旭発電所 (愛知県)
旭発電所(和戸発電所)は矢作川左支川の段戸川から取水する発電所であり、廃止時は最大使用水量1.195立方メートル毎秒、有効落差135.5メートルにて最大1,200キロワットを発電した。
取水設備として段戸川に長さ23.3メートル・高さ4.2メートルの取水堰を設けていた。導水路の長さは967.5メートルで、トンネル・暗渠・開渠で構成。途中に沈砂池も設けていた。導水路終端の上部水槽から発電所へと水を落とす水圧鉄管は長さ309.1メートルであった。
発電所建屋は段戸川沿いではなく矢作川本川の左岸に立地していた。発電設備は立軸単輪渦巻フランシス水車とかご形三相誘導発電機(容量1,450キロボルトアンペア)を各1台備えた(京都奥村電機商会製)。送電線は矢作川の串原発電所に接続した。