## JURNAL TEKNIK SIPIL
Evaluasi Sistem Perencanaan Pengolahan Limbah Cair Domestik Pada Vidaview Apartemen Dengan Sistem Extended Aeration
Sudarman Supardi 1 , Ilham Syafei 2 , Hamsir 3
1,2,3) Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumoharjo KM 05 Makassar, Sulawesi Selatan
Email: sudarmansupardi58@gmail.com; Ilham.syafei@umi.ac.id;  hamsirhusain63@gmail.com;

## ABSTRAK
Pengolahan limbah cair domestik merupakan hal penting terkhusus dalam perkotaan. Salah satu teknologi pengelolahan limbah yaitu metode sistem Extended Aeration . Jenis penelitian yang digunakan adalah evaluatif dengan pendekatan kuantitatif-deskriptif. Tujuan penelitian ini  untuk  mengevaluasi  berapa besar kapasitas air limbah per hari  yang akan di olah pada Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL ) di Vidaview Apartemen Makassar dan mengetahui bagaimana proses pengolahan limbah cair domestik dengan sistem Extended Aeration . Dari hasil penelitian didapat besarnya kapasitas air limbah per hari yang akan di olah pada IPAL di Vidaview Apartemen Makassar adalah  812 m³/hari. Sedangkan kapasitas yang di dapatkan oleh konsultan perencana IPAL hanya sebesar 700 m³/hari. Terdapat selisih volume, sehingga ada  beberapa  bak  penampungan  yang  mengalami  perubahan  volume  yaitu  bak  aerasi,  bak penjernihan dan bak klorinasi. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa pihak terkait, proses pengolahan limbah cair domestic ada IPAL di Vidaview Apartemen Makassar sudah berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  sistem  yang  diterapakan.  Adapun  kualitas  limbah cair yang telah di olah sudah memenuhi ambang batas yang di ijinkan berdasarkan Peraturan Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:  P.68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
Kata Kunci: Evaluasi, Limbah Cair, IPAL, Extended Aeration

