蓄熱槽
建設費がかかる。(ただし、二重スラブを活用できる場合は、蓄熱槽構築費が削減される可能性がある。)
熱損失がある。地域冷暖房プラントにおける蓄熱システムの運転評価手法に関する研究(http://www.arch.eng.osaka-u.ac.jp/~labo4/www/paper-top.files/2007_pdf/2007kuei/07-s-07.pdf)によれば、夏季における熱損失は2.5%程度である。また、「蓄熱システムの蓄熱ロスは実績でどの程度でしょうか。」(http://www.hptcj.or.jp/inquiry/FaqDetail/tabid/826/pdid/58/Default.aspx)によれば、断熱の無い、或いは簡素な断熱しかしていない連結完全混合槽型水蓄熱槽の実測例では蓄熱槽保有熱量の5~7%程度と言うのが過去の実績値とある。