コフレンテス原子力発電所
2009年には8つの事象が届け出られた。9月22日、照射済燃料の酸化層の検査の間、発電所は電力が停止されシャットダウンし、このときチェックされていた部分要素が10cmの高さから脱落し検査機のプラットフォームを打ちつけ、燃料プールに置かれた燃料ラックの上に水平に倒れた。この事象は作業員や環境に影響を与えなかったが評価尺度でレベル1に分類された。それ以外はすべてがレベル0であった。
2010年5月13日、貯水槽の容量の読み取りと水位測定器でほう酸水注入系の貯蔵タンクの一つが逸脱していることが運転室とローカル画面の両方で確認され、タンクに収められた量は規定値よりも少なくなっていた。原子力事象評価尺度でレベル1に分類された。
2011年2月14日、運転室の放射能モニターがエラーで作動した。2つの隔離弁が閉鎖したことでカフェテリアの煙抽出装置が動き、運転室の緊急ろ過システムが自動起動したとされる。このモニターは取り替えられた。レベル0に分類された。 同年2月7日、高圧炉心スプレー系の再循環ラインのバルブを誤って開放した。原因は取り替えられたバルブを動かすリレーの失敗であった。レベル0に分類された。
2月15日、コフレンテス原発運営陣は原子力発電所の潜在的な脆弱性を伝えるために15人のグリーンピース活動家が冷却塔区域に侵入して緊急警報が作動したと発表した。
Resumen año 2002.” (スペイン語). 2012年9月28日閲覧。
↑ Acta del Pleno del CSN. Acta del Pleno del CSN núm. 976, CSN, October 5, 2005. Spanish
↑ Reported event review Reported event review, CSN, Spanish.
↑ “Informe del Consejo de Seguridad Nuclear al Congreso de los Diputados y al Senado.” (スペイン語). 2012年9月28日閲覧。
↑ “Informe del Consejo de Seguridad Nuclear al Congreso de los Diputados y al Senado. Año 2007.” (スペイン語). 2012年9月28日閲覧。
↑ “Informe del Consejo de Seguridad Nuclear al Congreso de los Diputados y al Senado. Año 2008.” (Spanish). 2012年9月28日閲覧。
↑ “CSN. Reported Event Review” (スペイン語). 2012年9月28日閲覧。