## ABSTRACT
Domestic wastewater treatment is of particular importance in urban areas. One of the waste management technologies is the Extended Aeration system method. The type of research used is evaluative with quantitative-descriptive approach. The purpose of this study is to evaluate how much capacity of wastewater per day that will be processed at the Wastewater Treatment Plant (WWTP) at Vidaview Apartments Makassar and find out how the process of wastewater treatment with the Extended Aeration system. From the results of the study, the amount of wastewater  capacity  per  day  that  will  be  treated  at  the  WWTP  at  Vidaview  Apartment Makassar is 812 m³ / day. While the capacity obtained by the WWTP planner consultants is only  700  m³  /  day.  There  is  a  difference  in  volume,  so  there  are  some  reservoirs  that experience changes in  volume, such as aeration tanks, purification  tanks and chlorination tanks.  Based  on  the  results  of  interviews  with  several  related  parties,  the  process  of processing  liquid  waste  using  the  Extended  Aeration  system  at  the  WWTP  at  Vidaview Apartment Makassar has been going well and in accordance with the system implemented. The quality of treated wastewater has met the permitted threshold based on the Regulation of  the  Minister  of Environment  and  Forestry  Number:  P.68  of  2016  concerning  Domestic Wastewater Quality Standards.
Keywords: Evaluation, Liquid Waste, WWTP, Extended Aeration
1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang Vidaview Apartemen merupakan bangunan  vertikal  tertinggi  yang  ada  di Kota Makassar sekarang ini. Limbah cair domestik yang ada di Vidaview apartemen  di  Kelola  secara  terpusat  di dalam  suatu  bangunan  tersendiri  dan tidak  digabungkan  dengan  pengolahan air  limbah  dari  aktivitas  rumah  tangga yang  ada  disekitarnya.  Semua  limbah buangan  yang  berasal  dari  hunian apartemen  akan  di  olah  pada  satu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sehingga volume bak penampungan awal harus sesuai dengan kapasitas air limbah yang akan masuk pada IPAL yang ada.
Besarnya kapasitas air limbah yang akan diolah  pada  IPAL  berdasarkan  pada jumlah  penghuni  yang  ada  di  Vidaview apartemen. Berdasarkan hasil perhitungan perencana IPAL yang ada di Vidaview apartemen, besarnya kapasitas yang  di  hasilkan  adalah  700  m³/Hari, jumlah tersebut tidak memenuhi kapasitas limbah jika dihitung
berdasarkan  jumlah  pemakaian  air minum atau air bersih per orang per hari dan  jumlah  penghuni  maksimum  yang dihutung  berdasarkan  jumlah  penduduk Kota Makassar saat ini yang sudah masuk dalam kategori Kota Metropolitan.
Untuk  mencegah  terjadinya  peluapan pada  penampungan  awal,  maka  perlu dilakukan  evaluasi  sistem  perencanaan pengolahan limbah cair domestik berdasarkan  jumlah  penghuni  yang  ada pada  Vidaview  Apartemen  Makassar. Jika  volume  bak  penampungan  awal tidak  sesuai  dengan  kapasitas  limbah buangan yang akan di olah, maka limbah buangan  tersebut  akan  meluap  dan mencemari  air  tanah  dan  lingkungan yang ada di sekitar apartemen.
Pengolahan  air  limbah  pada  Vidaview apartemen menggunakan sistem Extended  Aeration .  Sistem Extended
Aeration adalah  metode  atau  cara pengolahan  air  limbah  domestik  dengan menggunakan lumpur aktif yang
dilakukan  dengan  cara  menghembuskan oksigen pada air limbah dengan menggunakan  alat  pendukung  yaitu mesin blower untuk menciptakan proses aerasi.  Sistem Extended  Aeration ini banyak di aplikasikan pada industri yang menghasilkan  limbah  organik,  gedung perkantoran,  Hotel,  Apartemen,  Mall, rumah sakit.
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang diatas,  maka  saya  dapat  merumuskan menjadi sebuah tugas akhir dengan judul: “ Evaluasi Sistem Perencanaan Pengolahan  Limbah  Cair  Domestik pada  Vidaview  Apartemen    dengan
Sistem Extended Aeration” .

## 1.2 Rumusan Masalah
Adapun  rumusan  masalah  yang  akan dibahas dalam karya tulis ini adalah  : 1. Berapa besar kapasitas air limbah per hari  yang  akan  di olah pada  Instalasi Pengolahan  Air  Limbah  (  IPAL  )  di Vidaview Apartemen Makassar, Apakah  kapasitas  bak eksisting di lapangan sudah sesuai dengan kebutuhan volume yang seharusnya? 2. Bagaimanakah  proses  pengolahan limbah  cair  domestik  pada  Instalasi Pengolahan Air Limbah   ( IPAL ) di Vidaview Apartemen Makassar, Apakah  kualitas  limbah  cair  yang telah  di  olah  sudah  berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ?

## 1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  dalam  karya  tulis  ini adalah:
1. Untuk  mengevaluasi  berapa  besar kapasitas  air  limbah  per  hari  yang akan di olah pada Instalasi Pengolahan  Air  Limbah  (  IPAL  )  di Vidaview Apartemen Makassar, Apakah kapasitas  perencanaan  sudah sesuai  dengan  kebutuhan  volume yang seharusnya.
2. Untuk  mengetahui  bagaimana  proses pengolahan  limbah  cair  domestik pada  IPALdi  Vidaview  Apartemen Makassar.  Apakah  kualitas  limbah cair  yang  telah  di  olah  sudah
berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik Indonesia.

