三浦ダム
三浦発電所下流の滝越発電所は、王滝村滝越に位置する(北緯35度48分42.5秒 東経137度26分30.2秒 / 北緯35.811806度 東経137.441722度 / 35.811806; 137.441722 (滝越発電所))。三浦発電所と同じ最大使用水量17.50立方メートル毎秒と、同発電所の3倍以上に及ぶ有効落差185.50メートルにて、最大2万8,900キロワットを発電する。
王滝川のうち三浦貯水池から下流御岳発電所取水口(王滝川ダム)までの約8キロメートルは急流が多く、約200メートルの落差がある。この落差を活用すべく、日本発送電によって三浦発電所や御岳発電所に続いて1950年(昭和25年)4月に滝越発電所が着工された。工事途上で電気事業再編成を迎えて関西電力へ引き継がれ、同社によって1951年11月20日竣工に至った。当時の発電所出力は2万7,500キロワット。三浦発電所放水路に取水堰を設けてここより取水し、長さ4,619.5メートルの導水路(トンネル)と長さ336.9メートルの水圧鉄管2条で水を導く。水車発電機は2組の設置で、水車は電業社製立軸単輪単流渦巻フランシス水車を採用し、発電機は東芝製の容量1万4,000キロボルトアンペアのものを備えた。
木曽川水系の発電所では1992年度より老朽化設備のリフレッシュ工事が始められ、その一環として滝越発電所においても2002年(平成14年)5月に更新工事が竣工、使用水量は従前と同一ながら発電所出力が1,400キロワット増強された。新しい水車・発電機はともに東芝製で、水車は出力1万4,400キロワット、発電機は容量1万5,300キロボルトアンペアとなった。