## Studi Kelayakan Teknis Pembangunan Jaringan Perpipaan Sumber Air Mencar Jaya Di Kabupaten Oku Timur

## Technical Feasibility Study Of The Development Of The Mencar Jaya Water Source Pipe Network In Oku Timur District
Yunita Mauliana 1* , Mirnanda Cambodia 2 , Elza Novilyansa 3
1,2,3 Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung Email : 1 yunita.mauliana@gmail.com , 2 mirnanda.cambodia.mc@gmail.com, 3 novilyansa@gmail.com

## Abstrak
Sumber air Mencar Jaya yang berada di Desa Jayapura Kabupaten OKU Timur merupakan sumber air yang belum  digunakan  secara  optimal  oleh  masyarakat  untuk  kegiatan  rumah  tangga,  pertanian  dan  perikanan. Sumber mata air ini harus dikelola secara bijaksana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Maka dari itu perlu direncanakan pembangunan jaringan perpipaan air di sumber air Mencar Jaya. Dalam penelitian ini, studi kelayakan ditinjau berdasarkan analisis teknis dengan metode survei untuk mencari data primer yang diperlukan dan dilanjutkan dengan pengolahan data. Dari hasil penelitian dan perhitungan dapat disimpulkan bahwa ketersediaan air dari sumber air Mencar Jaya  dengan  debit  air  sebesar  68,89  liter/detik  masih  dapat  memenuhi  seluruh  kebutuhan  air yang  ada baik domestik maupun non domestik sebesar 38,96 liter/detik di tahun 2020. Proyeksi di tahun 2040, dengan asumsi tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 0,29% per tahun dan kebutuhan air non domestik dan pertanian naik sebesar 5% per tahun dari tahun 2020, didapat data bahwa total kebutuhan air hingga tahun 2040 adalah sebesar 64,88  liter/detik,  sehingga  debit  air  yang  ada  masih  dapat  memenuhi  kebutuhan  air  bersih  masyarakat. Perhitungan hidrolis dalam perencanaan jaringan perpipaan untuk memasok air dari unit intake sampai dengan unit  pelayanan  digunakan  perangkat  lunak  ( software )  Epanet  2.0  dan  didapat  hasil  bahwa  untuk  jaringan distribusi diperlukan pipa GIP dan PVC berdiameter 300 mm dengan total panjang 3.865 m dan Pipa 250 mm dengan total panjang 4.955 m  dengan debit 30 Lpd dengan sisa tekan di ujung pipa 14.02 m.
Kata kunci : Kelayakan Teknis, Jaringan Perpipaan, Sumber Air Mencar Jaya

## Abstract
Mencar Jaya water source located in Jayapura Village, East OKU Regency is a water source that has not been used  optimally  by  the  community  for  household  activities,  agriculture  and  fisheries.  These  springs  must  be managed wisely, comprehensively, integrated, and sustainably and with an environmental perspective so that they can be utilized optimally. Therefore, it is necessary to plan the construction of a water pipeline network at the Mencar Jaya water source. In this study, the feasibility study was reviewed based on technical analysis with a survey method to find the primary data needed and continued with data processing. From the results of research and calculations, it can be concluded that the availability of water from the Mencar Jaya water source with a water flow of 68.89 liters/second can still meet all existing water needs, both domestic and non-domestic at 38.96 liters/second in 2020. Projections in 2040, assuming a population growth rate of 0.29% per year and non-domestic and agricultural water needs increasing by 5% per year from 2020, data shows that  the total water  demand  until  2040  is  64.88  liters/second  ,  so  that  the  existing  water  discharge  can  still  meet  the community's clean water needs. The hydraulic calculation in the planning of the piping network to supply water from the intake unit to the service unit is used Epanet 2.0 software and the results show that for the distribution network, 300 mm diameter GIP and PVC pipes are needed with a total length of 3,865 m and 250 mm pipes with a total length of 3,865 m. length 4,955 m with a discharge of 30 Lpd with a residual pressure at the end of the pipe 14.02 m.
Keywords: Technical Feasibility, Piping Network, Mencar Jaya Water Source

## PENDAHULUAN
Air  dapat  digunakan  untuk  berbagai kepentingan  mulai  untuk  kebutuhan  irigasi, pertanian, kehutanan, industri, pariwisata, air minum dan masih banyak lagi kegiatan yang dapat  memanfaatkan  air  untuk  berbagai keperluan[1]. Di balik keindahannya, air juga merupakan  sumber  konflik,  terutama  untuk masalah  pembagian  air  di  daerah-daerah maupun negara-negara yang tidak mempunyai  cukup  sumber  air,  khususnya untuk  pertanian  dan  air  minum.  Air  juga dapat  berlebih  di  sebagian daerah, sehingga terjadi  banjir  dan  sebagian  lainnya  dapat mengalami  kekeringan  karena  kekurangan air. Hal ini menjadikan investasi penyediaan sarana  dan  prasarananya  adalah  suatu  hal yang  sangat  penting.  Sistem  jaringan penyediaan  air  menjadi  hal  utama  untuk menunjang  terpenuhinya  penyediaan  air kepada masyarakat[2][3].
