発電設備の運用
予備力とは、供給区域の調整力以外の発電機の発電余力と上げ調整力を足したものである。
供給予備力 : 供給計画において、供給能力合計から最大3日平均電力を差し引いたもの。
瞬動予備力 : 負荷変動および電源脱落時の系統周波数低下に対して、即時に応動を開始し、急速(10秒程度以内)に出力を増加して、運転予備力が起動し負荷をとる時間まで、継続して発電可能な供給力をいい、部分負荷運転中のガバナフリー発電機余力がこれに当たる。
運転予備力 : 並列運転中のものおよび短時間内(10分程度以内)で起動し負荷をとり、待機予備力が起動し負荷をとる時間まで継続して発電し得る供給力をいい、部分負荷運転中の発電機余力や停止中の水力、ガスタービンなどがこれに当たる。
待機予備力 : 起動から並列、負荷をとるまでに数時間程度を要する供給力をいい、停止待機中の火力などがこれに当たる。
系統制約とは、電力系統で流通させることのできる電力の限度である。
変動面での系統制約 : 予想外の需要増減・電源脱落・電力系統事故などに備えた調整力・瞬動予備力の確保
容量面での系統制約 供給区域全体の需要・発電所の出力・区域外への送受電との釣り合い 電力系統の発電・変電・送電・配電の設備容量
需要変動とは、30分平均値からの需要の変動である。
短時間需要変動 : 概ね5分以内の周期の需要変動。
時間内需要変動 : 30分コマ内の需要の最大値(需要が減少傾向の場合は最小値)と30分平均値との差。
需要変動 : 需要想定値(30分平均値)から需要実績値(30分平均値)の誤差。