下水道
近年の大地震による下水道施設の被災を受け、処理施設や管路施設の耐震化が進められている。また、過去の災害時の避難場所において、トイレの問題が深刻であったことから、国土交通省は、「下水道BCP策定マニュアル~第2版~(地震・津波編)」において、マンホールトイレの必要性について整理している。今後の災害に備え、下水道担当部署だけでなく、防災担当部署も含めた横断的な取り組みが必要とされている。
国土交通省 水管理・国土保全局下水道部 下水道BCP策定マニュアル~第2版~(地震・津波編)-平成24年3月
下水道地震対策緊急整備事業
下水道総合地震対策事業の拡充 25年度
大別して剛性管と可撓管がある。自然流下用の下水道用管材として最も多く使用されているのが、硬質塩化ビニル管であり、用途に応じて様々な管種が用いられる。一般的には日本下水道協会規格(JSWAS)製品が使用される(記号のアルファベットはJISコードと同じ)
硬質塩化ビニル管(VU管):内圧がかかる上水道用の「VP管」に対して、内圧がかからない(Unpressurized)のでV"U"管と呼ぶ。VP管は下水道に於いても汚水の圧送管材として広く使用されているがJSWASに準拠してはいない。水道分野では受口の長い耐衝撃性樹脂(HIVP)に離脱防止継手をつけたものは主要幹線のレベル2耐用管材として取り扱われているが、下水道用ポリエチレン管(JSWAS K-14)などに比べると一般に耐震性に劣っている。近年の地震においても事故事例が多く、下水道用途としての圧力管路には不向きである。 硬質塩化ビニル管(K-1) 硬質塩化ビニル卵形管(K-3) リブ付硬質塩化ビニル管(K-13):肉薄であるもののリブで補強され、砕石基礎とする事で液状化に強い管路を構築できる。東日本大震災に於いても砕石基礎とそうでないところでは液状化の被災状況が異なっている。 推進工法用硬質塩化ビニル管(K-6)
強化プラスチック管(FRPM管):Fiberglass Reinforced Plastic Mortar の略。
下水道台帳のWeb公開:東京都下水道局
高度処理:滋賀県流域下水道
汚泥の集約処理:横浜市汚泥資源化センター
処理区の統合(広域化):秋田県
ICT活用による集中管理(共同化):新庄市浄化センター
管路施設の包括的民間委託: 柏市
コンセッション方式:浜松市西遠浄化センター
消化ガス発電:大村市大村浄水管理センター
風力発電:掛川市大須賀浄化センター
水力発電:神戸市湊川ポンプ場
トンネル式処理場:島根県クリーンセンター鹿島
運用中の下水道管内部の見学:小平市ふれあい下水道館
下水道(げすいどう)は、主に都市部の雨水および汚水を、地下水路などで集めた後に公共用水域へ排出するための施設・設備。多くは浄化などの水処理を行う。
雨水としては、気象学における降水および、いったん降り積さもった雪が気温の上昇などで融けた融雪水も含むが、いずれも路面など地表にあるものが対象で、河川水や地下水となったものは除く。
汚水としては、水洗式便所からの屎尿、家庭における調理・洗濯・風呂等で生じる生活排水、商店やホテル・町工場から大工場にいたる事業場からの産業排水(耕作は除く)などがある。
処理施設へ送る量を増やすため、堰高や構造を改良した雨水吐など。
水への運動エネルギーの与え方により、自然流下式、真空式、圧力式に分けられ、それぞれ使用管種や付帯設備に違いがある。圧力式と圧送式を分けたり、真空式と圧送式を合わせて圧力式とする場合もある。ここではエネルギーを得る方法(重力、大気圧、機械的動力)により区分している。