断路器
断路器での電流の開閉は重大電気事故となるため、以下の手順で保安操作を行う。
遮断器・開閉器を開き無電流にしてから、断路器および断路機能しかない接点を開く。
断路器および断路機能しかない接点を全て閉じてから、遮断器・開閉器を閉じる。
電流が流れている状態の断路器を開放するとアーク放電が生じ、アークが異相の極間の放電に移行して起こる相間短絡事故や、作業者がアークに感電してしまう等の死傷事故につながる。
このような事故を防止するため、電気学会が定めるJEC規格において、断路器と遮断器にはインターロック回路を設け、遮断器を入れたまま断路器を切ることができないようにすることが定められている。
特別高圧回線では切り離した回線であっても隣接する活線から電磁誘導や静電誘導を受けているため、数千ボルトに充電されていることがあり、作業者がこれに触れて死亡したケースがある。そのため、停電作業時には遮断器・断路器を切って検電を行った後、アース棒等の接地用具で接地を確実に行う必要がある。
水平一点切断路器
パンタグラフ形断路器