超臨界圧軽水冷却炉
安全確保の基本原理は、軽水炉では冷却水のインベントリー(水位)の確保であるが、超臨界圧軽水冷却炉では炉心流量の確保である。事故時には水位より流量のほうが確実に測定できる。貫流型なので、配管破断時に炉心冷却流が生じる。軽水炉の配管ギロチン破断時の配管両端からの冷却水流失(200%喪失)は生じない。原子炉容器上部ドームの水が原子炉容器内蓄圧器として働く。
主要機器は、軽水炉や火力発電の使用温度と同等以下であり、運転経験も豊富であるため、高い信頼性が得られる。
制御棒の挿入方向は、加圧水型原子炉と同様の上部からの挿入であり、非常時には駆動機構から制御棒を切り離し、自由落下による制御棒の炉心への挿入を行うことが可能である。