ガス用ポリエチレン管
日本では、EF(エレクトロフュージョン)工法の導入時に大阪ガス(株)と東京ガス(株)の大手ガス会社2社が中心となってそれぞれが管・継手メーカー、工具メーカーとグループを組み、開発が進められた。開発当時には3タイプの融着システムが開発された。大阪ガスと管材メーカーの三井石油化学工業(株)(現在は三井化学産資株式会社)・三菱樹脂(株)(現在は積水化学工業に事業統合)・積水化学工業(株)、工具メーカーのレッキス工業(株)・(株)松阪鉄工所・大肯精密(株)によるMMS方式グループ。MMSは、管材メーカー社名のローマ字頭文字をとっている。ポリエチレン溶融条件を温度により決定するコントローラーシステムを主としている。
東京ガスと管材メーカーの日立金属によるシステムは、ポリエチレンを溶融部膨張圧力で制御するコントローラーシステムである。そしてクボタ・日本鋼管によるイノガス方式である。
ガス用ポリエチレン管は低圧導管として使用する場合、水道や下水道のような圧力管としての仕様とは環境が異なる。そのため耐用年数については100年などではなく、ガス会社の説明ではしばしば「半永久的」と表現されることもあるが、土圧による影響など未検証のファクターもあり公式な見解は無い。 ガス用ポリエチレン管は日本工業規格 JIS K 6774 に制定されており、管のSDR(外径/肉厚 比)は1号管がSDR11(φ25~75・一部100の発売品種)、1号U管がSDR13.