ダンパ (空調)
温度ヒューズの付いた排煙ダンパで、防火区画を貫通する排煙ダクトに取り付けられることがある。 通常時は閉塞しており、排煙ボタンを押すなどの排煙操作によって開放されるが、火災が迫ると温度ヒューズの溶解によって再び閉塞する。
ピストンダンパ(Piston Damper,PD)は、不活性ガス消火設備を設置した場所のダクトに取り付けられるダンパである。消火ガスボンベのガス圧によってダクトを閉塞する。
防火ダンパ(Fire Damper,FD)は、火災時の延焼防止や熱い空気の噴出を防ぐ為のダンパで、ダクトが防火区画を貫通する場合に取り付けられる。防火ダンパには、各個ごとに溶融温度が調整された溶融ヒューズが取り付けられており、設定温度を超えた空気が通過するとヒューズが溶けてダンパが作動し通気を遮断する。厨房排気など通常時の通過温度の高い空気がある場合、ヒューズはより高い温度のものが取り付けられる。 厨房排気が外部に出るところも同じであるが、この場合は換気扇シャッターで代用することもある。