Isu  strategis  yang  dihadapi  dalam penyelenggaraan  penyediaan  sarana  dan prasarana  air  minum  diantaranya  adalah kurang memadainya sistem jaringan perpipaan  untuk melayani kebutuhan kapasitas  air  yang  berskala  besar.  Hal  ini menyebabkan  terhambatnya  pelayanan  air yang  menyebabkan  biaya  ekonomi  dan sosial yang semakin tinggi. Selain berperan dalam  penunjang  pemerataan  sosial  dan ekonomi, jaringan perpipaan juga menunjang  perkembangan  fisik  di  daerah tersebut.
Salah  satu  usaha  untuk  memenuhi kebutuhan  air  bersih  di  Kabupaten  OKU Timur  dan  sekitarnya  adalah  dengan mencari sumber air baru untuk meningkatan kapasitas produksi air bersih, sehingga perlu dilakukan  pengembangan  sistem  jaringan perpipaan  guna  mencukupi  permintaan masyarakat akan air bersih. Pengembangan sistem  jaringan  distribusi  pipa  yang  baik
adalah  sistem  yang  mampu  memenuhi kebutuhan  air  bersih  bagi  penduduk  yang tinggal  di  daerah  tersebut  dan  terjangkau daya beli secara ekonomis[4].
Salah  satu  sumber  mata  air  di Kabupaten  OKU  Timur  berada  di  Desa Mencar  Jaya  yang  dijadikan  masyarakat dalam  memenuhi  kebutuhan    air  bersih untuk kegiatan rumah tangga, pertanian dan perikanan[5]. Dalam rangka pencapaian air minum  layak  dan  aman,  Pemerintah Kabupaten  OKU  Timur  merencanakan Pembangunan  Jaringan  Perpipaan  Air  di Desa  Mencar  Jaya.  Agar  kegiatan  tersebut dapat  terselenggara  dengan  baik  maka dibutuhkan  sebuah  studi  kelayakan  agar kegiatan  pembangunan,  peningkatan  dan pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  air Mencar  Jaya  dapat  dilakukan  secara optimal,  sistematis  dan  tepat  sasaran.  Oleh karena  itu  Pemerintah  Kabupaten  OKU Timur  melalui  Bappeda  dan  Litbang Kabupaten OKU Timur mngadakan kegiatan  penyusunan  studi  kelayakan  pada jaringan perpipaan air Mencar Jaya.
Ada beberapa aspek penting yang perlu ditinjau  dalam  optimasi  dan  kelayakan sistem  jaringan  air  bersih  ini,  antara  lain analisa  dari  segi  teknik,  lingkungan  dan ekonomi.  Pada  penelitian  ini,  aspek  yang ditinjau  adalah  aspek  teknis  pembangunan jaringan perpipaan pada sumber air Mencar Jaya.  Analisa  dari  segi  teknik  diperlukan untuk mengetahui jumlah kebutuhan air dan sistem  jaringan  distribusi  air  bersih  secara detail,  dengan  melakukan  optimasi  dan simulasi terhadap jenis material pipa dengan head elevasi yang ada, dan diharapkan akan memberikan  peluang  terhadap  total  biaya proyek.
Kelayakan  teknis  adalah  suatu  kajian terhadap  suatu  usulan  atau  perencanaan teknik  yang  ditetapkan[6].  Pengkajian kelayakan teknis biasa dibuat dari beberapa
alternatif yang dikembangkan, yang disajikan  secara  jelas  dan  akan  dipilih kriteria  altenatif  yang  terbaik  oleh  tim teknik.  Alternatif  terpilih  adalah  alternatif yang  terbaik  ditinjau  dari  beberapa  aspek yang mempengaruhi lokasi daerah perencanaan,  meliputi  data  geografis, demografi, potensi kebutuhan air, operasional  dan  pelayanan  dan  kebutuhan lainnya.
Dalam  melaksanakan  penelitian  ini telah  dikaji  terlebih  dahulu  penelitian- penelitian  sebelumnya,  yaitu  :  1)  Studi Kelayakan  Ekonomi  Sistem  Jaringan  Air Bersih Hipam Kelurahan Dadaprejo Kecamatan  Junrejo  Kota  Batu[7];  2)  Studi Kelayakan  Penyediaan  Air  Minum  Kota Surakarta Planning Horizon 10 Tahun (Studi Kasus  :  PDAM  Kota  Surakarta)[8]; 3)Perancangan  Sistem  Perpipaan  untuk Distribusi air Bersih Di Universitas Riau[9]; 4)  Perencanaan  Sistem  Jaringan  Perpipaan Distribusi  Air  Minum  di  Perumahan Karyawan  PTPN[10];  5)  Studi  Analisis Kebutuhan  Air  Bersih  Pedesaan  Sistem Grafitasi  Menggunakan  Software  EPANET 2.0[11].
