六十谷水管橋
2021年10月3日午後、本橋の左岸から4径間目(中央径間)が崩落した。翌日、午前11時現在で和歌山市北部の約6万世帯(約13万8000人)が断水となった。この規模は和歌山市の約4割の地域にあたる。
崩落の原因は不明であるが、和歌山市が2021年10月6日にドローンによる上空からの撮影を行ったところ、崩落した中央径間の北側に隣接する径間で、送水管(補剛桁)とアーチを繋ぐ吊り材(各径間に18本)のうち4本に腐食や破断が発見された。また、2020年12月に撮影されたGoogle マップのストリートビューでは、中央径間の吊り材にも複数箇所の破断があるように見えるとの指摘もある。
和歌山市は約40m離れて隣接する道路橋・六十谷橋からの目視での漏水の点検を月1回行うとともに、本水管橋の管理用通路からの目視での上部構造等の点検を年1回行っていた。しかし、いずれの点検も、高い位置にある構造部材を十分確認できるものではなかった。また、2021年5月11日に行われた年1回の点検では、橋の上部構造に複数の腐食が発見され、2022年度以降の塗装工事などが検討されていたものの、破断は把握しておらず、緊急性を要するとの認識もなかった。