天山発電所
多目的ダムの利用は、発電専用のダムが多い揚水発電では珍しい。
2つのダムは約3,300 mの地下水路で結ばれ、その中間の地下約500 mに発電施設が設けられている。
2台の発電電動機およびポンプ水車で構成される水車発電機が発電運転と揚水運転を切り替えながら運用されている。発電時の認可出力は1台あたり300,000 kW(定格316,000 kVA)、揚水時の電動機出力は325,000 kW。
水車は立軸フランシスポンプ形水車、使用水量は毎秒70 m×2台で140 m、回転速度は400 min、有効落差は520 m、全揚程は基準水位で571.8 m・最大で601.7 m。
発電所の設備は佐賀市の制御所から遠隔で監視制御されている。発生した電力は22万ボルトに昇圧され、九州の送電線網に接続している。当発電所は天山支線を通じ西九州北佐賀線に接続、同線は九州を一周する50万ボルトのループ幹線を構成する西九州変電所(伊万里市)に接続する。