ヘーゼン・ウィリアムスの式
ヘーゼン・ウィリアムスの式の一般式は配管内の平均流速を配管の幾何学的性質及びエネルギー線の勾配(動水勾配 )によって記述している。
V = k C R 0.63 S 0.54 {\displaystyle V=k\,C\,R^{0.63}\,S^{0.54}}
ここで:
V : 流速
k : 各単位系の変換係数(米国慣用単位ではk = 1.318 , 国際単位系ではk = 0.849)
C : 流量係数
R : 径深
S : 動水勾配 (配管長さあたりの損失水頭 、つまりhf/L)
設計に用いられる流量係数C は、配管の経年劣化による粗さの増加を考慮しており次のとおり定められている。