アンモニア吸収冷凍機
水-臭化リチウムのものと比較して、次の特徴がある。
吸収液の結晶化が無いため、-60°Cまで冷却でき冷凍用途での利用が可能である。
内部が正圧で動作するので空冷化が容易である。しかし、圧力容器としての規制をうける。
アンモニアが有害物質であるので、漏洩時の除害装置が必要である。
空調用途での効率はやや劣る。