APR-1400
OPR-1000および以前のCE設計と同様に、APR-1400には2つの原子炉冷却材ループがある。各ループで、加熱された一次冷却材は、1つの高温脚を通って原子炉圧力容器(RPV)を出て、1つの蒸気発生器(SG)を通過し、それぞれが原子炉冷却材ポンプ(RCP)を備えた2つの低温脚を通って原子炉容器に戻る。ループ2では、高温脚に1つの加圧器(PZR)があり、動作中に蒸気の泡が維持される。ループは対称的に配置されているため、高温脚はRPVの円周上で正反対になっている。蒸気発生器はRPVに比べて高くなっているため、RCPが故障した場合、自然対流によって原子炉冷却材が循環する。加圧器にはパイロット操作の逃し弁が装備されており、原子炉冷却材システムの過圧から保護するだけでなく、給水が完全に失われた場合に手動で減圧することもできる。