## 2. Metode Penelitian
2.1 Metode Evaluatif
Bentuk  penelitian  yang  saya  gunakan didalam  penulisan  karya  tulis  saya  ini yaitu  metode  evaluatif,  dengan  tujuan untuk  mengevaluasi  sistem  perencanaan pengolahan  limbah  cair  domestik  pada Vidaview Apartemen Makassar.
Evaluatif  atau  evaluasi  adalah  suatu kegiatan  atau  aktivitas  yang  dilakukan untuk  mengetahui  tentang  sejauh  mana pencapaian suatu kegiatan yang dilakukan,  serta  untuk  mengetahui seperti apa perbedaan pencapaian tersebut  dengan  suatu  standar  tertentu untuk  melihat  apakah  terdapat  selisih terhadap kegiatan atau aktivitas penelitian yang dilakukan.
Model  evaluasi  yang  digunakan  adalah model evaluasi CIPP .
Model  evaluasi  CIPP  bertujuan  untuk mengambil
keputusan
dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan suatu program.

## 2.2 Fokus Penelitian
Fokus  penelitian  yang  dipilih  dalam penelitian ini yaitu menghitung kapasitas bak penampungan limbah cair yang akan di  olah  pada  Instalasi  Pengolahan  Air Limbah ( IPAL ) di Vidaview Apartemen Makassar , tujuannya adalah untuk
mengetahui  apakah  terdapat  selisih  atau perbedaan  antara  desain eksisting di lapangan dengan kapasitas bak penampungan air limbah yang seharusnya.

## 2.3 Sumber Informasi Data Primer
Data  primer  adalah  data  yang  langsung didapatkan  oleh  peneliti  dari  tempat penelitian  dengan  menggunakan  lembar observasi dan wawancara.
Data Sekunder Data sekunder adalah data yang didapatkan dari berbagai sumber informasi yang sudah ada  untuk melengkapi  kebutuhan  data  penelitian. Pada  penelitian  ini,  data  sekunder  yaitu Data unit Apartemen, struktur pengolahan  limbah  cair  domestik,  dan hasil  pemeriksaan  laboratorium outlet limbah cair Vidaview Apartemen Makassar. 2.4 Prosedur Penelitian Evaluasi Berikut  ini  adalah  beberapa  prosedur yang dilakukan dalam penelitian evaluasi.

## Menyusun Rencana Evaluasi
Dalam  menyusun  rencana  evaluasi,  ada beberapa  Hal  yang  perlu  dipersiapkan, yaitu menentukan tujuan evaluasi, teknik pengambilan data dan menyusun konsep untuk  dikembangkan  menjadi  sebuah pertanyaan. Penyusunan rencana dilakukan  sebelum  melakukan  evaluasi dilapangan.

## Melakukan Verifikasi Data
Proses  verifikasi  data  dimulai  dari pengamatan  di  lokasi  tempat  penelitian untuk  mendapatkan  data  serta  informasi yang kebenarannya dapat di pertanggung jawabkan, seperti data kuantitatif (ukuran jumlah dalam bentuk angka).

## Mengolah dan Menganalisis Data
Setelah  data  di  verifikasi,  prosedur selanjutnya  adalah  mengolah  data  yang didapatkan dari lokasi penelitian.
Beberapa Langkah yang harus dilakukan untuk  memudahkan  proses  pengolahan data, yaitu: editing, kodefikikasi data dan membuat tabulasi data.

## Menarik Kesimpulan
Prosedur  terakhir  yang  dilakukan  dalam penelitian  evaluasi  ini  adalah  menarik kesimpulan  dari  semua  aktivitas  yang dilakukan dalam proses penelitian. Kesimpulan  harus  diperjelas  sehingga mudah dipahami.
2.5 Lokasi dan Waktu Penelitian Vidaview Apartemen adalah lokasi yang dipilih  sebagai  lokasi  penelitian  yang beralamat di Jl. Topaz-Boulevard, kecamatan Panakkukang, Kota Makassar,  Sulawesi  Selatan.  Adapun waktu pelakasanaan penelitian di lakukan  pada  tanggal  1  Maret  sampai dengan tanggal 5 April tahun 2019.
Gambar 1 Peta lokasi yang digunakan dalam proses penelitian
Sumber: Google Maps 2019
2.6 Populasi Dan Sampel Penelitian Populasi Penelitian Semua hunian apartemen yang menghasilkan  limbah  cair  yang  di alirkan  pada  satu  lokasi  pengolahan  air limbah  yang  ada  pada  Vidaview Apartemen  Makassar  adalah  menjadi Populasi yang dievaluasi dalam
penelitian ini.

