吾妻川電力
羽根尾発電所の位置 : 北緯36度33分3.0秒 東経138度36分43.4秒 / 北緯36.550833度 東経138.612056度 / 36.550833; 138.612056 (羽根尾発電所)
1925年10月30日、今井発電所に続いて前年4月に着工していた羽根尾発電所が竣工した。所在地は吾妻郡長野原町大字羽根尾字宮原。
羽根尾発電所は今井発電所の下流側に位置する発電所で、同発電所の放水を直接導水するが、運転休止時の取水用に吾妻川本流に独自の取水堰堤を持つ。導水路は3.8キロメートルの長さがあり途中に調整池を有する。発電設備は地形の都合で水車を建屋の1階、発電機を4階に置く長軸の縦軸式となっている点が特徴で、水車は電業社製縦軸フランシス水車2台、発電機は芝浦製作所製発電機(容量6875キロボルトアンペア)からなる。
発電所出力は8800キロワット。羽根尾発電所は今井・田代・大津各発電所を含む吾妻川筋発電所の発生電力を東京電灯へと供給する地点であり、東京電灯は羽根尾発電所に近接(所在地は同じ大字羽根尾字宮原)して受電用の吾妻川変電所を構えた。変電所の竣工は1925年8月。また同年11月には吾妻川変電所と野中開閉所を繋ぐ全長36キロメートルの送電線「吾妻線」(送電電圧66キロボルト)も完成した。送電先の野中開閉所は先に触れた上久屋発電所と東京方面を結ぶ送電線の途中にあたる。