名港火力発電所
1936年(昭和11年) 7月15日 - 中部地方主要電力会社7社の共同出資により中部共同火力発電株式会社設立。
1937年(昭和12年) 4月 - 中部共同火力発電により名港火力発電所着工。
1939年(昭和14年) 1月24日 - ボイラー3缶(1-3号)および1号タービン発電機5万キロワット・1号所内タービン発電機3000キロワットが竣工。 10月 - ボイラー2缶(4-5号)および2号タービン発電機5万3000キロワット竣工。 10月31日 - 日本発送電が中部共同火力発電を合併。
1940年(昭和15年) 10月 - 6号ボイラーおよび3号タービン発電機5万3000キロワット竣工。
1951年(昭和26年) 5月1日 - 日本発送電より中部電力へ出資。
1952年(昭和27年) 11月 - 7号ボイラー竣工。
1953年(昭和28年) 12月13日 - 8号ボイラー・4号タービン発電機5万5000キロワット(翌年1月まで4万5000キロワットに制限)・4号所内タービン発電機5000キロワット竣工。
1955年(昭和30年) 6月29日 - 9号ボイラー・5号タービン発電機6万6000キロワット竣工。認可出力28万5000キロワットとなる。
1966年(昭和41年) 6月 - 1-3号機休止。 12月 - 4・5号機も休止、長期休止保管体制に。
1968年(昭和43年) 12月 - 保管体制解除。
1969年(昭和44年) 7月 - 4・5号機再稼働。
1970年(昭和45年) 5月 - 1-3号機再稼働。
1976年(昭和51年) 年内 - 再休止。
1982年(昭和57年) 11月10日 - 廃止。 11月19日 - 閉所式を挙行。
中部共同火力発電・日本発送電時代に建設された名港火力発電所の初期設備は、1号から3号までのタービン発電機である。1号機は出力5万キロワット、2・3号機は出力5万3000キロワットで、これに対するボイラーは1号から7号までの7缶が用意されている。ボイラー7缶による発生蒸気は1-3号機で共通利用されるほか、1号所内タービン発電機(出力3000キロワット)および4号所内タービン発電機(出力5000キロワット)もこれで稼働する。
1-7号ボイラーと1-3号タービン発電機の概要は以下の通り。
1 - 6号ボイラー 形式 : セクショナル式 汽圧 : 46.0キログラム毎平方センチメートル 汽温 : 457度 蒸発量 : 最大150トン毎時 製造者 : 三菱重工業神戸造船所(1938年製3缶・1939年製3缶)
7号ボイラー 形式 : 二胴輻射式 汽圧 : 46.0キログラム毎平方センチメートル 汽温 : 445度 蒸発量 : 最大150トン毎時 製造者 : 三菱重工業神戸造船所(1952年製造)
1号タービン発電機 タービン形式 : 復水式 タービン容量 : 5万キロワット 発電機容量 : 6万2500キロボルトアンペア 製造者 : 三菱重工業長崎造船所・三菱電機(1938年製造)
1951年の中部電力発足当時、戦後復興による電力需要の急増に伴い、渇水期には火力発電所の全出力運転を加えても、需給が逼迫して供給制限を行う状況にあった。このため中部電力では発足直後から供給力の拡充に取り組み、同年10月には水力・火力双方の電源開発計画を策定、名港火力発電所ではボイラー3缶と5万3000キロワット発電機1台を増設することとなった。このうち、さしあたりボイラー3缶のうち1缶、すなわち前述の7号ボイラーを増設。残る工事では、火力発電技術の向上にあわせて設備を大型化し、ボイラー1缶につき発電機1台を割り当てるユニット方式の採用に踏み切った。こうして8号ボイラーならびに4号タービン発電機(出力5万5000キロワット)が1953年(昭和28年)12月13日に完成した。
8号ボイラーならびに4号タービン発電機の概要は以下の通り。
ボイラー形式 : ガス再循環式
ボイラー汽圧 : 60キログラム毎平方センチメートル
ボイラー汽温 : 480度
ボイラー蒸発量 : 250トン毎時
タービン形式 : 横型衝動複車室複流式
タービン製造者 : 石川島芝浦タービン
発電機容量 : 6万4700キロボルトアンペア
発電機製造者 : 東芝
4号機および同時に竣工した4号タービン発電機の増設によって発電所の認可出力は20万9000キロワットとなり、翌1954年(昭和29年)1月13日には4号機調速装置の整備に伴って設備容量と同じ21万9000キロワットとなった。