女川原子力発電所
2006年(平成18年) 7月7日 配管減肉予想による点検のため運転停止。 11月25日 再稼動開始。
2010年(平成22年)12月27日 燃料棒から原子炉水中へ、微量の放射性物質が漏洩する(法定報告対象外)。
2011年(平成23年)3月11日14時46分頃に発生した東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)では、女川原発の震度計は震度6弱を観測した。地震計は最大加速度が1号機で540ガル(想定512ガル)、2号機で607ガル(想定532ガル)、3号機で573ガル(想定594ガル)を記録。1号機の外部電源が変圧器の故障の為使用不能となり、外部電源の復旧までの間、非常用ディーゼル発電機で11時間冷却を行った。2号機・3号機の外部電源が喪失することはなかった。
地震発生直近の女川の干潮は13時42分で当地の平均水面よりマイナス0.66m、満潮は20時40分で当地の平均水面よりプラス0.01mと予測されていた。15時29分、当原発に最大津波が、女川原子力発電所工事用基準面(Onagawa Peil、東京湾平均海面に対し-0.74m)に対して約13メートルの高さで到達。最大津波は設計上の想定OP+9.1mを超えていたが、敷地の海沿いに設けた斜面およびOP+14.8mの場所に設置してあった為、地震で1メートルの地盤沈下があったものの直接の津波到達は無く、海岸線に最も近い2号機の原子炉建屋の地下3階が約2.5メートル・約1500立方メートルまで浸水、また3号機の冷却系に海水が侵入するにとどまった。
2005年(平成17年)8月16日に発生した宮城県沖地震で構造設計の想定外の揺れを記録したが、国や県の調査で最終的には安全性に問題は無いとされた。この地震発生直後、当発電所から煙が立ち昇る様子が報道されたが、その煙は非常用のディーゼル発電機が起動した際に発生した煙である。地震直後、女川原発では煙は出ていないと発表した。また、発電所施設内の環境放射能測定センター屋上にある希硫酸タンクが破損し、希硫酸約45リットルが流出した(その後、全量回収処理される)。
東北電力 女川原子力発電所環境放射能測定センター 宮城県牡鹿郡女川町塚浜字竹ノ尻7-3(北緯38度24分25秒 東経141度29分59.3秒 / 北緯38.40694度 東経141.499806度 / 38.40694; 141.499806 (東北電力 女川原子力発電所環境放射能測定センター))
東北電力 女川原子力PRセンター 宮城県牡鹿郡女川町塚浜字前田123(北緯38度23分32.6秒 東経141度29分53.4秒 / 北緯38.392389度 東経141.498167度 / 38.392389; 141.498167 (東北電力 女川原子力PRセンター))
宮城県原子力センター 震災前 : 宮城県牡鹿郡女川町女川浜字伊勢12-7(北緯38度26分56.5秒 東経141度26分48.6秒 / 北緯38.449028度 東経141.446833度 / 38.449028; 141.446833 (宮城県原子力センター(津波で全壊し閉鎖))) 震災後 : 宮城県仙台市宮城野区安養寺3丁目15-18(北緯38度17分2.4秒 東経140度54分43.7秒 / 北緯38.284000度 東経140.