K-PWR
蒸気発生器細管にインコネル800を採用し、粒界腐食への感受性を低減した(採用は1967年)
模型実験を繰り返して細管の支持格子の配置形状を工夫し、給水が澱みなく流れるようにした
細管の支持格子にステンレスを使用し、運転中に復水器を1基停止して点検できるようプラントを設計した。
細管の表面にサンドブラストを施し、圧縮応力を加えた