ランキンサイクル
図 8、9 の混合形給水加熱器を用いる場合、各装置での状態変化は、まさつ損失を無視すると次表のようになる。
給水加熱器では a の状態の抽気と b の状態の給水(サブクール水)を混合して、c の飽和蒸気にした後、高圧給水ポンプでボイラへ給水する。
タービン流入蒸気 1 kg に対する抽気量を m (kg) とすると、熱量収支より m h a + ( 1 − m ) h b = h c {\displaystyle mh_{\mathrm {a} }+(1-m)h_{\mathrm {b} }=h_{\mathrm {c} }} となり、これより抽気量が求まる。
m = h c − h b h a − h b ≃ h c − h 1 h a − h 1 {\displaystyle m={\frac {h_{\mathrm {c} }-h_{\mathrm {b} }}{h_{\mathrm {a} }-h_{\mathrm {b} }}}\simeq {\frac {h_{\mathrm {c} -}h_{1}}{h_{\mathrm {a} }-h_{1}}}}
実際には、給水加熱器の水面が一定となるように抽気量を調節することになる。
ボイラの加熱量およびタービンの仕事量は次式となる。