消防水利
消防水利は、常時貯水量が40m以上又は取水可能水量が毎分1m以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものでなければならない。
消火栓は、呼称六十五の口径を有するもので、直径150mm以上の管に取り付けられていなければならない。ただし、管網の一辺が180m以下となるように配管されている場合は、75mm以上とすることができる。
私設消火栓の水源は、5個の私設消火栓を同時に開弁したとき、常時貯水量が40m以上又は取水可能水量が毎分1m以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものでなければならない。