同期発電機
定格電圧からの短絡電流I s が、定格電機子電流I n の何倍を表す比を 短絡比 K s と言う。すなわち、
短絡比Ks = (定格電圧からの短絡電流Is)÷(定格電機子電流In)。
ここで、「定格電圧からの短絡電流I s 」とは、無負荷で定格電圧が出るよう界磁電流を調整し、電機子端子を三相短絡したとき流れる電機子電流である。
一般には、無負荷時に定格電圧が出る界磁電流 I f 1 {\displaystyle I_{f1}} と、短絡試験時に電機子電流が定格値となる界磁電流 I f 2 {\displaystyle I_{f2}} を用いて、短絡比を K s = I f 1 I f 2 {\displaystyle K_{s}={\frac {I_{f1}}{I_{f2}}}} で求める。これは、短絡特性では界磁電流と電機子電流がほぼ比例することによる。定義に基づく試験では、短絡電流が定格を越えることがあるので避けている。短絡比の値の逆数は、単位法で表した同期リアクタンスと一致する。
単位法で表した同期リアクタンス X p u {\displaystyle X_{pu}} は、同期リアクタンス X s {\displaystyle X_{s}} に定格電流 I n {\displaystyle I_{n}} を流したときの電圧降下 X s I n {\displaystyle X_{s}I_{n}} が、定格相電圧 V n / 3 {\displaystyle V_{n}/{\sqrt {3}}} の何倍になるかを表している。