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah dikemukakan di atas, maka dibuat rumusan masalah  sebagai  berikut:  1)  Berapa  besar debit  air  yang  dapat  dimanfaatkan  dari sumber  air  Mencar  Jaya  dan  jumlah kebutuhan  air  yang  harus  dilayani,  baik domestik maupun non domestik; 2) Apakah debit  air  yang  tersedia  dapat  memenuhi kebutuhan  air  bersih  masyarakat;  3) Bagaimana perencanaan jaringan perpipaan untuk  memasok  air  dari  unit  intake  sampai dengan  unit  pelayanan  di  Kabupaten  OKU Timur;.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  :  1) Mengetahui  besar  debit  air  dari  sumber  air Mencar Jaya dan jumlah total kebutuhan air yang harus dilayani, baik domestik maupun non  domestik;  2)  Mengetahui  kapasitas ketersediaan air bersih di sumber air Mencar Jaya dalam memenuhi kebutuhan masayarakat;  3)  Mengetahui  perencanaan
jaringan  perpipaan  untuk  memasok  air  dari unit intake sampai dengan unit pelayanan di Kabupaten OKU Timur.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  studi  kelayakan ditinjau  berdasarkan  aspek  teknis  dengan metode  survei  ditinjau  dari  beberapa  aspek yang mempengaruhi lokasi daerah perencanaan, meliputi data geografis, demografi, potensi kebutuhan air, operasional  dan  pelayanan  dan  kebutuhan lainnya  untuk  mencari  data  primer  yang diperlukan dan dilanjutkan dengan pengolahan data.

## Pengukuran Debit Sumber Air
Pengukuran  debit  air  diperlukan  dalam proses pengukuran dan perhitungan kecepatan, kedalaman dan lebar aliran serta penghitungan luas penampang basah, untuk menghitung  debit  di  sungai  dan  saluran terbuka[12].  Pengukuran  debit  air  secara langsung adalah pengukuran yang dilakukan dengan  menggunakan  peralatan  berupa  alat pengukur  arus  ( current  meter ),  pelampung, zat  warna,  dll.  Debit  hasil  pengukuran  bisa langsung  dihitung  setelah  pengukuran selesai dilakukan[13]. Sementara, pengukuran  debit  secara  tidak  langsung adalah  pengukuran  debit  yang  dilakukan dengan menggunakan rumus hidrolika misal rumus  Manning  atau  Chezy[14].  Dalam penelitian ini, pengukuran debit air dilakukan secara langsung dengan menggunakan peralatan berupa alat pengukur  arus  ( current  meter )  (SNI 8066:2015).

## Analisa Pertumbuhan Penduduk
Penyediaan air bersih pada suatu daerah perlu  diketahui  terlebih  dahulu  kondisi jumlah  penduduk  saat  ini  dan  proyeksi pertumbuhan  penduduk  yang  akan  datang, sehingga hasil perhitungan dapat digunakan untuk memperhitungkan kebutuhan air yang maksimal serta memprediksi perkembangan
sistem  penyediaan  air  bersih  pada  tahun proyeksi[15]. Dalam penelitian ini perkiraan jumlah penduduk ditentukan dengan metode Aritmatik.  Metode  ini  dapat  dirumuskan sebagai berikut:
P n =   P 0 (1  +  r. n)
Dimana : P n = jumlah penduduk pada akhir tahun ke-n P 0 =  jumlah  penduduk  pada  tahun  yang ditinjau
r = angka pertambahan penduduk tiap tahun n = jumlah tahun proyeksi (tahun)

## Analisa Kebutuhan Air Bersih
Kebutuhan air bersih adalah jumlah air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok  manusia  akan  air  domestik  dan kegiatan-kegiatan lainnya yang memerlukan air  (non  domestik)[16].  Secara  umum kehilangan  air  atau  kebocoran  yang  terjadi pada  suatu  sistem  jaringan  distribusi  air bersih  dapat  dibedakan  menjadi  dua faktor[17]  yaitu  :  1)  Kehilangan  air  akibat faktor teknis Adanya lubang atau celah pada pipa dan sambungannya; Pipa pada jaringan distribusi pecah; Meter yang dipasang pada pipa  konsumen  kurang  baik;  Pemasangan pipa di rumah konsumen yang kurang baik. 2)  Kehilangan  air  akibat  faktor  non  teknis. Kesalahan  membaca  meter  air;  Kesalahan pencatatan  hasil  pembacaan  meter  air; Kesalahan  pemindahan  atau  pembuatan rekening  air;  Angka  yang  ditunjukkan  oleh meter  air  berkurang,  berkurang  akibat adanya  aliran  udara  dari  pipa  distribusi  ke rumah konsumen melalui meter air tersebut.

## Sistem Pengaliran dalam Pipa
Untuk menganalisa kinerja suatu sistem distribusi air bersih di dalam pipa, digunakan perangkat  lunak  Epanet.  Program  Epanet adalah  sebuah  program  komputer  yang menyajikan  simulasi  hidrolis  dan  perilaku air pada jaringan pipa[18]. Jaringan tersebut terdiri  dari  pipa,  node  (titik  sambungan pipa), pompa, valve dan tangki penampungan atau reservoir. Epanet menyajikan debit air di setiap pipa, tekanan
di  setiap  node,  tinggi  air  dalam  tangki  dan konsentrasi zat kimia yang melalui jaringan selama  periode  waktu  simulasi.  Untuk perhitungan  hidrolis  digunakan  rumus Hazen  Wiliams  dengan  menggunakan perangkat lunak ( software ) Epanet 2.0. Hasil perhitungan Disain Hidrolis Epanet meliputi penentuan jenis pipa transmisi, perhitungan diameter pipa transmisi, perhitungan panjang  pipa  transmisi,  dan  perhitungan debit yang akan diambil[19].

