識別標識 (電線)
下記にその違いを示す。
[備考]
上記は標準的な色別であり、営業所ごとに異なる場合がある。 ねん架や負荷のバランス調整などにより、相順を入れ替えている場合がある。 色による識別の他、形による識別を行っている電力会社が多い。(第1相:□、第2相:○、第3相:△など)
劇場等演出空間電気設備指針では、信号回路に関する接地(機能用接地)の識別として、黄を望ましいとし、かつ端末および適当な場所に、信号回路に関する接地の接地線であることを表示する必要があるとし、以下のように定めている。
[備考]
幹線を相別する場合には相の色別に合わせる。 単相2線式のL相は、黒色とすることができる。 赤、白、黒色の3心ケーブルを単相2線式に使用する場合には黒色=L相、白色=中性線、赤色=接地線(両端に緑色テープを巻く)とする。 主回路導体の配置に関しては、左右の場合左からを原則とするが、右からとすることもできる。