電線管
鋼製電線管とは異なり、可撓性があり管を自由に曲げることができる。エキスパンションジョイントの付近や振動する電動機への接続といった電線管が緊結できない部分で用いられるほか、金属管と併用されることが多く、分電盤や機器の付近まで金属管を配管し、可とう管で接続するという形で使用される。JIS C 8309で規格化されている二種金属製可とう電線管とビニル被覆二種金属製可とう電線管、および同規格の付属書Aに示されている一種金属性可とう電線管とビニル被覆一種金属性可とう電線管があるが、絶縁電線を収める金属可とう電線管工事に用いることができるのは前者2つの二種可とう管に限られる。JIS では管の記号が定められていないが、国交省の官庁営繕工事の技術基準では二種可とう管の記号F2とビニル被覆二種可とう管の記号F2WPが定められている(例:F2 24)。 二種可とう管は三桂製作所の商品名であるプリカチューブや、この略称であるプリカで呼ばれることも多い。
金属製電線管のうち管の肉厚が厚いもの。機械的強度に優れており、主に屋外や工場内の金属管工事に使用される。
管の記号Gと内径に近しい偶数の呼び径を合わせて表される(例:G22)。管の記号からG管とも呼ばれる。
屋外や重塩害地域でも無塗装で使用可能な溶融亜鉛メッキ仕上げを標準とする(マルイチ鋼管)、屋内及び塗装仕上げにて屋外使用可能な電気亜鉛メッキ仕上げと溶融亜鉛メッキ仕上げの両方をそろえる(パナソニック)など、製造メーカにより工夫が凝らされている。
分電盤やプルボックスなどへの接続に用いられる。