電圧フリッカ
電力会社(一般送配電事業者)の設備自体には電圧フリッカの発生原因はない。九州電力送配電は法的責任を負わないとの見解を表明している。
九州で頻発した広域の電圧フリッカの原因は、太陽光発電設備のパワーコンディショナー (PCS) にあることが判明した。具体的には、新型能動的方式という PCS の単独運転検出機能が電圧フリッカを発生させる。
PCS には、電力系統の停電(太陽光発電設備の単独運転)を検出して太陽光発電設備を系統から切り離す(解列する)ことが求められる。さもないと、配電用変電所で配電線の事故を検出して遮断器を開放しても、太陽光発電設備からの電流が事故点に流れ続けたり、太陽光発電設備により配電線が充電されたままになったりして危険なためである。新型能動的方式は、系統の停電を迅速・確実に検出するために開発されたもので、系統の周波数が標準周波数(50 Hz または 60 Hz)からずれた場合に、ずれを助長するように無効電力の変動を発生し、これにより周波数が設定範囲を外れた場合に停電と判定するものである。
多数の太陽光発電設備が電力系統に導入された場合、系統周波数の動揺を合図に、多数の PCS が一斉に無効電力を変動させる結果、系統全体では大きな ΔQ が発生し、これが広域の電圧フリッカを引き起こす。