郡山飲食店ガス爆発事故
このような安全管理の行き届いていない状況で店内にガスが充満したなか、改装工事を請け負った設計施工会社の現場監督の男性1名が入室した。入室とほぼ同じ時刻に爆発していることから、店内の電気を着けた瞬間に引火した可能性が考えられている。
また、当該店舗は「防火管理者選任および年1回以上義務付けられている消防訓練の未実施・消防計画の未作成」などといった消防法違反が(地元消防による防火査察で)2018年(平成30年)に指摘されており、消防局が再三にわたって指導するも改善されなかった。総務省消防庁、郡山消防署、郡山警察署が今回起きた爆発事故との因果関係を調べている。
捜査の過程で、ガス会社が6月に点検したところ店内を通るガス管の一部に腐食を確認したため、店側に伝えていたことが判明した。また、現場から回収したガスメーターを分析したところ、4月24日の休業時には6本あるボンベは満タンであったが、休業中にもかかわらず、7月に入って使用量が増えていたことも明らかになった。警察では、配管の腐食部分からガス漏れを起こして店内に充満し、爆発につながった可能性が高いとみて、配管の管理に問題がなかったか調べている。