浄化槽法
環境大臣は浄化槽で処理され公共用水域等に放流される水の水質について、技術上の基準を定める(第4条第1項)。この技術上の基準は、規則1条の2で次のように定められる。
浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量(BOD)が1リットルにつき20ミリグラム以下であること。
浄化槽への流入水のBODの数値から、浄化槽からの放流水のBODの数値を引いた数値を浄化槽への流入水のBODの数値で除して得た割合(BOD除去率)が90パーセント以上であること。
みなし浄化槽についてはこの限りではない。
浄化槽からの放流水は、消毒槽に入る直前の処理水を採取して試験を行う。
浄化槽の構造基準については建築基準法並びにこれに基づく命令または条例で定められる(同第2項)。また浄化槽の構造基準は第1項の、浄化槽からの放流水に関する技術上の基準をクリアするよう定めなければならない(同第3項)。浄化槽の構造基準は本法が公布される従前より、建築基準法による具体的な構造に関する基準が定められていた為、この基準に委ねるため第2項の規定が作られた。まず、建築基準法第31条に、「便所から排出する汚物を、終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合は、屎尿浄化槽(その構造が汚物処理性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認 定を受けたものに限る。)を設けなければならない」と規定されている。また同法第36条にも「(前略)浄化槽、煙突及び昇降機の構造に関して、この章の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準は、政令で定める。