識別標識 (電線)
平成16年版 公共建築工事標準仕様書(国土交通省)
平成16年版 公共建築工事標準仕様書(国土交通省)電気設備工事編 第2編 電力設備工事 1.8.4(b)では、以下のようにされている。
主回路の導体は、表1.8.5により配置し、その端部又は一部に色別を施す。ただし、色別された絶縁電線を用いる場合には、この限りでない。
[備考]
左右、遠近の別は、正面から見た状態とする。 分岐回路の色別は、分岐前の色別による。 単相2線式の第1相は、黒色とすることができる。 発電回路の非接地第2相は、接続される商用回路の第2相の色別とする。 単相2線式と直流2線式の切替回路2次側は、直流2線式の配置と色別による。
社団法人日本電機工業会規格、JEM 1134「配電盤・制御盤の交流の相又は直流の極性による器具及び導体の配置及び色別」においては以下のように規定している。
各電力会社において送電線および配電線(三相3線式)の識別は、各社ごとに異なっている。