取水施設
河川の中流や下流、あるいは貯水池など、2メートル以上の水深を持ち水位変化が大きい場所に設置される。貯水池では円形、河川では流水の抵抗を小さくするため楕円形とすることが多い。固定式の建設には一般に井筒沈下工法が用いられ、基部には洗掘を防ぐための措置が施される。管理を容易にするため岸から塔へ渡る管理橋が設置されることが多い。塔の壁面に取水口が開かれ、その前面にはスクリーンと呼ばれる格子が配置される。取水口を深さ方向に多段構成とすることで任意の水深からの取水が実現する。寒冷地では凍結を防止する機構が追加されることもある。土砂流入を避けるため、標準的な流入速度は河川において15-30cm/s、湖沼において1-2m/sに制限される。貯水池の中に突出し人目につきやすい施設であることから景観に配慮した意匠が施されることもある。可動式のものは、水深が深いために固定に不向きな場合に用いられ、水位の変動に応じて取水口が上下に浮動することで表面水を取水できるようになっている。
村山貯水池
西岡水源池
金町浄水場
ミシガン湖
フーバーダム