## Sampel Penelitian
Adapun limbah cair domestik yang telah digabungkan  di  dalam  satu  lokasi pengolahan,  yang  berasal  dari  aktivitas rumah tangga pada Vidaview
Apartemen  Makassar  adalah  menjadi sampel yang dievaluasi dalam penelitian ini.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Mengevaluasi Kapasaitas Air Limbah Harian pada IPAL Vidaview Apartemen Sebelum  kita  merencanakan  suatu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yang harus kita lakukan adalah mnghitung  debit  rata-rata  suatu  limbah yang  akan  di  olah  sehingga  kita  dapat
mengetahui  kapasitas  air  limbah  yang akan masuk dalam IPAL setiap harinya.
Klasifikasi Hunian Vidaview Apartemen Untuk  mengetahui  berapa  volume limbah  harian  yang  akan  di  olah  pada IPAL  Vidaview  Apartemen,  terlebih dahulu dilakukan klasifikasi hunian agar dapat lebih muda proses perhitungannya.
Setelah kita mendapatkan jumlah hunian, selanjutnya kita melihat jumlah penghuni  dari  masing-masing  Tower yang  ada  di  Vidaview  apartemen.  Dari jumlah  penghuni  tersebut,  dikalikan dengan  jumlah  kebutuhan  air  bersih setiap  orang  dalam  1  hari  berdasarkan kategori kota.
Berikut ini adalah klasifikasi hunian dari masing-masing  tower  yang  ada  di Vidaview Apartemen Makassar.

