配線用差込接続器
デンマークのプラグ形状は、デンマークプラグ装置規格セクション107-2-D1 (SRAF1962/DB 16/87 DN10A-R) に記載されている。アースピンの凹凸が逆である以外は、フランスなどで使われているタイプEのプラグと似ている。デンマークのコンセントにも子供の悪戯防止用シャッターの取り付けが義務付けられている。
デンマークのコンセントには、タイプC CEE 7/16ユーロプラグ、タイプE/F共用のCEE 7/17プラグを差し込むことができる。タイプFプラグ(CEE 7/4、シュコー)、タイプE/F共用のCEE 7/7、タイプEプラグを差し込むこともできるが、接地極が繋がらないため、別にアースを設ける必要がある。
デンマークの規格DK 2-5aのプラグは、サージプロテクタの付いたコンピュータなどに使われている。タイプKのコンセントに差し込むことができるが、逆にタイプKのプラグをこの規格のコンセントに差し込むことはできない。会社などでたまに使われることもあるが、家庭用としてはめったにない。また、左側のピンが長方形のタイプは、病院で生命維持装置などに使用されている。
国際電気標準会議 (IEC) では、電源プラグの接地仕様および絶縁性を基準に感電保護クラスを設定しており、例えばクラスIは接地極を有するもの、クラスIIは接地極を有しないが2重絶縁などの工夫がされたもの、とされている。
それぞれのタイプで主流の電圧と周波数、接地極・極性・ヒューズの有無を次に示す。
↑ CEE 7/17の中にはフランスのタイプEコンセントを使った場合に極性を持つ特殊タイプがある。
↑ このプラグをフランスで主流のコンセントE型に差し込むことは可能だが、あくまで形状だけであり、極性の機能は働かない。
家庭用、産業用、商業用を問わず、特別な目的のため、特殊な形状をしたプラグもある。形状は全く同じでラベルや色で違いが分かるようにされているものもある。これには次のようなものがある。
コンピュータシステムなど、接地ケーブルを他と分けて万一の逆流を予防しているもの
緊急用電源
緊急用または生命維持用の無停電電源
医療器具用の独立電源
オーディオやビデオ製作用の安定電源、特殊電源
演劇照明用電源
電気衣服乾燥機、電気オーブン、エアコンディショナーなどの高電流用途
部外者や一般客の出入りや往来のある箇所に設置される業務用電源
施設によっては、電気的雑音を防止するため、形状上の差を設けて混用を防ぐ場合もある。
また、それぞれのタイプで、子供の悪戯防止用シャッターが設けられているものもある。これは、コンセントの電圧がかかる穴に、プラグを差し込む前には蓋がされた状態になっているもので、プラグの接地極(大抵は電圧極よりも長く作られている)を差し込むことで開くように作られたものが多い。
タイプCには接地極が無いので、多くの国で廃止が進んでいる。例えばドイツでは、ごく古い施設を除けば、接地極が無いコンセントはまず見当たらない。一方、オランダでは、ベッドルームやリビングなど湿気の少ない箇所ではまだ使われている。子供のいたずら防止用シャッターの有無についても国により違いがある。国や設備の年代によって、コンセントの穴の直径が4.0mmのもの、4.8mmのものが混在している。4.8mmの穴のコンセントは、タイプEやFのプラグを差し込むことができる。タイプEやFを採用している国で、タイプCが許容されているかどうかもさまざまである。
旧ソビエト連邦で広く使われていたプラグ。現在のロシアを含む独立国家共同体諸国でも広く使われている(GOST規格)。ピン間隔はユーロプラグと共通だが、ピンの根元の絶縁部分が設けられていない。また、ユーロプラグとは異なり6アンペアまで使えるよう設計されている。プラグ本体の正面形状は、フランスのタイプEと同様に円形か、CEE 7/17同様に円形平板である。円形のものには凹み(ノッチ)が無い。ピンは並行であり、収束していない。本体は防炎の樹脂成型である。GOST 7396 C 1のコンセントは6アンペアまで使え、ユーロプラグを差し込むことができるが、穴のサイズが4.5ミリメートルしかないのでタイプE・F・CEE 7/17のプラグを差し込むことができない。
CEE 7/17同様に16アンペアまで使える正面円形のプラグもあるが、凹み(ノッチ)は無いため、タイプEやFのソケットに差し込めない。このため、この部分を使用者自身で削って使用される場合もある。しかし、そのような行為は本来メーカーが推奨しない使用法であるため、注意が必要である。
ソビエト型の樹脂埋め込みプラグ6A 250V AC
ソビエト型の円形プラグ6A 250V AC 樹脂埋め込み
ソビエト型ゴム成型プラグ。ユーザーがナイフで勝手に削ってCEE 7/16(左)や CEE 7/17(右)に合うようにしたもの。
ソビエト型の電気カミソリコード。CEE7/16と同形状だが構成が異なる。6A 250V。
2つの差し込み口の下に、接地極用の丸い差し込み口を設けている接地極付コンセント(アース付差し込み口、アース付コンセントともいうが、接地端子付コンセントと混同されることがある)がある(JIS C 8303 2極接地極付コンセント 15A 125V)。計3つの穴が開いたもののことで、3芯または3穴(けつ)ともいわれる。なお、コンセントのオス(プラグ)側がアース付コンセントで、メス(ジャック)側が通常のコンセントの場合はアース端子が邪魔になり差すことができない。この場合は変換アダプタが必要となる。
動力用の三相3線式200V用には、接地極用を含めて4つの差し込み口を持つものもある(JIS C 8303 3極接地極付コンセント 15A 250Vなど)。
アース端子は日本国内で正しく施工されている場合はD種接地(100Ω以下)に接続される。
一般的な家庭用100Vコンセント(JIS C 8303 2極コンセント 15A 125V)平行型
OA機器・白物家電等の設置箇所に使われるアース付100Vコンセント(JIS C 8303 2極接地極付コンセント 15A 125V)平行型
エアコン設置箇所等に用いられる大容量100Vコンセント(JIS C 8303 2極接地極付コンセント 20A 125V)IL型・平行型共用
200Vエアコン設置箇所等に用いられる単相200Vコンセント(JIS C 8303 2極接地極付コンセント 20A 250V)エルバー型
200V IHヒーター設置箇所等に用いられる単相200Vコンセント(JIS C 8303 2極接地極付コンセント 30A(小型) 250V)