新座洞道火災事故
経済産業省は事態を問題視。火災発生後から原因究明及び緊急点検などを指示するとともに、省内に大規模停電問題検討タスクフォースを設置。同年11月16日、改めて経済産業大臣から東京電力を含む電力各社に対し再発防止対策を指示した。 施設を所管する東京電力パワーグリッドは、後日、経済産業省に事故概要を取りまとめた報告書を提出。火災の発生メカニズムについて、経年劣化した電源ケーブルが、内部からの圧力を受けて膨張、破裂、絶縁破壊による短絡で火災が生じたものと推定した。