電圧フリッカ
Pst は世界的に使われている電圧フリッカの指標であり、IEC 61000-4-15 という国際標準となっている。
太陽光発電用のパワーコンディショナー (PCS) の機能が電圧フリッカの原因であることが判明した後、日本電機工業会 (JEMA) が JEM 1498「分散型電源用単相パワーコンディショナの標準形能動的単独運転検出方式(ステップ注入付周波数フィードバック方式)」を改定し、電圧フリッカ対策を追加した。JEMA 会員企業は2020年4月以降は電圧フリッカ対策済みの PCS を生産しているはずである。
電圧フリッカ対策が施されていない既設の PCS については、東京電力パワーグリッドと九州電力送配電が設定変更を求めている。ただし、ソフトウェアの更新が必要な機種や設定変更ができない機種もある。
アーク炉に電力を供給する給電線・変圧器を、電灯などの一般負荷に電力を供給するものとは別にすることにより、アーク炉の負荷変動が一般負荷に加わる電圧に影響することを避けることができる。
電圧動揺の大きさが Xs・ΔQ に比例することから、無効電力の変動 ΔQ を小さくすることによっても、電圧フリッカを軽減することができる。静止型無効電力補償装置の使用が現在の主流である。