600Vビニル絶縁電線
流すことのできる電流の許容値(許容電流)は、日本電線工業会がJCS 0168-2(33kV以下電力ケーブルの許容電流計算-第2部:低圧ゴム・プラスチックケーブルの許容電流)として定めている。1.6mmのIV線をがいし引き配線した場合で27A、2.0mmで35Aなど規定されているが、心線の太さ、電線管に何本収めるか等によって許容電流量は変化する。