給湯器
太陽熱を利用して温水を作る。太陽光発電と比べると同じ面積で4-5倍の熱エネルギーを得ることができる。雨・曇りの日にあっては能力が下がるので、単独での設置は現実的でない。詳細は「太陽熱温水器」を参照。
2Mpaもある)使用開始時缶の水を予め温めなければならないので、数十秒程度の待ち時間が発生する(待たずに給湯栓を開けばいつまでもぬるいままともなる)。温度設定が「熱い-ぬるい」などの感覚的な設定しかできない等の制約がある。反面、低圧であるので在来の太陽熱温水器との結合は極めて容易であり缶の湯量があるので湯温の乱高下も比較的緩和される。
かつてはランニングコストの面から寒冷地、都市ガスの供給の無い地域での採用が多かったが原油価格の高騰やオール電化の普及に伴い電気給湯器へシフトする傾向にある。
長所 石油が安価なときは、パワフルな割に経済的。 即湯器のため、実用上の限度水量がない。 特に低圧の半貯湯式は太陽熱温水器との接続が容易である。
短所 石油が高騰した時は、値段に直ぐ反映されてしまう。 石油独特の臭いやバーナー作動音がする。湯沸かし時の運転音は約47-52db。 ただし、47-52dbの運転音の機器を深夜に稼働させた場合は環境基本法第16条第1項の規定に基づく「騒音に係る環境基準について」に違反する可能性がある。 大型の燃料タンク設備が必要。 定期的に給油が必要。 低圧の半貯湯式で2階へも給湯する場合や特にシャワーを高圧にする場合はポンプの付置が必要。
2015年に登場した、エコキュートによるヒートポンプ式電気貯湯とエコジョーズによるガス瞬間給湯を組み合わせた給湯器のため、ガス給湯器で唯一床暖房にも対応している。
両方のメリットとデメリットも受け継いでいるので、電気での貯湯時に室外機から起こる騒音もそのまま反映されている。電気での貯湯は、エコキュートよりも容量が少なめでかつ低い温度で貯めており、ガスによる瞬間給湯で適温にしている。エコキュートと違い、電気での貯湯が電気代が安い深夜の時間帯に行われているのみであり、電気で貯めたお湯が切れてすぐにガスの給湯が単独で行われるため、追加貯湯は行われない。
ランニングコストとしては、他のガス給湯機と違い、ガス代が大幅に安くなる替わりに電気代が高くなるものの、導入費用がエコキュートやガス給湯機よりも高くなるため、都市ガスよりもランニングコストが高めのプロパンガスの家庭での利用が非常に多い。
リンナイより「エコワン(ECO ONE)」の商品名で、ノーリツからは「ハイブリッド(HYBRID)給湯システム」の名称で発売されている。
また、この水栓を使用した場合はガス瞬間式・石油瞬間式とも簡単に接続でき設備費用も比較的安くなるが、蛇口周りの配管が輻輳するのが難点で、更に風呂場等の専用水栓設置場所でのみ切り替えが可能でない欠点もある。
長所 燃料代の節減ができる。ランニングコストがかからない。 化石燃料を使用しないため、環境負荷が低い。
短所 屋根の方角、日照時間、天候、外気温など設置場所の環境によって給湯能力が左右される。特に冬場は低温や積雪によってほとんど水温が上がらない場合もある。 満水時は300kg前後の重量があるため家屋の強度・耐震性に注意が必要である。 寒冷地では、冬場に落水(水抜き)をしないと凍結により破損することがある。 低所へ設置した場合、出湯圧が極端に低くなる。
自然循環(熱交換式)
上記自然循環式の貯湯槽内の湯を直接使用せず、槽内へ熱交換用のコイルを設置し、水道水を加温して供給する方式。
使用する水道水は直接貯蔵されず、必要分のみ加温されて供給され衛生的かつ、水道水の圧力をそのまま利用できるため、地面上、或いは低い屋根上へ設置した場合でも給湯圧が確保しやすい利点がある。ただし、貯湯槽内上部の高温の湯を選択的に使用する方式は採用できないので、使用にしたがっての湯温の低下は比較的に大きくなる欠点をもつ。ガスないし石油給湯器への接続を前提とした方式ともいえる。
自然冷媒(CO2)を用いた熱交換式の電気給湯器で「エコキュート」と呼ばれている。「エコキュート」の名称は電力会社・給湯器メーカーが自然冷媒ヒートポンプ給湯器を総称する愛称として使用している(登録商標の権利としては関西電力が保持・管理している)。よって、自然冷媒を用いないHFCヒートポンプ給湯器は「エコキュート」とは呼ばれない。2001年5月にデンソー、電力中央研究所、東京電力の3者で共同開発され、コロナが発売を開始した。構造はエアコンと同じ原理で大気の熱を冷媒に移し、その熱で湯を沸かす。
燃焼式、電気温水器と異なり大気の熱を移動する仕組みのため、投入エネルギーよりも多くの熱エネルギーを利用することができる。
CO2排出抑制の手段として注目されており、機種によっては政府の補助金が得られるものもある(2010年度に終了)。加熱能力は業務用10馬力のもので約28kW。
長所 電気温水器よりランニングコストが安い。 イニシャルコストに対し導入補助金制度がある。 温水床暖房や浴室暖房乾燥もできる多機能型もある。
短所 非常に大型となる上、貯湯タンクの他にヒートポンプユニットの設置場所が必要で一般家庭には不向きである。 冷媒にCO2を使用しているため、ヒートポンプの現場修理が不可能。 湯沸かし時にヒートポンプユニットから、運転音がする(約38-40db)。 寒冷地向きではない。一部地域では使用不能。 イニシャルコストが高い 貯湯式のため、湯は飲用に適さない(貯湯タンクの湯熱と熱交換を行う瞬間湯沸かし式は問題ない)。 ヒートポンプユニットの寿命は約10年。