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengukuran Debit Sumber Air
Pengukuran  debit  air  pada  sumber  air bersih  Mencar  Jaya  dilakukan  dengan  cara menampung air yang keluar dari pipa outlet menguunakan  wadah  berupa  tong  air  yang berdiameter  50  cm  dan  tinggi  85  cm.  Pada kolam  terdapat  4  buah  pipa  sejajar  dengan diameter 6 inch dan 2 pipa di bagian bawah yang  masih  berfungsi  mengalirkan  air  ke permukiman  yang  berada  di  sekitar  lokasi kegiatan.  Pengukuran  debit  dilakukan sebanyak 3x pada salah satu pipa outlet. Di bagian bawah kolam dan sekitar sumber air terdapat  aliran  pada  bagian  yang  cukup besar.  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa terdapat  penambahan  debit  air  yang  cukup signifikan. Berikut ini adalah hasil pengukuran  debit  air  pada  salah  satu  pipa outlet kolam air Mencar Jaya:
Tabel 1. Pengukuran Debit Sumber Air Mencar
Jaya Per cob aan Wadah Volume Wadah (m³) Wakt u (dt) Debit Debit D T (m³/dt)  L/detik 1 50 85 0,167 19,17 0,009 8,7 2 50 85 0,167 18,31 0,009 9,11 3 50 85 0,167 19,21 0,009 8,68 Rata-Rata 8,83 Sumber : Hasil Analisis, 2021
Dari tabel di atas diketahui bahwa debit air yang keluar pada 1 pipa adalah sebesar 8,83 liter/detik.  Jika  diasumsikan  aliran  yang berada  diluar  dan  dibawah  kolam  sebesar 30% dari debit yang ada, maka total debit air  pada  kolam  tersebut  adalah  sebesar
68,89 liter/detik.

## Analisa Pertumbuhan Penduduk
Jumlah penduduk di Kecamatan Jayapura berdasarkan hasil Sensus Penduduk  tahun  2020  (SP2020)  tercatat sebesar 14.957 jiwa dengan tingkat kepadatan  146,40  jiwa  per  km 2 .  Jika dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk tahun 2010, total pertumbuhan penduduk di Kecamatan  Jayapura  mengalami  kenaikan sebesar 0,29% dalam kurun waktu 10 tahun, seperti  yang  ditampilkan  dalam  tabel berikut:
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan
Jayapura No Kelurahan/Desa Jumlah Penduduk (Jiwa) Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010- 2020 1 Mendah 4,125 0,39 2 Bunga Mayang 1,913 0,41 3 Tumi Jaya 2,069 0,33 4 Condong 1,674 0,40 5 Way Salak 920 0,17 6 Jayapura 2,291 0,10 7 Peracak Jaya 1,459 0,27 8 Kambang 506 -0,06 Jayapura 14,957 0,29
Sumber: Kecamatan Jayapura dalam Angka 2021

## A nalisa Kebutuhan Air Bersih
Berdasarkan Standar SNI 6728.1 tahun 2015,  kebutuhan  air  bersih  untuk  rumah tangga per orang per hari  menurut  kategori kota  untuk  klasifikasi  semi  urban/ibukota kecamatan/desa  dengan  jumlah  penduduk antara  3.000  -  20.000  jiwa  sebesar  60  -  90 liter/orang/hari. Jika diasumsikan kebutuhan air bersih di Kecamatan Jayapura sebesar 80 liter/jiwa/hari  dengan  jumlah  penduduk tahun  2020  tercatat  sebesar  14.957  jiwa, maka dapat dihitung kebutuhan air domestik di  Kecamatan  Jayapura  adalah  sebesar 1.196.560 liter/jiwa/hari atau 13,85 liter/jiwa/detik.
Penyediaan  kebutuhan  air  bersih  juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan non- domestik, salah satunya kegiatan perkantoran.  Berdasarkan  SNI  03-7065
tahun  2005  Tentang  tata  cara  perencanaan sistem  plambing  untuk  pengguna  gedung kantor/publik,  kebutuhan  air  bersih  untuk pegawai  adalah  sebesar  40  liter/hari.  Jika diasumsikan  jumlah  total  seluruh  pegawai yang  berkantor  di  komplek  perkantoran OKU  Timur  sebanyak  1.000  orang,  maka dapat  dihitung  kebutuhan  air  bersih  untuk keperluan  pegawai  perkantoran  adalah sebesar  40.000  liter/jiwa/hari  atau  0,46 liter/jiwa/detik.
Sebagian  besar  tutupan  lahan  di  Desa Jayapura  merupakan  area  perkebunan, namun terdapat sebagian kecil area sawah/pertanian  yang  sangat  tergantung dengan ketersediaan air. Dari hasil deliniasi area sawah yang berada disekitar sumber air terdapat  seluas  24,65  ha  area  sawah.  Hasil penelitian Iwan Juliardi dan Ade Ruskandar (2006)  menunjukan  bahwa  kebutuhan  air untuk  padi  sawah  antara  0,74  -  1,2 liter/det/ha  atau  6,39  -  10,37  mm/hari/ha. Jika  diasumsikan  1  ha  membutuhkan  1 liter/detik,  maka  dapat  dihitung  kebutuhan air untuk area sawah yang berada di sekitar sumber  air  adalah  sebesar  2.129.760 liter/hari atau 24,65 liter/detik.
