アンペアブレーカー
アンペアブレーカーは契約電流の制限に用いるものであり保安目的のものではないことから、配線用遮断器(MCCB)などとは動作特性が全く異なる。ある電力会社の30 A 単3用アンペアブレーカーであれば、
L1 - N のみ100 V負荷がかかる場合: 30 Aで遮断 (L1:30 A + L2:0 A)
L1 - N、L2 - N それぞれ均等な負荷(各々100 V負荷)の場合: 各15 Aで遮断 (L1:15 A + L2:15 A)
L1 - L2 のみ(200 V負荷)の場合: 2. と同様に15 A で遮断 (L1:15 A + L2:15 A)
L1 - L2(200 V負荷)に 5 A負荷が常時ある場合: L2 - N に20 A が流れると遮断 (L1 5 A + L2 25 A)
つまり100 V換算で30 A(これを「合成動作定格電流」という)となる。
東京電力の一例大崎電気工業製・単2用30A(緑)のアンペアブレーカー
東京電力の一例東邦電気製・単3用30A(緑)のアンペアブレーカー
東京電力の一例東邦電気製・単3用40A(灰)のアンペアブレーカー
中部電力の一例中部精機製・単3用40A(青)のサービスブレーカー
東京電力の一例左より、大崎電気工業製・単2用10A(赤)、大崎電気工業製・単2用15A(桃)、東邦電気製・単2用20A(黄)のアンペアブレーカー
東京電力の単2用10A(大崎製)の内部素子は1P(1極)で、接地側極は端子台で素通しする
中部電力の一例左より、10A(赤)・15A(茶)・20A(黄)のサービスブレーカーいずれも中部精機製、単2用
中部電力の一例上段左より、20A(黄)・30A(緑)下段左より、40A(青)・50A(紫)・60A(灰)のサービスブレーカーいずれも中部精機製、単3用
九州電力の一例左より、キューキ製・単3用40A(茶)、九州電機製造製・単3用60A(白)のリミッター
マンション一括受電サービス業者向けの一例東邦電気製、単3用40A(灰)のブレーカー
(参考)東邦電気製のブレーカスペース接続器具上下の線を接続する端子台であり、ブレーカーとしての機能もスイッチとしての機能もない
日本では法により、電気(電力)は「財物とみなす」とされている。すなわちその使用権は商取引の対象となるものであり、電力は、電気事業者(電力会社)と需要家(電気購入者のこと。各家庭など)との間での契約(電力需給契約)に基づき、電力会社から需要家に原則として有償で引き渡される(販売される)。アンペアブレーカーは基本的に商取引、すなわち電力の販売量が需要家との契約量を超えないようにするために用いられるものである。
アンペアブレーカーは電力小売事業者(2016年3月までは当該地域を管轄する電力会社)の電気供給約款に基づいて、需要家と電力会社との間で需給契約を締結した後に当該地域を管轄する送配電事業者(同、当該電力会社)により、需要家の需要設備の直前に設置される。例えば関東地区で東京電力エナジーパートナー(同、東京電力)と需要家が「従量電灯B」で契約する場合、10Aから60Aまで7種類の契約があり、それぞれに東京電力パワーグリッド(同、東京電力)により「アンペア値」の違うアンペアブレーカーが設置され(下表参照)、設置後は増量や撤去など細工されないように封印される(特に電力量計の出線が接続される電源側、近年は廃止されつつある)。 他地域の電力会社と契約する場合でも、地元の送配電事業者が設置する。例えば関東地区で中部電力ミライズと需要家が「カテエネプラン」で契約する場合、地元の送配電事業者である東京電力パワーグリッドがアンペアブレーカーを設置する。