APR-1400
各蒸気発生器には13,102本のインコネル690チューブがある。この材料は、以前の設計で使用されていたインコネル600と比較して、応力腐食割れに対する耐性を向上させる。後期進化System80+設計と同様に、蒸気発生器の設計には、SGに導入される前に給水を予熱する一体型給水エコノマイザーが組み込まれている。 OPR-1000設計と比較して、蒸気発生器は、より多くの二次給水在庫を備えており、必要に応じて、乾燥時間を延長し、手動のオペレーター介入により多くの時間を与えることができる。設計チューブの詰まりマージンは10%である。これは、最大10%のSGチューブが詰まった状態でユニットがフルパワーで動作できることを意味する。蒸気発生器からの2つの主蒸気ラインのそれぞれには、5つの安全弁、主蒸気逃が弁、および1つの遮断弁が含まれている。