同期検定器
同期検定器(どうきけんていき、英語: Synchroscope)は、交流回路において複数システム間の位相差および同調を検出する電気計器である。
同期発電機を起動して他の母線(電力系統)と並列運転する場合の条件は次の通り。
1.周波数が等しい
2.電圧が同位相
3.電圧の大きさが等しい
4.電圧の波形が等しい
5.相回転方向が等しい
発電機を母線に接続する前に同期検定器を使用し1および2が確立できているか調べる。
最も単純な方法は母線と発電機の同相間に3個の電球を接続する方法で、電球が消灯すると二つのシステムの電圧と周波数が等しくなったことが確認できる。しかし、この方法ではわずかな位相差と周波数の差異を検出することは困難である。
そして同期検定器は単相にて接続する部分があるため5.相回転方向が等しいか調べることができない。
なので計器と電球の二つを併用している場合もある。
この計器は磁場の合成によって指針を回転させる電気機械に近い構造となっている。多くの方式では一般的な電圧計や電流計が持つ渦巻バネを使用しておらず指針は自由な方向で連続的に回転できる。