空調制御システム
HVACの中央制御装置は、ほとんどの場合で操作端末からプログラムすることが可能である。つまり、目的の用途に合わせて直接プログラムを編集し、HVACをデジタル制御可能である。動作をスケジュールしたり、目標温度をセットしたり、制御、論理、タイマー、トレンドログ、およびアラームを、プログラム中に組み込むことができる。 これを直接デジタル制御(DDC、Drect digital control)という。
制御ユニットには、温度、湿度、または圧力の測定を可能にするアナログ/デジタル入力と、媒体(温水/冷水および/または蒸気)を制御するためのアナログおよびデジタル出力がある。
デジタル入力は制御デバイスからのドライ接点であり、アナログ入力は(温度、湿度、速度、または圧力の)測定機器から送られてくる電圧/電流信号である。
デジタル出力は、機器の起動と停止に使用されるリレー接点であり、アナログ出力は、バルブ、ダンパ、モータなどの媒体(空気/水/蒸気)の動きを調整する電圧/電流信号である。
直接デジタル制御(DDC)装置は、ネットワーク化されているかどうかに関係なく、システムとしてみた時の、層を形成する。このDDC装置は、HVAC全体のパフォーマンスと基本操作に影響を与えるもので、いわばHVAC システムの「頭脳」である。DDCは、HVACシステム内のすべてのダンパーとバルブの位置を決定し、どのファン、ポンプがどのくらいで運転するかを決定する。
このHVACのDDCのような、「プログラム可能な制御装置」の概念が広がり、ビル空調、建物全体のオートメーションの概念へ移行している。