安治川発電所
1916年(大正5年)になり、宇治川電気や阪神電気鉄道に対する各1万キロワットの電力供給が決定したため、大阪電灯では安治川東発電所に1万2500キロワット発電機2基を増設する計画をまとめ、同年6月に当局の許認可を得た。増設分のうち1基を春日出第一発電所へ振り向けたため1台のみの増設工事を進めるが、第一次世界大戦の影響で国外メーカーに発注した主要機器が到着しなくなり、工事は停滞した。送電期日の関係からやむなく資金を二重投下して国内メーカーより機器を調達し、1917年(大正6年)11月に増設工事を完成させるが、試運転の段階から機器の稼働状態は不完全であった。それでも送電期日が過ぎているため1918年(大正7年)3月から使用を開始したが、燃焼が不十分で予定の倍以上の石炭を消費する上に故障が頻発した。このように需要急増の最中に発電力増強が遅滞したため電力不足が発生するに至り、これまで故障なく稼働していた西発電所についても保守不十分となって故障が頻発するようになった。
その後1920年(大正9年)11月に東発電所の改良工事が竣工して稼働状況は正常化された。また1921年(大正10年)2月より西発電所でも微粉炭燃焼装置を設置するなどの改良工事が施工され、旧来よりも良好な成績となった。
大阪電灯が設置した安治川東発電所設備のうち1914年建設分の概要は以下の通り。
建物 : 平屋建て煉瓦造・1038.3坪
ボイラー : 設置数 :14缶 形式 : B&W型水管ボイラー 汽圧 : 11.2 kg/cm (160 lb/in) 汽温 : 220 °C 蒸発量 : 8.6 t/h (18,900 lb/h) 加熱面積 : 497 m (5,346 ft) 燃焼方式 : ストーカー焚き(鎖火格子給炭機設置) 製造者 : バブコック・アンド・ウィルコックス (B&W)
タービン発電機 : 設置数 : 2台 タービン形式 : パーソンズ式複流タービン 発電機形式 : 三相交流発電機 容量 :5,000 kW 力率 : 100 % 電圧 : 11,000 V 回転数 : 1,800 rpm 周波数 : 60 Hz 製造者 : ウェスティングハウス・エレクトリック