冷却塔
大気と熱媒体が同じ向きに流れるもので効率が悪いためほとんど使用されない。
冷水池(Cooling Pond)は、自然・人工湖沼の表面の蒸発のみを利用するものである。広大な面積が必要であるが、動力の消費は少ない。
また、Ka は水温による物性の変化にも依存すると言われ、次の無次元式で整理されることもある。
K a d e 2 c s λ a i r ∝ ( L A d e ν w a t e r ρ w a t e r ) ζ ( G A d e c s λ a i r ) η ( d e Z ) θ {\displaystyle {\frac {Ka{d_{\mathrm {e} }}^{2}c_{\mathrm {s} }}{\lambda _{\mathrm {air} }}}\propto \left({\frac {L}{A}}{\frac {d_{\mathrm {e} }}{\nu _{\mathrm {water} }\rho _{\mathrm {water} }}}\right)^{\zeta }\left({\frac {G}{A}}{\frac {d_{\mathrm {e} }c_{\mathrm {s} }}{\lambda _{\mathrm {air} }}}\right)^{\eta }\left({\frac {d_{\mathrm {e} }}{Z}}\right)^{\theta }}
ここで
ζ, η, θ :実験的に決まる定数
de:充填物の空気側水力学的相当直径
cs:飽和空気のエンタルピーを温度で微分したもの
λ:熱伝導率
ρ:密度
ν :動粘度
A, Z:向流型の場合は充填物の断面積、高さ
である。物性値は実用上便利なように平均水温における値などを用いる。