配線用差込接続器
C型 2極接地極付60A 125V(JATET-L-5050-2 演出空間専用差込接続器C型60A) A型 2極60A 125Vの代替規格。 通称ラージC、60C C型シリーズの特色として、接地極を持ち、逆差しができなくなったほかに、コンセント、コネクタの電圧側極に接点機構が設けられ、必ず電圧側が後に接続されるようになっている点がある。 C型プラグをA型コンセント、コネクタに差すことはできるが、若干隙間ができるため避けたほうがよい。 また、JATET規格になる以前の旧規格のC型は、現規格のものと組み合わせたときに、若干隙間ができることがあるので注意が必要である。 D型 2極20A 250V接地極付(JATET-L-6060-2 演出空間専用差込接続器D型20A) 20A 125/250V 2極(T型)のうち200V系を置き換える規格。 コンセントの外径を同一にしており、容易に交換できるよう配慮されている。 単相3線100/200Vの200Vを使用することが前提になっており、L1・L2・EのうちL1・L2の双方に接点機構が設けられている。 C型 4極100A 250V AD型 2極接地極付100A 125V C型をそのまま拡大した形状。10kWソーラーなどで用いられている。
日本国外の規格/国際規格 CEEform (IEC 60309-1/2(英語版)) 多極接続器。日本国内の照明機材ではあまり見られないが、ヨーロッパ発のツアー機材ではよく見られる。ロック機能がついているのが特徴(JATET規格等では、あえてロック機能をつけていない。
フランス、ベルギー、ポーランド、チェコ、スロバキアで使われている。プラグを正面から見た形は円形で、ピンの径と長さは4.8 by 19 mm (0.189 by 0.748 in)、間隔は19 mm (0.748 in) である。ユーロプラグ(タイプC)やCEE 7/17の元となった。ソケットの上側に、接地極のピンがある。プラグに極性はあるが、2つの電極のどちらが中性極かは使用国共通の基準が決められていない。子供のいたずら防止用シャッターがフランスとベルギーで採用されているが、これも使用国共通の標準ではない。
タイプEはドイツ等で使われているタイプF (CEE 7/4) との共通点が多いが、接地極の構造が異なるため、互換性は無い。
2008年7月からデンマークでも認められたが、まだ一般的ではない。
導体となる刃と絶縁物で覆ったコードなどとの接続部などから構成され、これを手に持ってプラグ受けと抜き差しするもの。なお、名称については後述の「コンセント」と誤用される事例が多く見受けられる。
大和電器
明工社
神保電器
パナソニック
東芝ライテック
アメリカン電機