電磁石同期発電機
同期発電機多数を、同一母線に接続する場合以下の条件が必要である。
各発電機の誘導起電力の大きさが等しいこと。そのため、界磁電流の調整を行う。
各発電機の誘導起電力の周波数・相順・位相が等しいこと。そのため、同期検定装置で原動機の回転速度の調整を行う。
各発電機の容量に見合った負荷の分担ができること。そのため、原動機の速度特性を等しくする。