引掛シーリング
キャップ側は無極性キャップが使用されていることが多いが、以下のいずれかに該当する場合が多い。
刃に接続されているコードの 被覆が白と黒に分かれている場合は、白線側が接地側 被覆に線が印刷されている場合は、線の印刷されている側が接地側 被覆に筋状の突起がある場合は、突起のある側のコードが接地側
刃にコードを留めている留めネジの色が白(銀色)と黄(黄銅色)に分かれている場合は、白ネジで留めてある側が接地側
有極性キャップが使用されている場合は、刃の先端が三角形に尖っている側が接地側
白いコードのつながっている方が接地側
コードに青線で接地側表示、留めネジの色分け、有極性キャップ(接地側の刃の先端が三角形)の3つで接地側表示されている例
無極性キャップはどちら向きに取り付けることも可能であるが、電源極性を合わせることで以下のような利点がある。
壁スイッチを切り忘れた状態で電球交換をした場合、電源極性が合っていると、手に触れやすいネジ部に対しては接地側電線が繋がった状態となるため、不注意によって触れてしまっても感電しない。
電源電圧は規格上は定格125Vおよび定格250Vの2種類が定義されているが、定格250Vは非推奨である。
周波数は50Hzまたは60Hz、定格電流は6Aである。
実際に使用されている電圧は日本の商用電源の交流100V、50Hz(東日本)または60Hz(西日本)である。
コンセント等が定格15Aのものが多いのに対し、引掛シーリングはあくまで照明用の規格であり、定格6Aと許容電流値が低いため、ダクトレール等を使用した多灯接続時や、コンセントアダプターを利用して照明器具以外のものを接続する際などは消費電力量に留意する必要がある。