## LOKASI  PENELITIAN

## Tower Ashton
Tower  Aston  merupakan  bangunan pertama  yang  di  operasikan  pada Vidaview  Apartemen.  Pada  tower Ashton  terdapat  38  lantai,  dengan jumlah hunian sebanyak 762 unit. Selain Hunian apartemen, Tower Ashton juma memilik  1  kolam  renang  dewasa. Berikut  ini  adalah  klasifikasi  Hunian Tower Ashton Tabel  1 Klasifikasi hunian Tower Ashton No. Tipe Hunian Jumlah Hunian ( Unit ) Jumlah Penghuni ( Jiwa ) Kebutuhan Air Bersih ( L/H ) 1 1 tempat tidur+ 260 520 104000 2  1 1 tempat tidur 31 62 12400 3 2 tempat tidur+ 351 1053 210600 4 2 tempat tidur 120 360 72000 JUMLAH 762 1995 399000 Tower Brensville Tower  Brensville  memiliki  jumlah hunian sebanyak 690 Unit dengan jumlah lantai  sebanyak  36  lantai.  Tower Brensville juga memiliki 1 Kolam renang Dewasa.  Berikut  ini  adalah  klasifikasi hunian Tower Brensville. Tabel  2 Klasifikasi hunian Tower Brensville No. Tipe Hunian Jumlah Hunian ( Unit ) Jumlah Penghuni ( Jiwa ) Kebutuhan Air Bersih ( L/H ) 1 1 tempat tidur+ 398 796 159200 2 1 tempat tidur 26 52 10400 3 2 tempat tidur+ 134 402 80400 4 2 tempat tidur 78 234 46800 5 3 tempat tidur 54 162 32400 JUMLAH 690 1484 296800 Tower Ciello Sama dengan Tower Brensville, Tower Ciello juga terdapat 36 lantai, namun jumlah hunian pada Tower Ciello sebanyak 724 Unit, dengan jumlah penghuni sebanyak 1.596 jiwa. Tower Ciello juga memiliki 1 kolam renang untuk orang dewasa. Berikut ini adalah Klasifikasi Hunian Tower Ciello. Tabel  3 Klasifikasi hunian Tower Ciello No. Tipe Hunian Jumlah Hunian ( Unit ) Jumlah Penghuni ( Jiwa ) Kebutuhan Air Bersih ( L/H ) 1 1 tempat tidur+ 420 840 168000 2 1 tempat tidur 0 0 0 3 2 tempat tidur+ 194 582 116400 4 2 tempat tidur 58 174 34800 5 3 tempat tidur 52 156 31200 JUMLAH 724 1596 319200
3.1.1 Menghitung  Kapasitas  Limbah Harian  Vidaview  Apartemen Makassar Untuk  mengetahui  jumlah  kapasitas limbah harian Vidaview Apartemen, kita mengacu  pada  jumlah  penghuni  dari  3 tower Apartemen dan jumlah kebutuhan air bersih semua penghuni.
Berikut  ini  rekapitulasi  jumlah  hunian, jumlah  penghuni  dan  jumlah  kebutuhan air bersih per hari.
Tabel  4 Rekapitulasi jumlah hunian, jumlah penghuni dan jumlah kebutuhan air bersih per hari No. Tower Jumlah Hunian ( Unit ) Jumlah Penghuni ( Jiwa ) Kebutuhan Air Bersih ( L/H ) 1 Ashton 762 1995 399000 2 Brentsville 690 1484 296800 3 Ciello 724 1596 319200 JUMLAH 2176 5075 1015000 Kebutuhan air bersih setiap orang dalam 1 hari dihitung berdasarkan kategori kota dengan  melihat  jumlah  penduduknya. Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, Jumlah penduduk Kota Makassar pada
tahun 2019 mencapai 1,5 juta jiwa. Dari angka  tersebut  kita  dapat  melihat kategori  Kota  Makassar  masuk  dalam kategori  Kota  Metropolitan  dengan kebutuhan  air  bersih  per  orang  perhari sebanyak 150-200  Liter  setiap  orang setiap hari. Tabel  5 Kebutuhan air bersih setiap orang dalam 1 hari berdasarkan pada kategori kota No Kategori Kota Jumlah Penduduk ( Jiwa ) Kebutuhan Air Bersih ( L/O/H ) 1 Semi urban ( Desa ) 3.000 - 20.000 60 - 90 2 Kota Kecil 20.000 - 100.000 90 - 110 3 Kota Sedang 100.000 - 500.000 100 - 125 4 Kota Besar 500.000 - 1000.000 120 - 150 5 Kota Metropolitan > 1000.000 150 - 200 Sumber : SNI 6728. 1 : 2015 Mengacu pada Perancangan dan pemeliharaan  sistem  plumbing,  Soufan M  Noerbambang  dan  Takeo  Morimura
(1985),  jumlah  debit  air  buangan  dari aktivitas  rumah  tangga  yang  menjadi limbah  oleh  setiap  orang  dalam  1  hari adalah  80%  dari  jumlah  kebutuhan  air bersih  setiap  orang  dalam  1  hari.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut, kita  dapat  menentukan  debit  limbah  air buangan harian pada Vidaview Apartemen berdasarkan jumlah penghuni dan  jumlah  kebutuhan  air  bersih  setiap orang dalam 1 hari.
Jumlah  penghuni  vidaview  apartemen adalah 5.075 jiwa. kebutuhan air bersih adalah 5.075 jiwa x 200 L/O/H = 1.015.000 L/H
Sehingga,  debit  limbah  air  buangan  per hari adalah
80% x 1.015.000 L/H = 812.000 L/H = 812 M³
3.2 Menghitung  Dimensi  Bak  IPAL pada Vidaview Apartemen Dalam penulisan ini, peneliti menghitung dimensi bak IPAL untuk membandingkan kapasitas eksisting dilapangan dengan hasil evaluasi.
Kapasitas limbah harian  = 812 m³/hari Standard  Operasi  Gedung  =  12jam/hari (A) Rata-rata Air Limbah yang mengalir Dari gedung setiap jamnya (Kondisi jam puncak)
812 = = 68 m³/hari (B) 12
Jam Kerja Sistem =  24 jam
Rata-rata  Air  Limbah  yang  mengalir
(dipompakan) ke Bak Aerasi 812
=            = 34 m³/hari (C) 24
• Bak Ekualisasi Suatu Bak penampungan yang difungsikan  untuk  meratakan  aliran air  limbah  dan  kualitas  air  limbah yang  ada  didalamnya  disebut  Bak Ekualisasi.
