アーカンソー・ニュークリア・ワン原子力発電所
2013年3月31日、1人が死亡し、重傷者4人を含む8人が負傷する事故が起きた が、放射線管理区域外での事故であり、公衆衛生および原子力安全上のリスクはないと発表された。エンタジーによれば、1号機の燃料交換による停止に合わせて発電機の固定子交換作業を行っていたが、その際に固定子が落下して配水管が損傷したため配電設備が浸水し、1号機全体に加えて運転中の2号機の電気系統のうち1系統が停電した。これにより2号機が自動停止したものの、非常用発電機が始動して電力供給は回復したという。原子力規制委員会への事故報告では、1号機への外部電源供給が途絶えたものの、非常用ディーゼル発電機からの給電で冷却水ポンプが稼動し、炉心への給水は問題なく機能していたという。このため、原子力規制委員会はこの事故を最低レベルの「異常事象」に分類した。事故により作業員1人が死亡し、10人の負傷者らが外部医療機関で治療・検査を受けた。エンタジーは死亡した作業員に対して公式に哀悼の意を表明するとともに、ただちに2号機の安全確認を実施して数週間のうちに運転を再開したいと発表した。また、損傷程度を把握し、修理計画を策定するため、1号機を長期間運転停止することとした。
修理費用は9,500万-1億2,000万ドルと見積もられたが、これには4か月間の停止期間中に発電できなかった分の電力を調達するための追加費用は含まれていない。2013年8月7日には1号機・2号機とも最大出力での運転に復帰した。復旧にあたっては、専門のエンジニアリング会社ローサー・ロルトンから固定子の吊り上げ作業や設置に関する技術監査と支援を受けた。同社は1980年代に初めて重量物の吊り上げ・設置作業に関する技術監査システムを作り上げた先駆的企業である。