配線用差込接続器
このプラグはイスラエル独自の規格で、SI 32 (IS16A-R) で仕様が決められている。他のタイプとの互換性は無い。古いタイプのプラグは電極が3枚の平板であり、Y字型に並んでいる。電圧側極と中性極の間隔は19 mm (0.75 in) である。1989年に直径4 mm (0.157 in) の丸いピンに変更された。1989年以降のコンセントは、古いタイプ、新しいタイプ両方のプラグを差し込めるよう作られており、さらにはタイプCのプラグも差し込める。それ以前のコンセントは1970年代に使われ始めたもので、これにもタイプC(CEE 7/16ユーロプラグ)を差し込むことができる。2008年の時点で、タイプHしか差し込めないコンセントは非常に珍しくなっている。
タイプHはパレスチナ自治政府の支配するヨルダン川西岸地区およびガザ地区でも使われている。
配線用差込接続器(はいせんようさしこみせつぞくき)とは、電気配線の一種であり、電気機器に電力を供給するための接続器(コネクタ)である。
日本の電源プラグとソケットは、アメリカ合衆国のNEMA 1-15とほぼ同じ形であり、JISの許容電圧も同じであるが日本の商用電源の電圧は100Vである。ただし、日本のものは、通商産業省あるいは日本工業規格により、アメリカよりも厳しい基準が設けられている。また、アメリカの電気器具の多くは120V・60Hzなので、日本の電圧100V、特に東日本の50Hzでは装置が対応していなければ問題が発生することが多い。コンセントを壁に埋め込む場合、中性極(穴が長い方)が左と決められている。
タイプAは接地極がないため、接地を怠ると感電する恐れがある。2005年の内線規程改訂以降、タイプAコンセントの設置は推奨されておらず、接地極がついたタイプB(3Pコンセント)が推奨されている。電子レンジ、温水器、食洗機、冷蔵庫、洗濯・乾燥機、温水便座、エアコンなどの機器を接続するコンセントにタイプAコンセントを設置することは禁止された。
差込プラグとプラグ受け(ソケット)で構成され、差込プラグをプラグ受けに抜き差しすることによって、配線とコードまたはコード相互間の電気的接続および断路を随時容易に出来るようにしたものである。
国際電気標準会議(IEC)では 「IEC TR 60083」に規格がある。日本では電気用品の技術上の基準を定める省令別表第四の6などに規定がある。日本工業規格では JIS C 8303-2007で規格化されている(前規格は1993年発行のJIS C 8303-1993)。
差込プラグ、コンセント、コードコネクタボディ、マルチタップに分けられる。日本では、定格電圧100Vから300V、定格電流50A以下、2極から5極のものは、電気用品安全法(電安法)適用品(<PS>Eマーク対象)である。
因みにコンセントは和製英語であり、イギリスではSocket(ソケット)、アメリカではOutlet(アウトレット)と呼ばれている。