Dari  data  perhitungan  diatas,  dapat diketahui  bahwa  ketersediaan  air  dari sumber  air  Mencar  Jaya  dengan  debit  air sebesar  5.952.096  liter/hari  atau  68,89 liter/detik  masih  dapat  memenuhi  seluruh kebutuhan  air  yang  ada  yaitu  3.366.320 liter/hari atau 38,96 liter/detik.
Dengan menggunakan metode aritmatik, data proyeksi pertumbuhan penduduk  serta  kebutuhan  air  bersih  di Kecamatan Jayapura hingga tahun 2040 (20 tahun) dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kecamatan Jayapura tahun 2040
Kebutuhan Air Tahun 2020 (liter/detik) Tahun 2040 (liter/detik) Domestik 13,85 14,65 Perkantoran 0,46 0,93 Pertanian 24,65 49,30 Total Kebutuhan 38,96 64,88 Sumber : Hasil analisis, 2021
Dengan  asumsi  tingkat  pertumbuhan penduduk  sebesar  0,29%  per  tahun  dan kebutuhan  air  non  domestik  dan  pertanian naik sebesar 5% per tahun dari tahun 2020, didapat  data  bahwa  total  kebutuhan  air hingga  tahun  2040  adalah  sebesar  64,88 liter/detik. Debit air pada sumber air Mencar Jaya  adalah  sebesar  68,89  liter/detik, sehingga masih dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat hingga tahun 2040.
Penentuan Jenis Pipa, Penentuan Diameter Pipa, Panjang Pipa, Debit Yang Diambil
Dalam  penelitian  ini,  perhitungan sistem  perpipaan  menggunakan  perangkat lunak ( software ) Epanet 2.0. Hasil perhitungan  Disain  Hidrolis  Epanet  dapat dilihat pada gambar dan tabel dibawah ini:
Gambar 1 . Hasil Analisa Epanet
Tabel 4. Hasil Perhitungan Hidrolis Epanet
Network Table - Nodes
Elevation Base Demand Head Pressure Node ID m LPS m m Junc 2 124 0 138.82 14.82 Junc 3 128 0 138.65 10.65 Junc 4 131 0 138.50 7.50 Junc 5 133 0 138.39 5.39 Junc 6 132 0 138.25 6.25 Junc 7 130 0 138.12 8.12 Junc 8 130 0 137.90 7.90 Junc 9 130 0 137.74 7.74 Junc 11 130 0 137.47 7.47 Junc 12 130 0 137.18 7.18 Junc 13 131 0 136.96 5.96 Junc 14 130 0 136.84 6.84 Junc 15 130 0 136.69 6.69 Junc 16 130 0 136.59 6.59 Junc 17 128 0 136.33 8.33 Junc 18 128 0 136.07 8.07 Junc 19 128 0 135.95 7.95 Junc 20 128 0 135.80 7.80 Junc 21 127 0 135.55 8.55
Network Table - Nodes Elevation Base Demand Head Pressure Node ID m LPS m m Junc 22 126 0 135.36 9.36 Junc 23 126 0 134.84 8.84 Junc 24 127 0 134.28 7.28 Junc 25 129 0 133.79 4.79 Junc 26 126 0 133.43 7.43 Junc 27 126 0 133.23 7.23 Junc 28 126 0 132.65 6.65 Junc 29 123 0 132.06 9.06 Junc 30 123 0 131.19 8.19 Junc 31 124 0 130.65 6.65 Junc 32 124 0 129.99 5.99 Junc 33 121 0 129.02 8.02 Junc 34 119 0 128.01 9.01 Junc 35 118 0 127.32 9.32 Junc 36 118 0 126.89 8.89 Junc 37 118 0 126.57 8.57 Junc 38 115 0 125.61 10.61 Junc 39 112 0 124.89 12.89 Junc 40 110 30 124.02 14.02 Resvr 1 139 #N/A 139.00 0.00 Network Table - Links Length Diamet er Roughn ess Flo w Veloc ity Unit Headl oss Fricti on Facto r Link ID m mm LP S m/s m/km Pipe 1 191 300 110 30 0.42 0.94 0.031 Pipe 2 180 300 110 30 0.42 0.94 0.031 Pipe 3 158 300 110 30 0.42 0.94 0.031 Pipe 4 116 300 110 30 0.42 0.94 0.031 Pipe 5 155 300 110 30 0.42 0.94 0.031 Pipe 6 130 300 110 30 0.42 0.94 0.031 Pipe 7 241 300 110 30 0.42 0.94 0.031 Pipe 8 171 300 110 30 0.42 0.94 0.031 Pipe 9 279 300 110 30 0.42 0.94 