駒沢給水所
配水塔(給水塔)は内径13.937メートル、高さ22.72メートルあり、塔内に浄水を貯め、その有効水深は18.18メートル、満水面は標高64.733メートルになる。1基の容量は2775立方メートルのものが2基あり、平均6時間分給水量がある。 自体は鉄筋コンクリートにて建設され、1基につき鉄材160トン、コンクリート1728立方メートルを使用、基礎に使用した杭の数は474本である。
塔内に浮きを浮かべ、水位の変化にともない上下するその動きを弱電流装置によって計測し、給水場事務所に備えた表示機に接続し、常にその水位を表示している。 また、水位が18.18メートルに上昇したとき、あるいは、3メートルに下降したときには、自動的に電器ベルを鳴らす。本機は英国バランタイン社製造の特製のものである。日本国内ではじめての使用である。