浄化槽法
浄化槽を設置、または構造や規模を変更する工事のこと(同第2号)。浄化槽工事には工事の技能のほか浄化槽の各装置や構造に関する知識を要する。浄化槽の設置とは、浄化槽の本体や付属の各装置を浄化槽の構造基準(4条第2項)に合うように施工、管渠を敷設すること。構造や規模の変更とは例えば浄化槽の処理方式を変更したり、処理水量を変更する工事を行うこと。
環境省の所管になる。ただし、第4章は建築基準法との、第5章及び第7章は建設業法との関連により国土交通省の所管になり、第2章及び第10章は両省の共管になる。
浄化槽の保守点検は、浄化槽の保守点検の技術上の基準に従って行わなければならないとされる(8条)。浄化槽法では浄化槽の管理を「清掃」と「保守点検」に分けて規定している。「浄化槽の保守点検」の定義は浄化槽法2条第3号のとおりである。保守点検の前提として、浄化槽が技術上の基準に従って正しく設置されており、管理者が適切な使用方法に則り使用していることが必要。保守点検業者は使用状況を把握し、状況に応じて浄化槽の修理や適切な調整を加える。「保守点検の技術上の基準」とは4条第7項の規定により定められる。規則2条の第1号から第18号の規定をさし、内容は
汚泥の調整
空気量の調整
ブロワや攪拌装置の点検(同第4号)
調整、逆流洗浄
放流水の管理(同第16号)
スカムの返送装置や移送装置、循環装置の動作確認(同第11号)
などである。