漏電遮断器
内部構造は配線用遮断器と似ているが、漏電検出用に零相変流器が組み込まれている。
外側には漏電表示ボタン、テストボタンがついている。漏電によりトリップした場合は漏電表示ボタンが飛び出るため、何が原因でトリップしたのかを区別できる。テストボタンで動作試験が可能。
銘板には定格感度電流、動作時間が表示されている。
実際の器具の形態は以下のような種類がある。
分電盤取付のアンペアブレーカー組込:漏電遮断機構を内蔵しているため一般の配線用遮断器より大きくしたり(例えば通常遮断器二つ分)省スペース上同一寸法にしたものもある(ただし遮断接点で生じるアークを消すアークシュート部が小さくなるため遮断性能は悪くなる)
壁アウトレット組込:通常のアウトレットと交換可能だが高価(2017年現在通常のアウトレットの20倍から40倍の価格)なので、例えば浴室の1台のGFCIの負荷側から別部屋の洗濯室、便所など複数のアウトレットに配線することもあるが、このような倹約配線では分電盤取付用と同様トリップの原因を把握しづらい
電気器具のプラグ部分に組込:ヘアドライヤーのように水回りでの使用が予想されかつ例えば吹出し口に濡れた歯ブラシを突っ込むと電熱線が容易に触れられるような器具や、庭の散水ポンプのような屋外器具には、予め電源コードのプラグ部分にGFCIが備え付けられている製品も多い。ただし同じ水回りの電気器具でも、例えば電動歯ブラシ充電器のように電磁誘導充電(英語版記事)・無接点或いは二次側の低電圧器具はこの限りではない。