二重効用吸収冷凍サイクル
熱交換器などの損失がない場合を考えると。
QE + QG = QA + QC
QE = D ( h1' - h3 )
QC = D ( h4' - h3 )
QCH = D ( h4H' - h3H )
QG = a D h4H + D ( a / a1 )( h4' - h4H ) - a D h7H
QA = ( a -1 ) D h8 + D h1' - a D h2
QH = a D ( h7 - h2 )
QHH = a D ( h7H - h7 )
(COP)R = QE / QG = ( h1' - h3 ) / { a ( h4 - h7H ) + ( h4' - h4H ) a / a1 }
(COP)R : 冷凍サイクルの理論成績係数
Q : 熱量
h : 吸収液のエンタルピー h' : 吸収液と平衡する冷媒蒸気のエンタルピー
a : 吸収液循環比、1kgの冷媒蒸気を再生器で発生させるために必要な希吸収液の循環量 a = ξ2 / ( ξ2 - ξ1 )
a1 : 高温再生器の吸収液循環比 a1 = ξ3 / ( ξ3 - ξ1 )
D : 再生器の発生冷媒蒸気量