非常口
避難口誘導灯・・・パネルが緑地のものでピクトグラムが強調されているもので、非常口の場所を示す
通路誘導灯・・・避難口誘導灯が壁や商品棚などの障害物により直接視認できない場合に避難口誘導灯の補助として設けることが義務付けられている。パネルが白地のもので矢印が緑で強調されているもので、非常口がある方向を示す
階段通路誘導灯 客席誘導灯・・・通路を照らすものである
避難器具誘導灯・・・通路誘導灯と同じく、パネルは白地。文字は黒色で''避難器具'' ''避難ハッチ'' ''避難はしご''等の表示がある。法律上光らなければならないという訳ではないが、所轄消防署の指示により、誘導灯のパネルを前述の表記に交換して内照式として設置する場合がある(避難器具用避難口の画像を参照)
器具の種類
避難口・通路誘導灯器具には、下記の様な種類がある。
一般型 一般型は、ピクトグラム表示の照明のみで、他の付加機能を有しない誘導灯である。通路誘導灯には一般型が使用される。最も多く設置されている。
点滅式誘導灯 点滅式誘導灯は、ピクトグラム表示の照明の他に、光で非常口の方向を知らせる装置が付加されている。点滅式誘導灯には火災報知器と連動して明るさが100%-36%(停電時36%-10%)の可変を繰り返す内照式とキセノンフラッシュランプが点滅する外照式(外付、組み合わせ、内蔵)がある。現在は外照式の内蔵型のものが殆どである。2018年に外照式内蔵型の点滅装置がキセノンランプからLED化された点滅式誘導灯が発売された。
1999(平成11)年9月21日の消防法改正でA級(表示面の縦寸法が0.4m以上)、B級(表示面の縦寸法が0.2m以上0.4m未満)、C級(表示面の縦寸法が0.1m以上0.2m未満)になった。現在は1999年に製造が始められたLED光源のものが主流であるが、蛍光灯のものが主流であった消防法改正前までは大形(基本は蛍光灯40W×2灯、特殊場所(天井が低く、大形が取付出来ない場所)用に(32W・35Wまたは40W)×1灯)・中形(蛍光灯20W×1灯)・小形(蛍光灯10W×1灯)であった。B級はBH形とBL形とがあり、BH形は旧大形のうち、蛍光灯32W・35Wまたは40W×1灯のものに該当し、BL形は旧中形に該当する。BH形とBL形では大きさが同じでもそれぞれ専用の器具とパネルを使用しなければならない。ただし、LED光源のものはパネルはBH形・BL形とで共用である。A級は旧大形(蛍光灯40W×2灯のもの)、C級は旧小形である。