移動単位数
Q m a x = C m i n ( T H , i n − T C , i n ) {\displaystyle Q_{\mathrm {max} }=C_{\mathrm {min} }(T_{\mathrm {H,in} }-T_{\mathrm {C,in} })} T H , i n − T C , i n {\displaystyle T_{\mathrm {H,in} }-T_{\mathrm {C,in} }} : 熱交換器内の最大温度差
効率E が既知の熱交換器について、2流体の入口温度を知っていれば、2流体の間の伝熱量を計算することができる。
Q = c H ( T H , i n − T H , o u t ) = c C ( T C , o u t − T C , i n ) = E C m i n ( T H , i n − T C , i n ) {\displaystyle {\begin{aligned}Q&=c_{\mathrm {H} }(T_{\mathrm {H,in} }-T_{\mathrm {H,out} })\\&=c_{\mathrm {C} }(T_{\mathrm {C,out} }-T_{\mathrm {C,in} })\\&=EC_{\mathrm {min} }(T_{\mathrm {H,in} }-T_{\mathrm {C,in} })\end{aligned}}}
一般に、効率E は移動単位数NTUと熱容量比CR の関数となる:
E = f ( N T U , C R ) {\displaystyle E=f(NTU,C_{\mathrm {R} })}