ガス警報器
出入口付近や換気口の空気吹出し口から1.5m以内の外気が流通する場所
床面に20cm以上の段差があり、低い方にガス器具がある場合、床の高い方の区域
床面と棚板等で仕切られている壁面、又ガス器具と警報器との間に、間仕切があり漏洩ガスの流れを妨げる場所
周囲温度が-10°C以下又は40°C以上になるおそれのある場所。
電源にAC100Vを使うものにあっては浴室内及び水しぶきが散る場所