三浦ダム
三浦ダムの付属発電所は三浦発電所といい、ダム直下に位置する(北緯35度49分27.2秒 東経137度23分40.5秒 / 北緯35.824222度 東経137.394583度 / 35.824222; 137.394583 (三浦発電所))。最大使用水量17.50立方メートル毎秒・有効落差52.70メートルにて最大7,700キロワットを発電する。
三浦発電所は三浦ダムに引き続き日本発送電によって1943年(昭和18年)に着工された。太平洋戦争中のため資材不足と物価高騰の悪影響を受けるものの、終戦前の1945年(昭和20年)1月9日に竣工した。当時の発電所出力は7,500キロワット。導水路や水路はなく、ダム取水塔につながるダム堤体埋設の水圧鉄管(長さ68.25メートル・1条)により落差を得る。水車発電機は1組のみの設置で、水車は電業社製立軸単輪単流渦巻フランシス水車を採用し、発電機は東芝製の容量9,000キロボルトアンペアのものを備える。
完成から6年後、1951年(昭和26年)5月1日実施の電気事業再編成では、三浦発電所はほかの木曽川の発電所とともに供給区域外ながら関西電力へと継承された。日本発送電が保有する設備の帰属先を発生電力の主消費地によって決定するという「潮流主義」の原則に基づき、木曽川筋の発電所が関西電力所管となったことによる。関西電力時代の1953年(昭和28年)7月、発電所出力が7,700キロワットへ引き上げられた。
工事は電源送電線の故障続出が原因で停滞したが、岐阜県側の竹原川発電所から送電線を架設するという電源二重化の対策をとると円滑になり、1941年度には1日1,200立方メートルの速さで打設作業が進んだ。その結果、工期は予定より3か月短縮され、三浦ダムは1942年(昭和17年)10月8日湛水開始に至った。
こうして完成した三浦ダムは、基礎岩盤上高さ(堤高)83.2メートル、長さ(堤頂長)290.0メートル、体積(堤体積)50万7,000立方メートルの重力式コンクリートダムである。2門の洪水吐ゲート(ローラーゲート、元はラジアルゲート)が右岸にあるが、ダムの大部分が非越流部で占められる。ダムによって形成される貯水池の湛水面積は2.8平方キロメートルで、その総貯水容量は6221万5700立方メートル、うち利用水深47.0メートル以内の有効貯水容量は6160万立方メートルに及ぶ(数字は2008年3月末時点)。ダムに付属して半円型の取水塔があり、ここに放水管2本・排水管1本と発電所水圧鉄管が接続する。
ダムの運用は、毎年12月から発電を行いつつ水位を下げ始め、翌年3月半ばに水位を0メートルとし、そこから雪解けの出水を貯留していくというパターンで行われる。こうして冬の渇水期に放水することで、ダム建設時の計算では、最大水量(17.50立方メートル毎秒)の場合において下流発電所の出力を12万3,290キロワット、年間発電量換算で2億871万キロワット時も増強できるものとされた。