電線管
電線管の中間分岐や電線の接続に用いられるほか、非常灯や感知器などの取付けに用いられる。
垂直に立ち上げた管の頂部に取り付けられ、電線の引込みに用いられる。
食品・医薬品工場など衛生規定が厳しい施設や、沿岸部など腐食が進みやすい環境向けにステンレスを採用した配管。
電線管は電気の伝送に用いられる電線を収納し、保護する役割をしている。電気設備の技術基準の解釈(以降、電技解釈)において低圧の屋内配線、屋側配線又は屋外配線の方法として定められている合成樹脂管工事(電技解釈 第158条)、金属管工事(電技解釈 第159条)及び金属可とう電線管工事(電技解釈 第160条)では屋外用ビニル絶縁電線を除く絶縁電線を用いることとなっている。絶縁被覆の上に保護被覆を持つケーブルを収める場合はケーブル工事(電技解釈 第164条)となる。
露出配管ではサドルなどの配管支持材を用いて構造物に固定される。また、配管支持用の形鋼(「ダクターチャンネル」や「Eハンガー」等)を利用することでより自由度の高い配管工事ができる。
電線管への電線の通線、電線管の曲げ、ねじ切り、接続は電気工事士でなければ行うことができない。電気工事士の筆記試験では工事の内容に適切な電線管の選択を問う問題、技能試験では実際に電線管を加工する問題が出題される。
ケーブル(電纜)を収容するもの、特に埋設用のものは電纜管(でんらんかん)とも呼ばれた。