感電保護クラス
少なくとも全体に基礎絶縁を使用しており、かつ接地用端子をもっているが、接地線がない電源コードおよび接地極がない差込プラグを使用している機器。接地極のない差込プラグに接地用口出し線を設けたコードセットを使用したものはクラス0I機器とみなされる。
接地線が接続された状態であれば感電保護は後述のクラスIと同じであるが、追加の接地線は電源とは別に接続しなければならず、接地線を接続しない状態で運用することもできる。この状態ではクラス0と同じであることから、クラスIとは区別される。
接地極付コンセント(アース用の半円形の穴が付いたもの)の普及が進んでいない日本の電気器具では、接地付のものの多くが、本体にアース線接続用のネジ留め端子を有しているか、差込プラグに接地用口出し線を設けたものである。JISではこれらをクラスI機器ではなくクラス0I機器に分類することが明確に規定されている。
照明器具にはクラス0Iの規定がなく、クラスI照明器具には、クラス0Iが含まれる。