保護継電器
商用周波数(50/60Hz)より低下した際に動作する。主に発電機回路に使用される。
一定値以上の地絡電流(零相電流)が流れたときに動作する。地絡事故の検出、零相電流は、零相変流器 (ZCT) で検出する。誤動作が懸念されるためケーブルのこう長が長い場合など対地静電容量が大きい電路では地絡方向継電器 (DGR) を用いることが望ましい。