0.031 Pipe 10 314 300 110 30 0.42 0.94 0.031 Pipe 11 230 300 110 30 0.42 0.94 0.031 Pipe 12 128 300 110 30 0.42 0.94 0.031 Pipe 13 157 300 110 30 0.42 0.94 0.031 Pipe 14 112 300 110 30 0.42 0.94 0.031 Pipe 15 276 300 110 30 0.42 0.94 0.031 Pipe 16 277 300 110 30 0.42 0.94 0.031 Pipe 17 125 300 110 30 0.42 0.94 0.031 Pipe 18 158 300 110 30 0.42 0.94 0.031 Pipe 19 265 300 110 30 0.42 0.94 0.031 Pipe 20 202 300 110 30 0.42 0.94 0.031 Pipe 21 228 250 110 30 0.61 2.29 0.030 Pipe 22 245 250 110 30 0.61 2.29 0.030 Pipe 23 213 250 110 30 0.61 2.29 0.030 Pipe 24 156 250 110 30 0.61 2.29 0.030 Pipe 25 90 250 110 30 0.61 2.29 0.030 Pipe 26 250 250 110 30 0.61 2.29 0.030 Pipe 27 261 250 110 30 0.61 2.29 0.030 Pipe 28 379 250 110 30 0.61 2.29 0.030 Pipe 29 235 250 110 30 0.61 2.29 0.030 Pipe 30 288 250 110 30 0.61 2.29 0.030 Pipe 31 423 250 110 30 0.61 2.29 0.030 Pipe 32 441 250 110 30 0.61 2.29 0.030 Pipe 33 304 250 110 30 0.61
2.29 0.030 Pipe 34 189 250 110 30 0.61
2.29 0.030 Pipe 35 140 250 110 30 0.61 2.29 0.030 Pipe 36 418 250 110 30 0.61 2.29 0.030 Pipe 37 313 250 110 30 0.61 2.29 0.030 Pipe 38 383 250 110 30 0.61 2.29 0.030
Perhitungan  Jaringan  Pipa  Air  Bersih  Sumber
Air Mancar Jaya Ke Pelayanan:
Debit suplai ke pipa transmisi (Q) = 30 l/dtk = 0,03 m 3 /dtk Diameter pipa (D) = 250 mm = 0,25 m Q = A x V A= ¼ x π x D 2 = 0,05 m 2 = 0,61 m/dtk
Pehitungan Headloss dalam pipa digunakan rumus Hazen Williams: Hf = (10,666 x Q 1,85 ) x L / (C 1,85 x D 4,85 ) C = 110 (Koefisien Friksi)
Direncanakan Head Pompa = 0 m, didapat data seperti tabel berikut:
Tabel 5. Tabel Perhitungan Head Loss
Nomor Patok Elevasi Patok Jarak Antar Patok Head loss (m) HGL (m) Sisa Tekan (m)
P0 139 139 0
191 0,432
P1 124 139 14,57 180 0,407 P2 128 138 10,16 158 0,357 P3 131 138 6,8 116 0,262
P4 133 138 4,54 155 0,35
P5 132 137 5,19 130 0,294
P6 130 137 6,9 241 0,545
P7 130 136 6,35 171 0,386
P8 130 136 5,97 279
0,631
P9 130 135 5,34 314
0,71
P10 130 135 4,63 230 0,52 P11 131
134 3,11
128 0,289 P12 130
134 3,82
157 0,355 P13 130
133 3,46 112 0,253 P14 130 133 3,21
276 0,624
P15 128 133 4,59
277 0,626
P16 128 132 3,96
125 0,282 P17 128
132 3,68
158 0,357 P18 128
131 3,32
265 0,599 P19 127 131 3,72
202 0,457
P20 126 130 4,27 228 0,515
P21 126 130 3,75
245 0,554 P22 127 129 2,2
213 0,481 P23 129 129 -0,28
156 0,353 P24 126 128 2,36
90 0,203
P25 126 128 2,16
205 0,463
P26 126 128
1,7
261 0,59
P27 123 127
4,11 379 0,857
Nomor Patok Elevasi Patok Jarak Antar Patok Head loss (m) HGL (m) Sisa Tekan (m)
P28 123 126 3,25 235
0,531
P29 123 126 2,72
288 0,651
P30 124 125 1,07 423
0,956
P31 124 124 0,11
441 0,997
P32 119 123 4,12
304 0,687
P33 118 122 4,43 189 0,427
P34 118 122 4
140 0,316
P35 118 122 3,68 418 0,945 P36 118 121 2,74
418 0,945 P37 115 120 4,8
313 0,707
P38 112 119 7,09 283 0,64
P39 110
118 8,45 TOTAL 9094 19,91 Kehilangan Tekanan
3,31867
Gambar 2. Grafik perhitungan Headloss
Dari hasil analisa yang telah dilakukan jenis  pipa  yang  digunakan  yaitu  pipa  GIP dan PVC berdiameter 300 mm dengan total panjang 3.865 m dan Pipa 250 mm  dengan total panjang 4.955 m  dengan debit 30 Lpd dengan sisa tekan di ujung pipa 14.02 m.

