玉野発電所
玉野発電所は、ダムではなく河川よりも勾配の緩い水路を造ることで落差を得て発電する形態の水路式発電所である。
取水は庄内川から行う。取水口は玉野町地内東部、JR定光寺駅に近い「玉野堰堤」に設置。高さ8.79メートル・長さ44.80メートルのコンクリート造・表面石張りの堰堤で、ここから取水された水は川の右岸(北側)にある導水路を流れる。導水路は蓋渠・開渠からなり、1.94キロメートルの長さがある。導水路の終端には沈砂池を設ける。取水口から沈砂池までの区間は、玉野町とその西側高蔵寺町の一帯を灌漑する「玉野用水」との共用部分であり、沈砂池では余水が溢流する形で玉野用水への分水がなされる。
上部水槽から水を落とす水圧鉄管は1条のみの設置でその長さは16.91メートル。発電用水車は横軸二輪フランシス水車、発電機は容量625キロボルトアンペア(力率80パーセント)・電圧6.6キロボルト・周波数60ヘルツのものを設置。どちらも1台のみで、日本工営製である。