排熱回収ボイラ
ドラムを持たない貫流型のHRSGも存在する。貫流型のため、給水は、節炭器、蒸発器、過熱器を連続した経路をたどる。熱による膨張に対応した構造とする必要があるが、ドラムを持たないため熱容量が小さく制御するパラメータが減少するので、起動停止やベースロード運転に適する。中部電力上越火力発電所1号系列、2号系列に、日本初である高圧を貫流型としたHRSGが設置されている。