## Rencana Anggaran Biaya
Untuk memenuhi distribusi air direncanakan pembangunan jaringan perpipaan  mulai  dari  unit  air  baku,  unit produksi,  unit  distribusi  maupun  unit pelayanan. Pembangunan reservoir direncanakan  dengan  kapasitas 500  m 3 . Hasil perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah sebagai berikut:
Tabel 6. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Mencar Jaya

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  serta  analisa  data yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan  bahwa:  ketersediaan  air  dari sumber  air  Mencar  Jaya  dengan  debit  air sebesar  68,89  liter/detik  masih  dapat memenuhi seluruh kebutuhan air yang ada di tahun  2020,  baik  domestik  maupun  non domestik  sebesar  38,96  liter/detik,  dan dengan asumsi tingkat pertumbuhan penduduk  sebesar  0,29%  per  tahun  dan kebutuhan  air  non  domestik  dan  pertanian naik sebesar 5% per tahun dari tahun 2020, didapat  data  bahwa  total  kebutuhan  air hingga  tahun  2040  adalah  sebesar  64,88 liter/detik, sehingga masih dapat memenuhi kebutuhan  air  bersih  masyarakat  hingga tahun  2040.  Perhitungan  hidrolis  dalam perencanaan  jaringan  perpipaan  untuk memasok air dari unit intake sampai dengan unit  pelayanan  digunakan  perangkat  lunak ( software )  Epanet  2.0  dan  didapat  hasil bahwa  untuk  jaringan  distribusi  diperlukan pipa  GIP  dan  PVC  berdiameter  300  mm dengan total panjang 3.865 m dan Pipa 250 mm  dengan  total  panjang  4.955  m  dengan debit 30 Lpd dengan sisa tekan di ujung pipa 14.02 m.
Dari kesimpulan tersebut, dapat diberikan saran untuk penelitian berikutnya, antara  lain:  masih  perlu  kajian  rencana pengembangan  penelitian,  baik  dari  aspek
finansial  lingkungan  dan  kelembagaan, sehingga  dapat  menjadi  dokumen  studi kelayakan  yang  dapat  dijadikan  dasar perencanaan  dan  pembangunan  jaringan perpipaan  air  Mencar  Jaya  di  Kabupaten OKU  Timur  untuk  meningkatkan  capaian pelayanan akses air bersih kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  H.  D.  Nasruri,  P.  Parji,  and  M.  Hanif, “Identifikasi  Kenampakan  Alam  dan Buatan  Kabupaten  Ngawi  sebagai Sumber  Belajar  IPS  Kelas  V  SD,” J. Pendidik.  Indones. ,  vol.  2,  no.  7,  pp. 1186–1199, 2021.
[2]  Y.  Darnas,  “Evaluasi  Kebutuhan  Air Minum Untuk Kota Banda Aceh dalam Mencapai  Akses  Universal  Tahun 2019,” J. Civronlit Unbari , vol. 3, no. 2, pp. 104–110, 2018.
[3]  A.  Safitri,  S.  I.  Wahyudi,  and  S. Soedarsono,  “Simulasi  Jaringan  Pipa Distribusi untuk Mengoptimalkan Sistem Penyediaan Air Minum Cirebon Raya,  Jawa  Barat,  Indonesia,” Syntax Lit.  J.  Ilm.  Indones. ,  vol.  6,  no.  9,  pp. 4232–4246, 2021.
[4]  K.  Rudin,  “Analisa  Sistem  Penyediaan Air  Bersih  Wilayah  Sangatta  Selatan Kabupaten Kutai  Timur,” KURVA  S  J. Keilmuan dan Apl. Tek. Sipil , vol. 1, no. 1, pp. 992–1010, 2019.
[5]  D.  Fania,  “Analisis  Praktik  Jual  Beli Ikan  Melalu  Itradisi  Lelang  Lebak Lebung Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di  Desa  Muara  Batun  Kecamatan Jejawi  Kabupaten  Oki.”  UIN  RADEN FATAH PALEMBANG, 2021.
[6]  I.  Hanggara  and  H.  Irvani,  “Analisa kelayakan teknis dan ekonomi embung Putukrejo  Kabupaten  Malang,” Reka Buana J. Ilm. Tek. Sipil dan Tek. Kim. , vol. 4, no. 1, pp. 30–38, 2019.
