スポットネットワーク方式
あるプロテクタ遮断器が開放状態であり、一次側も二次側(ネットワーク母線)も充電状態で故障が発生しておらず、二次側(ネットワーク母線)の電圧が一次側と比較して低くさらに位相も遅れ状態にあるとき(負荷を使用しているとき)プロテクタ遮断器は自動投入する。
通常は、工事・点検もしくは事故などにより1回線のみを停電し、復電(電気事業者側から再送電)させる場合に起こる。
ネットワーク母線は、各プロテクタ遮断器の二次側を母線で接続するものである。非常用発電機の負荷を別母線とするもの、ネットワーク母線を分割し部分停電で点検工事ができるものもある。
高圧スポットネットワーク方式は、ネットワーク母線が三相3線式高圧6.6kVないし3.3kVのものである。高圧発電機・高圧電動機を使用する空港・地域熱供給、高圧受電の副変電設備を持つ大規模需要家に主に用いられる。