須原発電所 (長野県)
須原発電所は導水路により落差を得て発電する水路式発電所である。最大使用水量36.17立方メートル毎秒・有効落差34.90メートルにより最大1万800キロワットを発電する。
1922年の建設当初は木曽川を横断する取水堰があり、その右岸に取水口を設けていたが、1932年(昭和7年)の洪水で一部が決壊したため取水堰を撤去し、750メートル上流にある桃山発電所放水口まで水路を伸ばして桃山発電所より直接取水するよう改められた。沈砂池は1か所設置。
取水口から上部水槽につながる導水路は総延長3,845.7メートル。その大部分(2,356.5メートル)がトンネルであり、他の部分は開渠・暗渠・水路橋で構成される。水路勾配は桃山発電所付近で2,000分の1、その他区間で1,500分の1。
水槽から水車発電機へと水を落とす水圧鉄管は、長さ63.5メートルのものを2条設置。水車発電機は2組あり、水車は立軸単輪単流渦巻フランシス水車を採用、発電機は容量5,700キロボルトアンペア・周波数60ヘルツのものを備える。放水口は下流に位置する大桑発電所の取水口に直結している。
発電所建屋は組積造(煉瓦造)で、総面積は431.4平方メートル。
そして1917年(大正6年)11月、使用水量800立方尺毎秒にて「大桑第一」地点の水利権許可を得た。
水利権の許可後、1918年(大正7年)9月に名古屋電灯から開発部門が木曽電気製鉄(後の木曽電気興業)として独立したため、「大桑第一」地点の水利権も同社へと移されている。さらに1921年(大正10年)2月、木曽電気興業は合併によって大同電力となった。大同電力による実施計画策定の過程で、「大桑第一」地点は水路が長くなりすぎるとして上流の「駒ヶ根」地点(後に細分化され「寝覚」「桃山」地点)と下流の「須原」地点に再分割された。
この「須原」地点の開発は1921年(大正10年)に実行に移され、須原発電所として翌1922年(大正11年)7月に竣工、運転を開始した。当初の使用水量は1,200立方尺毎秒(33.39立方メートル毎秒)で、発電所出力は9,200キロワット。スイス・エッシャーウイス製水車とアメリカ合衆国・ウェスティングハウス・エレクトリック製発電機を備えた。また送電線は竣工にあわせて名古屋方面への路線が完成、さらに翌1923年(大正12年)12月には構内に新設の須原変電所から大阪へと至る大阪送電線も竣工した。