電圧降下
内線規程(2005)においては、電圧降下の計算式が以下の通り与えられている(資料1-3-2の第3項)。
(1)集合住宅の幹線など、電線こう長が長く、大電流を扱うときに用いる式
電圧降下 e=K1I(Rcosθr+Xsinθr)L
e:電圧降下(V)
K1:配線方式による係数(下表による)
I:通電電流(A)
R:電線1kmあたりの交流導体抵抗(Ω/km)
X:電線1kmあたりのリアクタンス(Ω/km)
cosθr:負荷端力率
L:線路のこう長(km)

(2)屋内配線など比較的電線こう長が短く、また、電線が細い場合など、表皮効果や近接効果による導体抵抗値の増加分やリアクタンス分を無視してもさしつかえない場合に用いる式。
e:電圧降下(V)
I:負荷電流(A)
L:線路のこう長(m)
A:使用電線の断面積(mm)
(各相平衡の場合、電線の導電率は97%とする。導体温度30°C)
この式は(1)で力率を100%とし、交流導体抵抗として17.241Ω・mm/km(IACS:国際焼きなまし銅線標準)×97%を代入して、3桁に丸めたものに相当する。
また低圧配線の電圧降下については勧告値として、幹線、分岐回路それぞれ標準電圧の2%以下とされている(1310-1第1項)。例外あり。