[7]  S.  Sutikno,  R.  Rispiningtati,  and  T.  B. Prayogo,  “Studi  Kelayakan  Ekonomi Sistem  Jaringan  Air  Bersih  Hipam
NO URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN (Rp) TOTAL SATUAN (Rp) I UNIT AIR BAKU : - Pekerjaan Perbaikan Bangunan Sadap/Intake 1,00 Unit 250.000.000,00 250.000.000,00 - Pekerjaan Bak Pengumpul 1,00 Unit 150.000.000,00 150.000.000,00
- Pekerjaan Pengad. Dan Pemas. Pipa Transmisi GIP Dia.250 mm Lengkap Dengan Accesories 500,00 m' 4.500.000,00 2.250.000.000,00
2.650.000.000,00
II UNIT PRODUKSI : - Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Kap. 30 Lpd 1,00 Unit 5.200.000.000,00 5.200.000.000,00 - Pekerjaan Reservoar Kap 500 m3 1,00 Unit 1.130.000.000,00 1.130.000.000,00 - Pekerjaan Ruang Kantor dan Laboratorium 1,00 Unit 430.000.000,00 430.000.000,00 - Pekerjaan Rumah Operator 1,00 Unit 385.000.000,00 385.000.000,00 - Pekerjaan Pagar Keliling 1,00 Unit 150.000.000,00 150.000.000,00 7.295.000.000,00 III UNIT DISTRIBUSI :
Pekerjaan Pengad. Dan Pemas. Jaringan pipa distribusi PVC RRJ - Lengkap Dengan Accesories
- Pipa PVC Dia. 250 mm - Lengkap Dengan Accesories 2.500,00 m' 650.000,00 1.625.000.000,00
- Pipa PVC Dia. 200 mm  - Lengkap Dengan Accesories 2.000,00 m' 550.000,00 1.100.000.000,00
- Pipa PVC Dia. 150 mm  - Lengkap Dengan Accesories 1.500,00 m' 450.000,00 675.000.000,00
- Pipa PVC Dia. 100 mm - Lengkap Dengan Accesories 2.000,00 m' 300.000,00 600.000.000,00 - Pipa PVC Dia. 75 mm - Lengkap Dengan Accesories 5.000,00 m' 200.000,00 1.000.000.000,00
- Pipa PVC Dia. 50 mm - Lengkap Dengan Accesories 10.000,00 m' 120.000,00 1.200.000.000,00 6.200.000.000,00 IV UNIT PELAYANAN  : Pengad. Dan Pemas. Sambungan Rumah (SR) - lengkap 3.000,00 Unit 1.600.000,00 4.800.000.000,00 4.800.000.000,00 20.945.000.000,00 2.094.500.000,00 23.039.500.000,00 TOTAL HARGA SETELAH PPN Terbilang : Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah SUB TOTAL I SUB TOTAL II SUB TOTAL III SUB TOTAL IV SUB TOTAL I + II + III + IV PPN 10%
Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu,” J. Tek. Pengair. J. Water  Resour.  Eng. ,  vol.  7,  no.  2,  pp. 248–258, 2017.
[8]  G.  L.  Yudha,  S.  Qomariyah,  and  S. Sugiyarto, “Studi
Kelayakan Penyediaan Air Minum Kota Surakarta Planning  Horizon  10  Tahun  (Studi
Kasus: Pdam Kota Surakarta),” Matriks Tek. Sipil , vol. 2, no. 4, 2014.
[9]  W.  Swono,  A.  U.  Ryadin,  and  Q. Nurlaila, “Perancangan Sistem Perpipaan  Untuk  Distribusi  Air  Bersih Di  Fakultas  Teknik  Universitas  Riau Kepulauan Batam,” SIGMA Tek. , vol. 3, no. 2, pp. 107–120, 2020.
[10] S.  M.  Pardosi,  “Perencanaan  Sistem Jaringan  Perpipaan  Distribusi  Air Minum di Perumahan Karyawan PTPN IV Pabatu,” 2018.
[11] R.  Wigati,  A.  Maddeppungeng,  and  I. Krisnanto,  “Studi  Analisis  Kebutuhan Air  Bersih  Pedesaan  Sistem  Gravitasi Menggunakan  Software  Epanet  2.0,”
Konstruksia , vol. 6, no. 2, 2015.
[12] S. Risdiyana and P. Yuli, “Comparison of  measurement  of  river  debit  with floating  and  current  meter  methods,”
2019.
[13] A. B. Ramadhan, S. Sumaryo, and R. A. Priramadhi,  “Desain  dan  Implementasi Pengukuran  Debit  Air  Menggunakan Sensor  Water  flow  Berbasis  IoT,”
eProceedings Eng. , vol. 6, no. 2, 2019.
[14] D. A. Gunastuti, “Pengukuran Debit Air Pelanggan  Air  Bersih  Berbasis  IoT Menggunakan  Raspberry  Pi,” Epic
(Journal Electr. Power, Instrum. Control. ,  vol.  1,  no.  2,  pp.  167–175,
2018.
[15] B. Firlian, “Studi Perhitungan Penyediaan  Kebutuhan  Air  Bersih  Di
Kelurahan  Mangkupalas  Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda,”
KURVA  S  J.  Keilmuan  dan  Apl.  Tek.
Sipil , vol. 12, no. 1, pp. 72–79, 2022.
[16] T.  Satriawansyah,  “Evaluasi  Distribusi Air Bersih Perumdam Batulanteh:(Studi
Kasus Di Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa),” J. SainTekA , vol. 2, no. 3, pp. 30–38, 2021.
[17] L.  Deriana  and  H.  Herawati,  “Analisis Kehilangan Air Jaringan Distribusi Air Bersih Pdam Tirta Melawi,” JeLAST J. PWK, Laut, Sipil, Tambang , vol. 6, no. 1, 2021.
[18] A.  T.  Tiruneh,  T.  Y.  Debessai,  G.  C. Bwembya,  S.  J.  Nkambule,  and  L. Zwane,  “Variable  chlorine  decay  rate modeling  of  the  matsapha  town  water network  using  EPANET  program,” J. Water Resour. Prot. , vol. 11, no. 01, p. 37, 2019.
[19] R.  D.  Wulandari  and  B.  Santosa, “Analisis  Jaringan  Pipa  Distribusi  Air Bersih  Perumahan  Golden  Vienna  1 Dan 2 Kota Tangerang Selatan,” J. Ilm.
Desain  Konstr. , vol.  20, no. 1, pp. 84– 97, 2021.