IEC 60906-1
IEC 60906-1は交流電流を250Vまで、16Aまで使えるように設計されている。感電保護クラスIの3端子タイプ、感電保護クラスIIの2端子タイプがある。
プラグの特徴は、
端子の断面は円形で、電極端子の間隔は19ミリメートルである。
電極端子の根元は絶縁加工がされており、先端にのみ導電性がある。根元の直径は4.5ミリメートル、先端の直径は6ミリメートルである。
ヨーロッパの3端子プラグよりも若干小さく、2端子2.5AのEuroplugよりも若干大きいが、ほぼ同じ大きさである。
ソケットの特徴は、
周囲に深さ10ミリメートルの窪みまたはガイドがついており、間違った向きでは奥まで挿せない。(奥まで挿さないと通電しない。)
電極端子が電源に接触するよりも先に、アース端子がアースに接触する。
子供のいたずらなどを防止するため、ソケットの孔には閉じ蓋が付いている。
IEC 60906-1はヨーロッパのほとんどのAC電源(Schukoなど)とほぼ同じ形であり、原理的にはヨーロッパに導入しやすい規格である。ただしIEC 60906-1の規格によれば、ヨーロッパの従来の規格との互換性を明確に否定しており、安全上の問題から兼用はできないと説明されている。