電線管
金属製の電線管(鋼管)で、屋内・屋外を問わず広く利用されている。金属管とも呼ばれる。可撓性がない(管を容易に曲げることができない)ことから、配管の曲げをつくるにはパイプベンダー(配管用工具の一種)を利用するなどして金属製電線管そのものを曲げるか、あらかじめ曲げてある附属品のノーマルベンドを使用する。JIS C 8305で規格化されており、次の三種類がある。定尺は3.66メートルである。
鋼製電線管を合成樹脂で被覆した電線管であり、JIS C 8380「ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管」で規格化されている。内外面ともに被覆した鋼管(LL)と、外面のみ被覆し、内面を塗装した鋼管(LT)の2種類がある。管の呼びは鋼管の呼びに被覆の種類を合わせて表される(例:G22LL)が、PEGなどでも表される。規格の名称はケーブル保護用となっているが、電気用品安全法に適合した製品であれば、絶縁電線を収める金属管工事にも用いることができる。
ライニング加工の分だけ外径が大きく呼びサイズのままの固定金具では ライニング被膜を損傷する事があるので固定金具のサイズ検討が必要である(例:G42=外径φ47.8、G42LL=外径φ49.0、C51用のダクタークリップを適用)。