配線用差込接続器
但し、冷蔵庫・洗濯機などの高電力家電はCEE 7/17)、問題なく差し込んで使用できる場合が多い。
ユーロプラグのクラスIIのものを使用している国は多く(ただしコンセント側の形状はさまざま)、オーストリア、ベルギー、ボスニア、ヘルツェゴビナ、ブルガリア、チェコ、クロアチア、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシア、グリーンランド、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マケドニア、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、セルビア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコなどである。この他にも、中東、アフリカ諸国、南アメリカのブラジル、チリ、アルゼンチン、ウルグアイ、ペルー、ボリビア、アジアのバングラデシュ、インドネシア、パキスタン、ベトナム、ロシアと旧ソビエト連邦のウクライナ、アルメニア、ジョージアなどでも使われている。また、タイプCの一種であるイギリスのBS 1363は旧イギリス連邦領で広く使われている。
出典:
種類の異なるソケットとプラグの組み合わせでも接続して使用できるものがある。表に記載のない組み合わせは互換性なし。
1つのコンセントまたはコードから2つ以上の分岐接続ができるもの。
ただし、初期のC型にはロック機能付のものが存在した)。 演出空間仮設電気設備指針では、照明系統との誤接続を防止するため、音響系統用として挙げられている。しかし、実際はC型を用いることが多い。 通称もそのまま、シーフォーム カムロック(英語版)/カムタイプ (UL498) 単極接続器。300A、400Aのものが主に電源配線に用いられる。 パワーリンク・パワーロック (IEC 60309-1) 単極接続器。400Aのものが主に電源配線に用いられる。日本国内の照明機材ではあまり見られないが、ヨーロッパ発のツアー機材ではよく見られる。 演出空間仮設電気設備指針では、照明系統との誤接続を防止するため、音響系統電源配線用として挙げられている。しかし、実際はカムロックを用いることも多い。 ソカペックス(19pinマルチコネクタ)(UL1977 : コネクタ規格、USITT RP-1 : ピンアサイン) 19極25Aのものが (2P+E)×6として、6回路のマルチコネクタに使われている。 通称はソカペ。 MSコネクタ (MIL-C-5015) 26極13Aのものが6P×4+E×2として、54極13Aのものが6P×8+E×6として、マルチコネクタに使われている。主に舞台機構でチェーンホイストの4台、8台駆動に用いる。アナログ(パラレル)調光信号用にも使われる。 3極接地極付引掛形 20A 480V 三相3線用であり、舞台機構用の動力電源として用いられることが多い。 通称はこれも、ツイスト、ツイストロック
ブラジルでもタイプIのプラグがエアコン、食器乾燥機、オーブンのような高電流量の電気機器に使われている。現在は新しい規格IEC 60906-1に切り替えられている。
(IA16A3(インド)および SABS 164(南アフリカ)が実質同じ規格)
このプラグはタイプMと呼ばれることもある。標準のタイプDよりも一回り大きく、ピンの大きさは7.05 by 21.1 mm (0.278 by 0.831 in) である。15Aで使用される。中性極と電圧側極の間隔は1 in (25.4 mm)、接地極と中性極・電圧側極の間隔は1+1⁄8 in (28.58 mm) である。インド、パキスタン、スリランカ、ネパール、ナミビアなどの国では5Aが主流だが、大型機器ではこの15Aタイプも使われる。南アフリカ共和国などでは家庭用電源としても使われているが、コンセントにスイッチが付いていてオンオフ切り替えられることが多い。香港やボツワナではタイプGと共によく使われている。イギリスやアイルランドでは、今でも照度調整可能な電灯などで使われているが、新しく作られる施設には工業用のCEE 16 Aが使われることが多い。イスラエル、シンガポール、マレーシアなどではエアコンや衣類乾燥機など大型の電気製品に広く使われている。
20アンペアまで使える仕様。5-20Aの中性極はT字の穴になっている。そのため、NEMA 5-20のプラグを持つ機器をNEMA 5-15型のコンセントに取り付けることはできないが、逆に15アンペアのプラグを持つ機器をNEMA 5-20のコンセントに取り付けることはできる。
多くの国で、電源プラグとコンセントの形状は工業規格により定められている。アメリカ合衆国電機工業会 (en:NEMA) はこれらの形状を分類し、タイプAからタイプLまでの記号を割り振っている。この記事では、このアメリカ合衆国の分類に従って解説する。
大きく分けると電源プラグとコンセントの形状は4タイプに分かれる。
アメリカ型 100V - 125V 15A 50 - 60Hz
ヨーロッパ型(フランス・ドイツ型)220V 16A 50Hz
イギリス型 240V 13A 50Hz
オセアニア型 220V 15A 50Hz
世界の主流は3つある。1つは北アメリカ標準の130ボルト・60ヘルツのものであり、タイプA(日本の2極タイプと同型)と呼ばれている。2つ目がヨーロッパ標準の220 - 240ボルト・50ヘルツのものであり、タイプCと呼ばれている。イギリスと旧イギリス領は独自のものを使用している。これらが混在している地域もある。日本の200ボルト(規格上は250V)コンセントはいずれとも互換性はない。
また、この3種とも、現在は接地極(アース、ground)が付いた3極タイプが主流である。タイプAに接地極が付いたものはタイプBと呼ばれる(日本の3極タイプと同型)。タイプCに接地極が付いたものにはさまざまな形があり、タイプE・F・H・J・K・Lがある。この他、イギリスと旧イギリス領で使われているタイプD・G・I・Mがある。
また、通電極に極性が付いているものも多く、それぞれ中性極(接地側極、neutral)と電圧側極(非接地側極、hot)と呼ばれている。日本語では接地極と接地側極の呼び名が紛らわしいため注意が必要である。