台山核電廠

**台山核電廠**位於中華人民共和國廣東省江門市台山市赤溪鎮。規劃裝機容量為 4 台 175 萬千瓦級壓水堆核電機組，分兩期建造，是中法合作的大型核電廠。

台山核電廠一期工程建設兩台單機容量為 1,750MW 的歐洲壓水反應爐（EPR）核電機組，由中國廣核集團與法國電力公司共同投資設立，負責建設和運營。台山核電廠是台山核電合營有限公司合資公司擁有，其中中國廣核集團（CGNPC）占 70%，法國電力公司（EDF）占 30%，由後者旗下公司法馬通（Framatome）提供 EPR 技術支援，台山機組將會是全球首座歐洲壓水反應爐。

## 反應爐

## 建造

2008 年 8 月 26 日，發掘工作正式開始。
第一台機組的第一次水泥的倒入於 2009 年 10 月。
每個機組的建設被計劃於 46 個月，比在芬蘭和法國的前兩個 EPR 顯著更快和更便宜。

台山核電廠於 2009 年 12 月 21 日在京宣布開工建設。

2010 年 10 月 22 日，3、4 號機組初步設計階段岩土工程勘測報告通過評審。

2015 年 4 月：法國核安全局點名警告法國弗拉芒維爾（Flamanville）核電廠壓力容器可能有脆裂問題。同由法國生產商 AREVA 製造的台山核電廠壓力容器，因此也有問題。建造過程中發現法國生產商「阿海琺」（AREVA）製造的一個頂蓋在歐洲被檢測出有潛在材質成分瑕疵，最終可能須更換其他產品。2015 年 4 月：中國國家核安全局宣布容器問題解決後，才批准台山核電廠運行。

2015 年 7 月：法國核安全局與中國國家核安全局在北京會面。2015 年 12 月：母公司中廣核指台山核電廠系統性能尚需驗證，推遲投產期至 2017 年。2017 年 12 月：1 號機組其中一件組件在一次投產前測試期間破裂。

2018 年 4 月 9 日國家核安全局正式頒發了台山核電廠 1 號機組首次裝料批准書。台山一號機已於 4 月 10 日 18:18 開始裝料。

2018 年 6 月 21 日：中國國家核安全局表示碳含量超標問題不影響反應爐壓力槽的運行，並批准該壓力槽頂蓋服役期限至 2025 年 4 月。

## 運行

2018 年 6 月 29 日 17 時 59 分，中國廣核集團台山核電 1 號機組首次併網發電成功。2019 年 9 月 17 日晚上約 8 點，外電網輸電線路出現短時故障，而反應爐自動安全停運及運行人員立即按程序穩定了機組狀態。

## 事件

### 0 級運行事件

#### 2019 年

* 2019 年 6 月 28 日，台山核電廠發生一起 0 級運行事件，2 號機組中放射性監測系統 4 個儀表動作邏輯臨時修改長期未取消導致不滿足運行技術規範要求。
* 2019 年 8 月 20 日，台山核電廠發生一起 0 級運行事件，1 號機組第四列安全廠房控制區通風系統風門置於就地模式，導致不可用時間超出運行技術規範後撤期限。
* 2019 年 9 月 17 日，台山核電廠發生一起 0 級運行事件，1 號機組因外電網故障引起蒸汽發生器壓降變化率高，觸發反應爐自動停堆。

#### 2020 年

* 2020 年 1 月 6 日，台山核電廠發生一起 0 級運行事件，2 號機組核島 400V 可調節配電系統系列四配電盤 C 相主調壓臂不動作，工作人員仍執行定期實驗。
* 2020 年 2 月 5 日，台山核電廠發生一起 0 級運行事件，2 號機組長期低功率運行期間，調節棒組低於運行技術規範要求的參考棒位下限。
* 2020 年 12 月 25 日，台山核電廠發生一起 0 級運行事件，2 號機組第 1 列核島 10kV 柴油發電機定期試驗期間，勵磁系統故障引起柴油發電機跳閘後自動啟動。

#### 2021 年

* 2021 年 2 月 21 日，台山核電廠發生一起 0 級運行事件，1 號機組在正常功率運行期間一台主泵跳閘導致反應爐自動停堆。
* 2021 年 4 月 5 日，台山核電廠發生一起 0 級運行事件，1 號機處於滿功率運行時出現煙囪氣體放射性排放劑量率高的報警。

