy  listrik dalam  penggunaan  penerangan  buatan  dalam sebuah  gedung  untuk  mencegah  pemanasan global.  efisiensi  energy  listrik  dalam  gedung makopolres  Jakarta  barat  dimaksud  sebagai aplikasi  dari  peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  telah mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  02 Tahun  2015  tentang  bangunan  gedung  hijau yang berkelanjutan,
Perhitungan  jumlah  titik  lampu  dalam menentukan jumlah titik lampu suatu ruangan harus  diketahui  ukuran  ruangan,  fungsi ruangan, jenis lampu termasuk data lumen dan daya nya serta, standart kebutuhan penerangan.  Perhitungan  jumlah  titik  lampu dan  energy  listrik  yang  digunakan  untuk penerangan  gedung  makopolres  Jakarta  barat adalah  usaha  yang  dilakukan  dengan  tujuan untuk  mengurangi  jumlah  energi  yang dibutuhkan untuk penerangan gedung dengan tidak mengurangi fungsi dalam menggunakan sebuah  peralatan  atau  bahkan  sistem  yang berhubungan  dengan  energi  listrik  yang dipergunakan untuk penerangan itu sendiri.
Selain  dengan  perhitungan  jumlah  titik lampu  untuk  mengoftimalkan  efisiensi pemakaian  energy  listrik  di  mako  polres Jakarta barat adalah dengan:
a) Budaya penghematan dari pengguna yaitu dengan mematikan lampu bila tidak  digunakan,  membersihkan armature lampu dan tidak memasang lampu  berlebihan  dalam  suatu ruangan/memakai  lampu  backdrop atau asesoris lain yang menggunakan lampu
b) Menggunakan armature yang hemat energy  yang  tepat  dayanya,  tepat jumlahnya dalam pemasangan lampu penerangan,
Mengganti sumber energy listrik yang berasal dari pembangkit listrik dengan menggunakan sumber energy alternative dengan mengunakan panel surya (solar cell) untuk mengubah panas matahari menjadi energy listrik (pembangkit tenaga matahari)

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Yumetri, “ Lingkungan Hidup Global ,” Jakarta: UNAS Press, 2021, pp. 56. 978- Widyawati,  RA  Laksmi,  " Green  Building Dalam  Pembangunan  Berkelanjutan Konsep  Hemat  Energi  Menuju  Green Building di Jakarta ," Jurnal KaLIBRASI-Karya Lintas Ilmu Bidang
Rekayasa Arsitektur, Sipil, Industri, vol.
13, 2018.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  Nomor  02  Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau.
Utami, S. S., “ Menuju Bangunan Zero Energy di Indonesia ,” Yogyakarta: UGM Press,
2021, pp. 14. ISBN 978-602-386-937-4
Green  Building  Council  Indonesia  (GBCI),
“ Green  Building  Council  Indonesia ,” 2021. [Online]. Available: http://www.gbcindonesia.org.  [Diakses
1 Juni 2023]
Novandira,  A.  R.,  Yuwono,  B.  E.,  & Damayanti,  J.,  “ Identifikasi  Kriteria
Penerapan  Green  Construction  Pada Proyek Konstruksi Gedung ,” in Prosiding  Seminar  Intelektual  Muda, vol. 2 no. 1, 2020. SNI 03-6389-2011 tentang Konservasi Energi Selubung  Bangunan  Pada  Bangunan Gedung,  Jakarta:  Badan  Standarisasi Nasional