自動火災報知設備
押しボタンを押すことによって火災信号を発信するもので、受信機との通話用電話ジャック(下段写真の丸い穴)および信号受報表示ランプ(下段写真で赤く発光しているもの)を備えたもの。通常、R型受信機またはP型1級受信機に接続する。
発信機や屋内消火栓などの位置を明示するために併設され、常時点灯する赤色ランプ。従来は壁面から突出した三角錐型のカバーに電球またはLED電球が入っている構造が多かった。これは消防法に15°以上の角度から10m離れていても見えなければならないと規定(消防法施工規則第24条8の2の二)されているためであるが、近年はLEDが台頭し、さらに表示部の工夫を行い、前述の規則をクリアできたことから、発信機と一体化して壁面からの突出を無くす、あるいは微小化したものも登場している。
また、従来では表示灯とは別に、ホース格納部に消火ポンプ起動表示灯を備えていたが、消火栓起動リレーの進化により、表示灯を点滅させるという動作ができるようになったため、近年では表示灯が消火ポンプ起動表示灯を兼用する場合がほとんどである。
松下電器産業株式会社(パナソニック株式会社へ社名変更)
沖電気防災株式会社(株式会社ヒューセックへ社名変更)
株式会社ヒューセック(日本ドライケミカル株式会社へ吸収合併)
芙蓉防災工業株式会社(日本ドライケミカル株式会社へ吸収合併)
感知器内の発光部から発せられた光が煙の粒子で乱反射し、受光部に当たることで煙を感知する方式。煙感知器の主流。原理的に、煙のみならず湯気でも光の乱反射が起こるので非火災報の要因になるが、2種類の波長の光を組み合わせることで煙と湯気を見分けて湯気による非火災報を抑止した製品もある。