桃山発電所
1932年(昭和7年)7月に洪水被害のため下流須原発電所の取水堰が崩壊した際、取水堰を廃止して須原発電所取水口を桃山発電所放水口に直結するという形で復旧工事が実施された。また1934年(昭和9年)4月には、設備に余力があるため使用水量を1,350立方尺毎秒(37.57立方メートル毎秒)へと増量とする許可を得た。翌年5月、発電所出力が2万4,600キロワットへと引き上げられている。
1939年(昭和14年)4月1日、電力国家管理の担い手として国策電力会社日本発送電が設立された。同社設立に関係して、大同電力は「電力管理に伴う社債処理に関する法律」第4条・第5条の適用による日本発送電への社債元利支払い義務継承ならびに社債担保電力設備(工場財団所属電力設備)の強制買収を前年12月に政府より通知される。買収対象には桃山発電所など14か所の水力発電所が含まれており、これらは日本発送電設立の同日に同社へと継承された。
日本発送電出資後の1944年(昭和19年)3月、2台あった周波数変換器の撤去工事が施工された。撤去は50ヘルツ・60ヘルツ両用設備を持つ寝覚発電所や常盤発電所などが周囲に完成し使用機会がなくなったためで、撤去された変換器は1号機が山口県の彦島変電所へ、2号機が福岡県の名島火力発電所へとそれぞれ移設されている。
太平洋戦争後、1951年(昭和26年)5月1日実施の電気事業再編成では、桃山発電所はほかの木曽川の発電所とともに供給区域外ながら関西電力へと継承された。日本発送電設備の帰属先を発生電力の主消費地によって決定するという「潮流主義」の原則に基づき、木曽川筋の発電所が関西電力所管となったことによる。
桃山発電所は導水路により落差を得て発電する水路式発電所である。最大使用水量37.57立方メートル毎秒・有効落差79.55メートルにより最大2万5,600キロワットを発電する。
取水堰は1か所あり、その高さ(堤高)は7.27メートル、長さ(頂長)は85.46メートル。堰のゲートは3門の土砂吐のみで、右端に設置。堰右端にはゲートのほか魚道も備わる。取水口も取水堰右岸にあり、上松発電所(1947年建設)にも直結して取水している。沈砂池は1か所設置。
取水口から上部水槽につながる導水路は総延長4,305メートル。全区間がトンネルで構成されており、1,200分の1の勾配がついている。水槽から水車発電機へと水を落とす水圧鉄管は、長さ203メートルのものを2条設置。水車発電機は2組あり、水車は立軸単輪単流渦巻フランシス水車を採用、発電機は容量1万4,300キロボルトアンペア・周波数60ヘルツのものを備える。
発電所建屋は鉄筋コンクリート構造2階建てで、総面積は629.8平方メートル。
桃山発電所取水堰と上松発電所