消防水利
消防水利は、市街地(消防力の基準(平成十二年消防庁告示第一号)第二条第一号に規定する市街地をいう。)又は準市街地(消防力の基準第二条第二号に規定する準市街地をいう。)の防火対象物から一の消防水利に至る距離が、下記の数値以下となるように設けなければならない。 近隣商業地域・商業地域・工業地域:工業専用地域 年間平均風速が4m毎秒未満のもの 100m 年間平均風速が4m毎秒以上のもの 80m その他の用途地域及び用途地域の定められていない地域 年間平均風速が4m毎秒未満のもの 120m 年間平均風速が4m毎秒以上のもの 100m
市街地又は準市街地以外の地域で、これに準ずる地域の消防水利は、当該地域内の防火対象物から一の消防水利に至る距離が、140m以下となるように設けなければならない。
上記の消火水利の配置は、消火栓のみに偏することのないように考慮しなければならない。
消防水利が、40m以上又は取水可能水量が毎分1m以上で、かつ、連続40分以上の給水能力の10倍以上の能力があり、かつ、取水のため同時に5台以上の消防ポンプ自動車が部署できるときは、当該水利の取水点から140m以内の部分には、その他の水利を設けないことができる。