非常用炉心冷却装置
高圧装置 (High Pressure Systems)として
高圧注水系 (HPCI; High Pressure Coolant Injection)
この進化型の原子炉隔離時冷却系もこの分類に含まれる。
自動減圧系 (ADS; Automatic Depressurization System)
単独で稼動させると水位が低下する。
低圧装置 (Low Pressure Systems)として
低圧注水系 (LPCI; Low Pressure Coolant Injection)
崩壊熱除去運転モードでRHR (Residual Heat Removal System) を稼動させて冷却材を循環。
低圧炉心スプレイ系 (LPCS; Low Pressure Core Spray)
炉圧低下後に稼動が可能になる。
原子炉隔離時冷却系とは、原子炉からタービンへの蒸気が遮断された時に、冷却を実現するために原子炉を冷却する装置である。故障や地震などで原子炉を緊急停止(スクラム)した時に、主蒸気隔離弁 (MSIV: Main Steam Isolation Valve) を閉鎖した後に炉心を冷却し冷却水を補充する装置である。
沸騰水型の原子炉でこの作業に使用される装置としては、大気を最終ヒートシンク (UHS: Ultimate Heat Sink) として利用する非常用復水器 (IC: Reactor Core Isolation Cooling Condenser)と、圧力抑制プールを仲介して海水を最終ヒートシンクとして利用する装置との2種類に大別される。圧力容器内の蒸気を圧力抑制プールに放出し直接圧力を低下させる系統(自動減圧系)と、圧力容器からの蒸気で動作する蒸気タービンによって駆動されるポンプにより(タービン排気は圧力抑制プールに放出される)圧力抑制プール内の水を炉心へ送り込む装置の二種類がある。狭義のRCICとはこの後者を指すことが多い。