1987年7月23日首都圏大停電
猛暑による需要の急増と無効電力供給力不足による電圧低下が原因となった。猛暑による電力需要の伸びに伴って、無効電力も急速に伸び、電力会社では変電所に設置されている電力用コンデンサを次々と投入し、無効電力の抑制を行った。
午後1時07分には、電力用コンデンサの全量を投入したが、無効電力の伸びに追いつかず、基幹系統の変電所の母線電圧が低下し(50万V母線で37万 - 39万Vであったという)、UVR(不足電圧リレー)が作動した。
1987年(昭和62年)7月23日の午後1時19分頃に、基幹系の変電所が停電となり、配下の変電所が停電した(関東中央部:豊島・京北・北東京・多摩・上尾・池上変電所、関東南西部:笹目・北相模・新秦野・新富士変電所で、停電が発生)。また、基幹系変電所のリレー動作で負荷が急減したため、発電機の回転速度が増加し、商用電源周波数上昇が発生したため、川崎火力発電所6号機や鹿島火力発電所4号機と6号機の発電機OFR(周波数上昇リレー)が動作し、電源が脱落した。
停電地域は最大で東京都区内北部・南部、埼玉県南部、神奈川県西部、静岡県東部、山梨県南部、千葉県北部に及んだ。東京23区内では午後1時36分には復旧したが、関東全域で完全復旧したのは午後4時40分であった。
脱落した電源は、鹿島6号機は停電発生後約1時間20分、鹿島4号機は約1時間半、川崎6号機は約1時間50分で再並列した。