単相3線式
日本の一般家庭の配電方式ではこの単相3線式が多く採用されるようになっている。なお、電気設備技術基準の解釈第162条第2項では、例外を除き住宅の屋内電路での対地電圧を150V以下とすることが決められている(同第272条に基づきIEC 60364によって施工する場合はこの限りではない)。単相3線式で得られる実効値の最大105V最低95Vの対地電圧はこれを満たしている。日本の家庭用の200V機器の例としては、高出力のルームエアコン・電気コンロ利用の衣類乾燥機・床暖房・電磁調理器・電気温水器などが挙げられる。一部のホテルの宴会場などでは照明や音響用電源として4線(RSTN)で100Vを供給する「単相4線式」が利用されている。
アメリカ合衆国でも一般需要家に対しては単相3線式(120V/240V)が一般的である(一部の家庭用需要家では単相2線式(120V)も採用されている)。アメリカ合衆国で使われている240V機器としては、電気レンジ、電気乾燥機、スタックタイプ洗濯・乾燥機、ビルドイン型電子レンジ、電気温水器、セントラルエアコン及びウィンドウエアコンの一部などがある。ニューヨークのマンハッタンのように高負荷密度地区では1次電圧13.8kV、2次電圧120/208V(Y結線)が採用されている。