大門発電所
1913年製造 設置数 :3缶 形式 : WIF型水管ボイラー 汽圧 : 14.1 kg/cm 汽温 : 281 °C 蒸発量 : 10 t/h 伝熱面積 : 717 m 燃焼方式 : ストーカー焚き 製造者 : バブコック・アンド・ウィルコックス
1916・1917年製造 設置数 : 7缶(1916年製2缶・1917年製5缶) 形式 : WIF型水管ボイラー 汽圧 : 17.6 kg/cm 汽温 : 318 °C 蒸発量 : 12 t/h 伝熱面積 : 717 m 燃焼方式 : ストーカー焚き 製造者 : バブコック・アンド・ウィルコックス
1919年製造 設置数 : 4缶 形式 : WIF型水管ボイラー 汽圧 : 17.6 kg/cm 汽温 : 318 °C 蒸発量 : 16 t/h 伝熱面積 : 717 m 燃焼方式 : ストーカー焚き 製造者 : バブコック・アンド・ウィルコックス
1926年製造 設置数 : 4缶 形式 : ガルベ型水管ボイラー 汽圧 : 26.5 kg/cm 汽温 : 400 °C 蒸発量 : 19 t/h 伝熱面積 : 426 m 燃焼方式 : ストーカー焚き 製造者 : スルザー・ブラザーズ