長江浄水場
尾道は古くから商業港として栄え、明治以降も備後地方の商業の中心地として栄えた。ただ良質な湧き水に乏しく海に近い所では井戸水に塩分を含まれていることから、早くから上水道布設を要望されていた。
1913年(大正2年)、尾道市は井戸を水源として上水道布設を計画したものの、候補となる井戸が見つからなかったことから中止となった。そこで貯水池を水源として布設する案が考えだされ、1920年(大正9年)佐野藤次郎工学博士を顧問とし水野広之進を主任技師に任命し布設案が作成される。1921年(大正10年)9月尾道市会で上水道布設を議決、1922年(大正11年)3月10日国から認可される。
1923年(大正12年)1月着工、1925年(大正14年)3月竣工、同年4月に通水開始した。特筆すべきは、全工事費1,277,312円のうちおよそ3/4にあたる1,035,000円(現在の価値で数億円規模)を地元出身の実業家山口玄洞が寄付したことである。その他は103,000円が国庫補助、残りが県補助と市費で賄われた。
以下すべて竣工当時からあるものである。尺貫法表示は竣工当時のもので、改築により現在値と違うものもある。
着水井 - 竣工当時の名称は「源水池」。鉄筋コンクリート造で天端のみ花崗岩処理。4.2m×1.2m×2.4m(竣工当時は14尺×4尺×6尺)。なお竣工当時その西隣に3尺×6尺×3尺×2槽の薬液槽があったが1槽は埋め戻されている。
ろ過池 - 鉄筋コンクリート造で天端のみ花崗岩処理。4池からなり、外半径48m(160尺)、内半径24m(80尺)、中心角120度(30度×4)。竣工当時は深さ8尺で、底は煉瓦敷きだった。
配水池 - 鉄筋コンクリート造、ろ過池と同心円で半径14m(直径90尺)、中央の隔離壁で半円状に2分割されている。中心部の直径20尺の円井で塩素注入された後、外側に11尺間隔で設けられた円形2条の導流壁にそって蛇行するように北側の配水管に導かれる。円井の上にはアール・デコ様式の12角柱状の上屋が建っている。
ベンチュリー上屋 - ろ過池側から見て、配水池(円中心)の向こう側に位置する。竣工当時「量水室」と呼ばれ、アメリカ・シンプレックス社製のベンチュリ流量計が置かれ配水量を計測していた。桁行2.6m×梁間2.6m、鉄筋コンクリート造だが木造洋風建築風に作られている。