福島第一原子力発電所3号機の建設
原因はLPRMの冷却水穴をGEが水力学的考慮を欠いて設計ミスしたことであったが、東京電力側の機械担当もこのミスを見抜けず反省したという。
このため、同一設計の3号機は2号機の修理結果を見てから同一対策することとなり、出力60%ならLRPM振動が出ないことも判明したため、初併入が1974年10月26日であったにもかかわらず、1976年3月27日に運転開始と約1.5年を要した。具体的には1975年6月より10月まで低流量低出力運転、10月より1976年1月までは本機を全面停止して炉内計装管振動防止対策を実施した。このため、運転開始前も60%運転で電力供給に貢献しているという。
当初本機は1974年12月の運転開始を目標として工事が進められたがオイルショック後に工事ペースを落とされた。1976年初頭、併行して工事に入っていた4~6号機が軒並み工程を繰り延べされる中、本機はその対象にはならなかった。
こうして、3号機は1976年3月に商業運転を開始した。