Bak Pre-Sedimentasi ini di desain dengan waktu retensi  = 1 – 2 jam Volume bak yang dibutuhkan disini adalah  =  70 m³
Desain Bak Pre-Sedimentasi : Panjang =  13,50 m Lebar =  2,40 m Tinggi Air  =  2,30 m Volume =  74,52 m³ • Bak Aerasi Komponen utama dalam system
extended  aeration ini  adalah  bak  aerasi ( Aeration Tank ), pada bak penampungan ini,  zat  pencemar  ( Senyawa  Organic ) diurai  secara  biologi  .  Air  limbah domestik  yang  berada  didalam  ini  di hembuskan udara dengan bantuan media blower. Secara Teori = A (B – C) = 12 (68 – 34) = 408 m³ Desain Bak ke-1 Panjang = 10,80  m Lebar = 8,50  m Tinggi Air  = 4,20  m Volume = 385 m³ Desain Bak ke-2 Panjang = 0,875  m Lebar = 8,50  m Tinggi Air  = 4,20  m Volume = 31 m³ Total Volume Bak =  385 m³ + 31 m³ =  416  m³ Sedangkan volume eksisting di lapangan hanya 259 m³ (harus menambah volume tampungan bak aerasi ).
• Bak Penjernihan Bak Penjernihan ( Clarifier Tank ) adalah bak / tempat untuk menjernihkan air baku yang  keruh  dengan  cara  melakukan pengendapan.
Volume  bak  penjernihan  yang  di butuhkan  sebesar  100  m³  berdasar  kan perhitungan  kebutuhan  fill  media  oleh perencana.
Desain Bak Penjernihan Panjang = 5,50  m Lebar = 5,50  m Tinggi Air  = 3,50  m Volume = 106  m³ Sedangkan volume eksisting di lapangan hanya 75 m³,  (harus  menambah  volume tampungan bak penjernihan ).
• Bak Klorinasi
Waktu Retensi untuk Bak Chlorinasi :
0,5 jam
Secara teori Bak Chlorinasi, volume yang dibutuhkan adalah : 812 x 0,5 =  16,91 m³ 24 Desain Bak Chlorinasi - 1 : Panjang =  1,00  m Lebar =  2,65  m Tinggi Air  =  3,30  m
Volume =  8,75  m³ Desain Bak Chlorinasi - 2 : Panjang =  1,00  m Lebar =  2,65  m Tinggi Air  =  3,30  m Volume =  8,75  m³ Total volume Bak Chlorinasi : 8,75 m³+ 8,75 m³ = 17,50 m³ Sedangkan volume eksisting di lapangan hanya 14,00 m³ ( harus menambah volume tampungan bak klorinasi ).
• Bak Penampungan Akhir Waktu retensi untuk Bak Effluent : 1 – 4 jam
812 x 1=  34 m³ 24 Desain Bak Effluent Panjang =  4,20 m Lebar =  3,30 m Tinggi Air  =  2,50 m Volume =  34,65 m³ Sedangkan volume eksisting di lapangan sebesar 34,45 m³ (masih aman).
3.3 Proses  Pengolahan  Limbah  Cair Domestik Dengan Sistem Extended Aeration pada Vidaview Apartemen Sistem Extended Aeration adalah metode atau cara pengolahan air limbah domestik dengan menggunakan lumpur aktif yang dilakukan  dengan  cara  menghembuskan
oksigen pada air limbah dengan menggunakan  alat  pendukung  yaitu mesin blower untuk menciptakan proses aerasi.  Sistem Extended  Aeration ini banyak di aplikasikan pada industri yang menghasilkan  limbah  organik,  gedung perkantoran,  Hotel,  Apartemen,  Mall, rumah sakit.
Berdasarkan  hasil  wawancara  serta observasi yang di lakukan oleh peneliti di Vidaview  Apartemen,  IPAL  yang  ada pada saat ini hanya mengolah limbah cair domestik  yang  bersumber  dari  hunian Apartemen.  Limbah  cair  yang  berasal dari  toilet  umum  dan  toilet  ruko dipisahkan dan tidak di alirkan ke dalam IPAL.
3.4 Kualitas Limbah Cair yang Telah di Proses  Dengan Sistem Extended Aeration pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Vidaview Apartemen Untuk  mengetahui  kualitas  Limbah  kita harus melakukan uji sampel di Laboratorium  untuk  mengetahui  kadar atau  nilai  dari  parameter  yang  di  uji.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  mencoba membandingkan  hasil  uji  laboratorium Limbah  Vidaview  Apartemen  dengan Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan  Republik  Indonesia Nomor: P.68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
Berikut ini adalah hasil uji  laboratorium untuk  Limbah  yang  telah  di  proses dengan  sistem  Extended  Aeration  pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Vidaview Apartemen Makassar. Tabel  6 Hasil uji laboratorium limbah Vidaview Apartemen Parameter Yang di Uji Satuan Hasil Pemeriksaan Batas yang di Bolehkan Spesifikasi Metode COD / Chemiycal Oxygen Demand mg/l 54.85 100 IKM/5.4.7/BBLK-MKS (Titrimetri) BOD / Biologycal Oxygen Demand mg/l 21.94 30 Winkler TSS / Total Suspended Solid mg/l 4 30 Kolorimetrik Minyak & Lemak mg/l < 0.1 5 Gravimetrik pH - 7 6 - 9 SNI-06-6989,11-2004
Sumber: Balai Besar Laboraturium Kesehatan Kota Makassar.
Tabel 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia
No Parameter Yang di Uji Satuan Batas yang di Bolehkan A B C 1 COD / Chemiycal Oxygen Demand mg/l 80 100 125 2 BOD / Biologycal Oxygen Demand mg/l 25 40 75 3 TSS / Total Suspended Solid mg/l 20 35 50 4 Minyak & Lemak mg/l 5 9 10 5 pH - 6 - 9 6 - 9 6 - 9 Kategori C diperuntukkan untuk bangunan vertikal seperti:
Apartemen,  perhotelan,  perkantoran, asrama,  pelayanan  kesehatan,  lembaga pendidikan,  perniagaan,  pasar,  rumah makan,  dan  lain-lain.  Itulah  kategori yang digunakan dalam penelitian ini.