### 法馬通公司通知事件

2021 年 6 月 14 日據 CNN 報導，台山核電廠技術提供方法馬通公司股份主要持有方法國電力公司的專家向美國能源部發送了一份警告通知（alarming notification），CNN 稱該警告指責中國當局正在提高台山核電廠周圍的放射線檢測可接受限度，從而防止關閉核電廠。根據這則備忘錄，「核電廠和公眾面臨迫在眉睫的放射性威脅」，「請求允許提供讓核電廠恢復正常運行可能必需的技術數據和援助」。美國政府消息人士稱，華府諮詢了美國能源局的專家，並聯繫了法國政府，認為台山核電廠的泄漏情況並不處於「危機水平」，但承認泄漏增加並需要監控。香港能源策略顧問公司 The Lantau Group 經理余德偉推測，法馬通就台山核電廠疑似事故與美國能源部聯繫，可能是因為中廣核 2019 年被美國加入實體清單，而法馬通為解決台山核電廠的麻煩，需要使用來自美國的技術、數據甚至文獻。

2021 年 6 月 14 日，法馬通在其公司網站發布信息，正在解決中國廣東省台山核電廠的性能問題。並稱根據現有數據，一號反應爐正在安全參數範圍內運行，「我們的團隊正在與相關專家合作，評估情況並提出解決方案以解決任何潛在問題」。

2021 年 6 月 14 日法國電力集團（EDF）在回應 BBC 中文的聲明中稱，台山核電廠一號反應爐一迴路內出現某些稀有氣體濃度增加的情況。巴黎當地時間 6 月 14 日下午，法國電力集團召開新聞發布會，證實發現的稀有氣體是氪和氙，懷疑是燃料棒出問題導致濃度增加。但氣體積聚水平低於中方允許水平，廠方已在許可限度內排放部分氣體。EDF 一位發言人還稱：「並非發生了爐心溶解事故，我們不是在談污染，我們在談的是在操控下排放。」

2021 年 6 月 16 日，中華人民共和國國家核安全局發布官方文件，推算 1 號機組爐心 60000 多根燃料棒中包殼破損數量約為 5 根左右，低於設計中假設的燃料組件最大破損比例（0.25%）。1 號機組運行過程中監測到反應爐一迴路冷卻劑的放射性比活度上升。

#### 各方反應

2021 年 6 月 14 日，香港特區行政長官林鄭月娥表示，特區政府一直在監測該地區水域的放射線水平，「一切是正常的、符合標準的」。

2021 年 6 月 15 日，日本官房長官加藤勝信表示日本 47 個都道府縣放射線監測點的測量值未發生變化，並稱日本將強烈關注並收集相關情報；同時要求中國就廣東省台山核電廠的核泄漏報導儘快向國際社會透明地公開和說明。

2021 年 6 月 15 日，台灣原能會表示核能研究所已啟動「國際核災放射線塵劑量評估系統」，進行放射性氣體擴散路徑模擬，若台山核電廠有放射性氣體外洩，依據昨日（6 月 14 日）氣象風場預報，台灣未來一周內主要受西南季風影響，外釋放射性物質會朝該核電廠北北東方向擴散，影響區域以中國大陸廣東省為主，不致影響台灣，而原能會在台灣目前建置的 63 處即時環境放射線監測站，監測數據均為正常值，放射線偵測中心也對台灣地區的空氣，加強空浮放射線監測，透過多重放射線監測與模擬機制，以在第一時間掌握大陸核電廠放射線排放動態。

2021 年 6 月 15 日，據觀察者網報導，中國能源領域和能源監管方面的研究員大衛・費什曼發了一長串推特解釋這次事件：「台山核電廠歸中廣核（部分）所有，而後者在美國『實體清單』上。因此，美方技術或數據是禁止轉移給中廣核的。而法馬通申請的正是相關的豁免，理由是『運營安全』。而他們申請豁免的原因是：1. 他們準備轉移的信息源自美國；2. 他們不想因為和中廣核的合作影響在美國的業務。也許兩個都對。」

2021 年 7 月 22 日，法國電力公司建議關閉台山核電廠，但是否關閉決定權在於中方。當地時間 2021 年 7 月 30 日晚，中廣核集團發布公告，稱「1 號機組運行過程中出現少量燃料破損」，從而「決定對 1 號機組進行停機檢修」，據悉中國之所以採取謹慎處理，與該機型為全球首個反應爐有關，將會請原廠查找原因，法馬通 ERP 設計在歐洲也面臨成本超支等問題。

2022 年 8 月 16 日，中廣核集團發布公告，稱「台山 1 號機組已完成本次檢修工作，並於 2022 年 8 月 15 日併網發電，台山核電廠及周邊環境監測正常。」

## 參見

* 中華人民共和國核工業
* 核子反應爐列表
* 核安全
* 國際核事件分級表

## 參考資料

## 外部連結

* 中國廣東核電集團