遮断器
定格電圧 - 適用できる回路の最大電圧
定格電流 - 適用できる回路の使用最大電流
定格遮断容量 - 遮断器で開閉できる最大の容量。この値より大きな負荷は開閉できない。
定格投入電流 - 遮断器で投入する突入電流の最大値。
定格短時間耐電流 - 短時間なら耐えられる最大電流。
定格開極時間 -
定格遮断時間 - 負荷電流を遮断するのにかかる時間。
無負荷投入時間 -
標準動作責務 -
電気的寿命 -
機械的寿命 -
絶縁階級 -
定格制御電圧 - 開閉指令等の制御回路の電圧
定格制御電流 - 開閉指令等の制御回路の電流
操作方法 : 圧気式や電気式がある。
空気遮断器(AirBlast circuit Breaker,略称ABB)
油遮断器(Oil Circuit Breaker,略称OCB)
磁気遮断器(Magnetic Blow-out circuit Breaker,略称MBB)
ガス遮断器(Gas Circuit Breaker,略称GCB)
真空遮断器(Vacuum Circuit Breaker,略称VCB)
一般に、消弧に対する配慮の有無によって低圧用と高圧・特別高圧用という違いが生まれる。遮断器の両電極間に印加される電圧が低いのであれば、遮断は容易に行えるが、印加電圧が高いほど遮断時に電極間に放電が生じ易くなり、一度生じた電弧は持続しやすいために遮断を困難なものとする。両電極間が空気のままでは絶縁性が低く比較的容易に絶縁破壊されるため、両電極間をガスや油で満たしたり、さらには真空にすることで絶縁性を向上させる。特に真空中では原理的にアーク放電が起きず維持も不可能なために、電極由来の分子などによる放電も発生直後の短時間で消弧される。
配線用遮断器(Molded Case Circuit Breaker,略称MCCB)
漏電遮断器(Earth-Leakage Circuit Breaker,略称ELCB)
低圧気中遮断器(Air Circuit Breaker,略称ACB)
遮断器によって電流の流れを断つことを遮断(しゃだん)といい、遮断するために電極を開放する動作を引き外し(ひきはずし)という。 電力回路では流れる電流も大きなものとなっており、それを遮断しようとただ開閉器を開放したとしても、電極間にはアーク放電が発生してしまい、遮断できないばかりか開閉器自体の損傷も引き起こしてしまう。 発生したアーク放電をいかにして迅速に消滅させるかが遮断器開発設計の急所である。 アーク放電を消滅させることを、消弧(しょうこ)という。 消弧の「弧」は、アーク放電の漢語的表現である電弧(でんこ)に由来する。 遮断器はその消弧の方式によって、多様な種類に分類される。
遮断器はかつてしゃ断器と表記されていた。1981年まで使われていた当用漢字に「遮」の字がなかったためである。現在の表記となったのは、1985年制定の JEC-2300 からのことである。