熱通過率
右図のように隔壁が円管の場合は、次式で表される。
Q = K 1 A 1 ( T h − T c ) = K 2 A 2 ( T h − T c ) {\displaystyle Q=K_{1}A_{1}(T_{h}-T_{c})=K_{2}A_{2}(T_{h}-T_{c})}
1 K 1 = 1 h 1 + r 1 + d 1 2 k w ln  d 2 d 1 + d 1 d 2 ( 1 h 2 + r 2 ) {\displaystyle {\frac {1}{K_{1}}}={\frac {1}{h_{1}}}+r_{1}+{\frac {d_{1}}{2k_{w}}}\ln {\frac {d_{2}}{d_{1}}}+{\frac {d_{1}}{d_{2}}}\left({\frac {1}{h_{2}}}+r_{2}\right)}
1 K 2 = d 2 d 1 ( 1 h 1 + r 1 ) + d 2 2 k w ln  d 2 d 1 + 1 h 2 + r 2 {\displaystyle {\frac {1}{K_{2}}}={\frac {d_{2}}{d_{1}}}\left({\frac {1}{h_{1}}}+r_{1}\right)+{\frac {d_{2}}{2k_{w}}}\ln {\frac {d_{2}}{d_{1}}}+{\frac {1}{h_{2}}}+r_{2}}
A1 と A2 は管内表面積および管外表面積、 K1 と K2 は管内面基準および管外面基準の熱通過率である 。