春日出発電所
1922年の春日出第二発電所新設にあたり、4本2列・計8本の長大な煙突が建設された。この煙突は地元からは「八本煙突」、また、東京電力の千住火力発電所と同様、眺める角度によって本数が異なって見えることから「お化け煙突」と呼ばれた。1963年から1964年にかけて完成した新たな発電所には2本の煙突のみが立っており、これらは特に愛称はつけられないまま2003年の解体を迎えた。
大阪電灯では、春日出第一発電所に2万5000キロワット発電機を増設する予定であったが、建設時から続く不具合の対策としてボイラーを増設したことから、増設発電機分のボイラーを据え付ける場所が不足してしまった。このため第一発電所に隣接する自社電機工場の焼け跡にて春日出第二発電所を建設する方針を固めた。しかし第一発電所の不具合頻発に伴う煤煙・騒音で付近住民の非難を浴びていたため反対運動が発生する。反対運動のため木津川に代替地を確保するも、今度は大阪市当局との関係から建設資金の調達がままならず、電力不足にもかかわらず輸入済みの発電機を死蔵する状態となった。1920年(大正9年)になり会社の増資が可能となって資金問題が解決、第一発電所の改善が進んで地元の反対も収まったため元の位置、大阪市北区北安治川通3丁目(当時)に発電所を新設する方針に転換、1920年12月に春日出第二発電所設置の許認可を得た。
大林組の請負で工事は進められ、1922年(大正10年)8月まずボイラー16缶とタービン発電機1台が完成、9月に仮使用認可を得た。残る工事も11月に竣工して12月に仮使用認可を取得している。発電所出力は4万キロワットであり、大阪電灯の電源の主体(ベースロード発電所)となることから、連続運転に適した設計を取り入れ、粗悪炭も利用しやすい給炭機も設置している。
認可出力 : 156,000 kW
ボイラー : 設置数 : 1缶 汽圧 : 174 kg/cm 汽温 : 571 °C 蒸気量 : 520 t/h 設計発熱量 : 10,000 kcal/kg 伝熱面積 : 2,482.9 m 燃料 : 重油 製造者 : 石川島播磨重工業
タービン : 形式 : 2気筒くし形再生再熱タービン 抽気段数 : 7段 容量 : 156,250 kW 製造者 : 日立製作所
発電機 : 容量 : 192,000 kVA 力率 : 85 % 電圧 : 18,000 V 回転数 : 3,600 rpm 周波数 : 60 Hz 製造者 : 日立製作所