便所
TOTO
LIXIL(INAX)
アサヒ衛陶
ジャニス工業
パナソニック(合併前はパナソニック電工が製造)
ナカヤマ (プライベートブランド)
木村技研 (パブリック向けのトイレに特化しており、ワンタッチでセットアップできる。)
神田製作所(東京都葛飾区、ステンレス製衛生陶器製造)
スターライト販売(ステンレス製及びFRP製衛生陶器製造)
ネポン(簡易水洗トイレ製造)
正和電工(北海道旭川市、バイオトイレ製造)
バウテック(完全自己完結型環境トイレ製造)
大央電設工業 (長野県、し尿分離型バイオトイレを製造。信州大学共同出願の好気性バクテリアで特許取得)
五光製作所(鉄道車両・バス車両向け)
ジャムコ(航空機向け)
こうした配管では、タンクの水を温水洗浄便座に使用する場合、衛生面でバクテリアや雑菌による感染症防止やお尻かぶれを防止するために配管を別系統に分ける必要がある。また空調機器のドレン排水管内や雨樋からの苔、ミズゴケ類等の藻類や錆、バクテリアによるスライム、場合によってはサカマキガイ等の小型貝類やボウフラがタンク内に流れ込み、タンク内やタンクからの便器への管路、便器内の管路に苔や錆が付着する事や便器から出てくる事もある。場合によってはタンク内や管路内で苔、ミズゴケ類等の藻類やサカマキガイ等の小型貝類やボウフラが繁殖する場合もあり、タンク内の機器の作動不良等の故障や管路の詰まりを未然に防ぐ為に定期的にタンク内部を点検し、付着や繁殖している場合は清掃、除去が必要となる。
便器からの排水の施工で、特に大便器においては、数基の便器を連立して設置された水洗便器や2階以上に水洗便器を設置する場合、便器の排水能力に悪影響を与えたり、排水管の負圧を防止するため大気を取り入れるよう通気管を設置しなければならない。これは、便器からの排水時にサイホン作用でトラップが破封する恐れがあり、特に連立して設置された水洗便器では洗浄排水時に連立され排水管が繋がっている他の水洗便器にまでサイホン作用が発生しトラップの封水に影響があり、場合によっては破封してしまう恐れがある。他の便器の洗浄中に静止状態の便器のトラップに溜まった水が、ゆらゆらと動くのは排水管に負圧があるからで、多数の便器を連立させる場合は数か所通気管を設けなければならない。また連立した便器の排水管にはY字状のLT継手で接続することが不可欠でT字状のDT継手で接続すると通気管があっても通気不良や排水不良になるのでDT継手で施工しないよう注意が必要である。