名古屋火力発電所
対策として中部電力では日本発送電から引き継いだ名古屋火力発電所・名港火力発電所・清水火力発電所(静岡県)の増設に着手する。うち名古屋火力発電所ではボイラーの能力低下を補う工事が行われている。
中部電力発足時、設備出力14万4000キロワット(うち4000キロワットは所内用)に対し認可出力は12万9000キロワットであったが、老朽化に加え炭質低下で8 - 9万キロワット程度しか発電できなくなっていた。発電力を早期に引き上げるべく、まず5 - 8号ボイラーを石炭・重油混焼に改造する工事が行われ、1952年(昭和27年)8月着工、同年12月に完成した。次いで1 - 4号ボイラについて1954年(昭和29年)3月に重油専焼化改造が始められ、8月11日に3・4号ボイラー、10月16日に1・2号ボイラーがそれぞれ重油専焼で運転を開始している。この重油専焼改造で認可出力は14万キロワットに引き上げられた。
1953年(昭和28年)3月末時点の設備概要は以下の通り。
1 - 4号ボイラー 形式 : CTM型 汽圧 : 24.6キログラム毎平方センチメートル 汽温 : 390度 蒸発量 : 最大86トン毎時 竣工当時は73.7トン毎時。1938年12月から1939年12月にかけて86トン毎時への増強工事完成 製造者 : バブコック・アンド・ウィルコックス(1924年9月製造)
5 - 8号ボイラー 形式 : CTM型 汽圧 : 24.6キログラム毎平方センチメートル 汽温 : 390度 蒸発量 : 最大90トン毎時 1954年の重油専焼化で蒸発量を110トン毎時へ増強 製造者 : バブコック・アンド・ウィルコックス(1934年5月製造)
1号タービン発電機 タービン形式 : 復水式 タービン容量 : 35,000キロワット 発電機容量 : 43,750キロボルトアンペア 製造者 : ゼネラル・エレクトリック(1925年製造)
1930年代に入り景気が好転して電力需要が増加すると、東邦電力は飛騨川開発の再開とともに名古屋火力発電所を増設する計画を立てた。第3期工事は1934年(昭和9年)2月に着手され、まず翌1935年(昭和10年)6月28日に5号ボイラーが完成する。同時に認可出力が5万3000キロワットから7万1000キロワット(どちらもうち1000キロワットは所内用)へと増強された。さらに同年12月31日、6・7号ボイラーと3号タービン発電機(出力3万5000キロワット)が完成し、翌1936年(昭和11年)2月3日に8号ボイラーと2号所内用タービン発電機も完成して第3期工事は完了した。認可出力については増設により10万6000キロワットを経て10万9000キロワットに引き上げられた。
3号タービン発電機はドイツの電機メーカーAEG製である。当時、国産品の使用が盛んに奨励されていたが、10か月という短い納期かつ低価格という条件を国内メーカーが満たせなかったため国外製を利用している。
3号機据付工事中、既設1号・2号タービン発電機を運転休止中に電圧調整・力率改善用の調相機としても使用できるように変更する改造工事が行われ、1937年(昭和12年)3月に1号機、同年5月に2号機がそれぞれ調相機としての運転が開始された。