再生サイクル
005 MPa の3 本の等圧線を黒の破線で示しているが、図の左方のサブクール水領域では等圧線は互いに極めて接近しており、この3本の等圧線は飽和水線にほぼ重なっている。復水器出口 hC は圧力 0.005 MPa の飽和水線上にあり、それを復水ポンプで圧力 0.4163 MPa に加圧するとサブクール水となるが、両者の温度差および比エンタルピー差は微小であり、図では重なっている。比エンタルピー差はポンプ仕事に相当するが、ポンプ仕事は、タービン仕事、ボイラ加熱量または復水器放熱量のいずれと比べても微小であるため、この説明ではすべてのポンプ仕事を無視している。
熱収支より
m 1 H 1 + ( 1 − m 1 ) h C = h 1 {\displaystyle m_{1}H_{1}+(1-m_{1})h_{C}=h_{1}}
となるので、抽気量 m1 は次式となる。
m 1 = h 1 − h C H 1 − h C = 610.888 − 137.772 2780.493 − 137.772 = 0.17903 {\displaystyle m_{1}={\frac {h_{1}-h_{C}}{H_{1}-h_{C}}}={\frac {610.888-137.772}{2780.493-137.772}}=0.17903}
熱量および仕事の出入りは次式のようになる。
q B = H T − h 1 = 3433.