イノゲート大阪
2mに設定し、重要基幹設備及び防災センターは2階以上に配置する。
受電方式は3回線スポットネットワーク受電方式を採用。平常時は変電所からの電力を3回線で受電し、安定した電力を供給する。災害や送電系統のトラブル等で1回線が機能しなくなった場合でも、他の2回線から電力供給が行われるので停電リスクが低減されるほか、変電所トラブルなどで電力供給が全てストップした場合でも、非常用発電機(デュアルフューエル仕様ガスタービン発電機1,250kVA✕2基)により共用部及び貸室部の一部に対して72時間の電力供給が可能となっている。
空調熱源は地域冷暖房を採用。換気システムは、通常時はCO2濃度に応じた自動運転(換気回数:0.5 - 2.0回/時間)により省エネ性を確保するほか、感染症対策等による緊急時対応として、緊急時換気システムを使用して換気回数を2回以上/時間に引き上げるエマージェンシーモードを搭載する。また、必要に応じて自然換気設備による自然外気の取り込みも可能である。
オフィス向けのセキュリティ入退館システムとして、JR西日本が発行する非接触型ICカード「ICOCA」を使用したセキュリティシステムを採用する。LEVEL1からLEVEL5までの5段階認証システムにより、エントランス、オフィスロビー、エレベーター、入居フロアエレベーターホール、貸室部扉の入退出を制限する。