再生サイクル
線分 h 1 H 1 ̄ {\displaystyle {\overline {h_{1}H_{1}}}} 上に b1 を取り、面積 H 1 H C h C h 1 H 1 ̄ {\displaystyle {\overline {H_{1}H_{C}h_{C}h_{1}H_{1}}}} : 面積 H 1 H C a C b 1 H 1 ̄ {\displaystyle {\overline {H_{1}H_{C}a_{C}b_{1}H_{1}}}} = 1 : (1 - m1) となるように 曲線 a C b 1 ̄ {\displaystyle {\overline {a_{C}b_{1}}}} を引けば、面積 H T H 1 H C a C b 1 h 1 H T ̄ {\displaystyle {\overline {H_{T}H_{1}H_{C}a_{C}b_{1}h_{1}H_{T}}}} がタービン流入量 1 kg あたりの全タービン仕事を表す。
図 2 に示す赤の破線がこの補正結果を表しており、補正後のサイクルは閉曲線 a C b 1 h 1 H T H 1 H C a C ̄ {\displaystyle {\overline {a_{C}b_{1}h_{1}H_{T}H_{1}H_{C}a_{C}}}} となる。面積 a C h C h 1 b 1 a c ̄ {\displaystyle {\overline {a_{C}h_{C}h_{1}b_{1}a_{c}}}} の部分を削除したことになり、無駄の多い低温での加熱部分を削除してカルノーサイクル(長方形)により近い形となっている。これが再生によりランキンサイクルの熱効率が向上する理由である。
抽気と給水の間で、伝熱管などを用いた非接触形熱交換器(表面式熱交換器)を介して熱交換する方式であり、密閉形ともよばれることもある。この場合は抽気と給水の圧力は等しくなくてもよいので、給水と抽気の温度の組み合わせをより最適に選ぶことができる。また、給水ポンプを分割する必要性もなくなるので、この点では経済的であるが、給水加熱器自体はコスト高となる。給水加熱器で凝縮して飽和水になった抽気は、絞り弁を通して減圧して湿り蒸気にし、次の低圧側(低温側)の給水加熱器の抽気に混ぜて用いるか、ポンプで加圧して給水主流に注入するか、または直接復水器へ送って復水に混合する。ポンプで給水主流に注入すれば、実質的に混合形と等価であり、復水器に混合すれば、復水器での負荷および損失となるので好ましくない。
実際の発電設備では、4~9段抽気程度の再生サイクルとなっている。
多段抽気再生サイクルでは、通常高圧側に表面形給水加熱器を用い、凝縮した抽気を減圧して低圧側の抽気に混ぜて熱回収し、もっとも低圧の段の給水加熱器を混合形として、すべての抽気をここで給水に混合する(後述の例を参照)のが一般的な方法である。