## 4. Kesimpulan dan Saran
4.1 Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  di  lapangan    dan hasil  evaluasi  dari  perhitungan  yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :
• Dari hasil penelitian didapat besarnya kapasitas  air  limbah  per  hari  yang akan di olah pada  IPAL di Vidaview Apartemen  Makassar  adalah 812
m³/hari . Sedangkan kapasitas yang di dapatkan oleh konsultan  perencana  IPAL  hanya sebesar 700 m³/hari . Terdapat selisih volume  di  antara  keduanya  sehingga ada beberapa bak penampungan yang mengalami  perubahan  volume  yaitu bak  aerasi,  bak  penjernihan  dan  bak klorinasi.
• Berdasarkan hasil evaluasi dan wawancara  kepada  beberapa  pihak terkait, proses pengolahan air limbah
pada  IPAL  di  Vidaview  Apartemen Makassar sudah berjalan dengan baik dan  sesuai  dengan  sistem  yang diterapakan.  Adapun  kualitas  limbah cair  yang  telah  di  olah  sudah memenuhi  ambang  batas  yang  di ijinkan.
4.2 Saran
• Dalam  perencanaan  desain  IPAL Domestik  dengan  sistem Extended Aeration selanjutnya perlu diperhatikan  kebutuhan  air  bersih setiap orang dalam 1 hari berdasarkan kategori  kota,  selain  itu  perlu perhitungan yang disesuaikan dengan besarnya  volume  atau  kapasitas limbah  yang  akan  di  olah,  untuk menghindari overload pada IPAL.
• Berdasarkan hasil perhitungan
kapasitas air limbah harian pada IPAL di  Vidaview  Apartemen  Makassar, perlu  di  lakukan  penambah  volume bak  penampungan,  hal  itu  dapat dilakukan dengan penambahan panjang  dan  lebar  atau  dengan menambah kedalaman bak penampungan  awal  nya  sehingga memenuhi kapasitas berdasarkan jumlah  penghuni  yang  ada  di
Vidaview Apartemen.

