三郷浄水場
取水する為の管理施設で、取水接合井(縦6.6m×横19.0m×高さ21.9m)、取水ゲート(鋼製電動ローラーゲート、2,500mm×2,000mm)、流量計、取水量を調節する流量調節弁(鋼製電動バタフライ弁、φ2,600mm×2)、水質監視用水質計器等を設置している。また停電時に備えて自家発電設備(ガスタービン三相交流同期発電機、210V×225kVA)を1台設けてある。
長さ17.0m、幅5.0m、有効水深7.0m、有効容量2,700mで2池ある。上下迂流させフラッシュミキサ(立軸下羽根タービン形、翼形φ2,700mm×18.5kw×2台/池)により無機凝集剤(PAC...ポリ塩化アルミニウム)を注入した原水を急速かくはんする。