スポットネットワーク方式
電気事業者(日本の電力会社)の変電所から取り出された、2回線~4回線(通常3回線が多い)の22kVないし33kV級配電線路をT分岐して、需要家へと引き込む。
ネットワーク継電器は、無電圧投入・差電圧投入・逆電力遮断で、プロテクタ遮断器を制御する。
下記にそれぞれの動作を具体的に述べる。