## Daftar Pustaka
Asmadi  dan  Suharno,  2012, Dasar-
Dasar  Teknologi  Pengolahan  Air
Limbah ,  Yogyakarta  :  Gosyen Publishing.
Chandra,  Budiman.  2005 .  Pengantar
Kesehatan  Lingkungan .  Jakarta  : Penerbit Buku Kedokteran EGC. Dwi Ratna Sari, 2015, Evaluasi
Pengolahan  Air  Limbah  dengan Sistem Extended Aeration di Rumah
Sakit  “X”  Semarang :  Skripsi Universitas Negeri Semarang. Firman.2013. PengertianPerencanaan .ht tp://firman25.blogspot.com/2013/pe
ngertian-perencanaan.html  (diakses hari senin, 13 Mei 2019  pukul 20.30
WITA). Hidayat, W. 2008. Teknlogi Pengolahan Air Limbah. Dapat dilihatdi:http://majarimagazine.com /2008/01/ teknologi-pengolahan-
airlimbah /,  (akses  terakhir:  15  Juli 2019).
Kusnoputranto,Haryoto.1985. Kesehatan Lingkungan . FKM UI: Jakarta. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2016, No. P.68/Menlhk-Setjen/2016  Tentang Baku  Mutu  Air  Limbah  Domestik , Jakarta. Marlina,Endy.(2008:86), Panduan Perancangan  Bangunan  Komersil, Yogyakarta Siregar,  Sakti  A.,  2005, Instalasi Pengolahan Air Limbah , Yogyakarta : Kanisius. Sugiharto,1987. Dasar-Dasar Pengolahan Air Limbah. UniversitasIndonesia(UIPress) :Jakarta.
Sudjarwo,  Hermanto  &  Tanaka,  Nao. 2014. Manual  Teknologi  Tepat Guna  Pengolahan  Air  Limbah . PUSTEKLIM: Yogyakarta. Soeparman dan Suparmin. 2002. Pembuangan  Tinja  dan  Limbah Cair . Jakarta: UGC. Tinton suprapto. 2017. Sewage Treatmen Plan Extended  Aeration . http://www.tintonsuprapto.blogspot
.com/2017/01/sewage-treatment- plan  extended.html  (diakses  hari selasa,  14  Mei  2019    pukul  20.45 WITA).
Zaky.  2019 . Pengertian  Evaluasi
Menurut  Para  Ahli  dan  Secara Umum. https://www.zonareferen si.com/pengertian-evaluasi/ (diakses hari selasa, 14 Mei 2019 pukul 20.15 WITA).