安治川発電所
1931年(昭和6年)になり、市は旧発電機5台を新鋭の大型発電機1台に置き換える計画を立て、当局に申請したが、当時の逓信省は火力統制の方針をとっておりしばらく許可せず、4年後の1935年(昭和10年)11月になって許可を与えた。1936年(昭和11年)7月に施工許可が下りたが、旧発電所の取り壊しに手間取り、実際の着工は1937年(昭和12年)春にずれ込んだ。1年8か月後の1938年(昭和13年)12月に新発電所は運転を開始し、翌1939年(昭和14年)5月に予備のボイラー1缶も完成して竣工した。
安治川発電所は大阪市内の北西寄りにあり市街地の風上になりやすいという立地のため、新発電所では環境対策がいくつか盛り込まれた。具体的には、コットレル式電気集塵機を設置する、良好な燃焼状況を保つボイラー設計を採用する、過負荷による黒煙発生を防止するためボイラーの出力に余裕を持たせる、などが挙げられる。
1923年10月に大阪電灯の事業の一部が大阪市に買収された際、買収範囲から外れた堺市など大阪府中部における供給事業は大同電力に継承された。発電所についても、市が買収しなかった安治川東・春日出第一・春日出第二の3発電所を大同電力が買収している。うち安治川東発電所は、大同電力「安治川発電所」として運転が継続された。
大同電力安治川発電所では、市営安治川発電所とは異なり大きな改造はなされていない。逓信省電気局の資料によると、1925年度の稼働実績は計499時間・総発電量276万9465キロワット時、1936年度の稼働実績は計985時間・総発電量1101万1200キロワット時であった。
大阪電灯が設置した安治川東発電所設備のうち1917年増設分の概要は以下の通り。
ボイラー : 設置数 :8缶 形式 : B&W型水管ボイラー 汽圧 : 15.8 kg/cm (225 lb/in) 汽温 : 316 °C 蒸発量 : 12.7 t/h (28,000 lb/h) 加熱面積 : 574 m (6,182 ft) 燃焼方式 : ストーカー焚き(下込給炭機設置) 製造者 : バブコック・アンド・ウィルコックス (B&W)
タービン発電機 : 設置数 : 1台 タービン形式 : 三菱パーソンズ式混式複流タービン 発電機形式 : 三相交流発電機 容量 :12,500 kW 力率 : 100 % 電圧 : 11,000 V 回転数 : 1,800 rpm 周波数 : 60 Hz 製造者 : 三菱長崎造船所