演出空間仮設電気設備指針
300Aを一つの上限とし、300Aで不足する場合には300Aを複数組用意する。
配線等の色別は規定の識別標識によること 具体的規定は記事「識別標識」を参照
漏電警報装置を設置することが望ましい
接地 仮設電気設備、仮設電源(電源車等)、移動変圧器の機器用接地 仮設電源、移動変圧器の中性点接地 信号用接地 上記設備があり、おのおの独立した接地とすることが望ましい(ただし、演出空間仮設電気設備指針では、主に共用1極とした例が挙げられている)。 音響電源については、接地線と中性線との間の電位差は0Vが望ましく、5V以下でなくてはならない。 施設設備、仮設設備をあわせてみたとき、グラウンドループを形成しないようにすること(1点接地とすること)。
系統 少なくとも音響電源は、別バンクにする、ノイズカットトランスを入れるなどして、他系統と分離しなければならない。音響信号用接地も独立していなければならない。 劇場等演出空間においては、持込照明機器電源は施設舞台照明電源から、持込音響機器電源は施設舞台音響電源から、持込機構機器電源は施設舞台機構電源から分岐する。接地についても同様とする。このとき、持込機器電源盤への幹線は、施設用幹線とは別系統とする。 なお、施設舞台照明用電源が三相4線 105/182Vの場合、200V機器に供給するため単相3線 105/210Vまたは三相4線 121/210Vを別途施設する必要が有る。