大桑発電所
大桑発電所は導水路により落差を得て発電する水路式発電所である。最大使用水量38.40立方メートル毎秒・有効落差39.09メートルにより最大1万2,600キロワットを発電する。
取水堰は1か所あり、その高さ(堤高)は7.12メートル、長さ(頂長)は138.47メートル。堰のゲートは2門の土砂吐のみで、右端に設置。堰右端にはゲートのほか魚道と流木路も備わる。取水口も右岸にあり、上流須原発電所の放水(放水路に直結)と支流伊那川橋場発電所の放水(取水堰上流へ放流)を集める。沈砂池は1か所設置。
取水口から上部水槽につながる導水路は総延長3,621メートル。その大部分(2,938メートル)がトンネルであり、他の部分は開渠・暗渠で構成される。水路勾配は2,000分の1。なお導水路が支流殿小川を横断する部分にて、水路天端より流入させる形で殿小川から取水できる。
水槽から水車発電機へと水を落とす水圧鉄管は、長さ74メートルのものを3条設置。水車発電機は3組あり、水車は立軸単輪単流渦巻フランシス水車を採用、発電機は容量5,000キロボルトアンペア・周波数60ヘルツのものを備える。
発電所建屋は組積造(煉瓦造)で、総面積は822.9平方メートル。