春日出発電所
春日出第一発電所設備の概要は以下の通り。
ボイラー : 形式 : 水管ボイラー 設置数 : 24缶 汽圧 : 15.82 kg/cm (225 lb/in) 汽温 : 316 °C 蒸発量 : 12.7 t/h (28,000 lb) → 17.6 t/h 加熱面積 : 574 m (6,182 ft) 燃焼方式 : ストーカー焚き(下込給炭機設置) 製造者 : バブコック・アンド・ウィルコックス (B&W)
タービン発電機(更新前) : 設置数 : 3台 タービン形式 : 三菱パーソンズ式複流混式タービン 発電機形式 : 三相交流発電機 容量 : 12,500 kW 力率 : 100 % 電圧 : 11,000 V 回転数 : 1,800 rpm 周波数 : 60 Hz 製造者 : 三菱長崎造船所
タービン発電機(更新後・1934年設置分) : 設置数 : 2台 タービン形式 : 単汽筒・単流型衝動タービン タービン出力 : 15,000 kW 発電機容量 : 16,600 kVA 製造者 : 石川島造船所(タービン)・芝浦製作所(発電機)
タービン発電機(更新後・1937年設置分) : 設置数 : 1台 タービン形式 : 複汽筒・半複流型衝動タービン タービン出力 : 25,000 kW 発電機容量 : 25,000 kVA 製造者 : 日立製作所
第一発電所では蒸気タービンの技術水準向上を受けて大阪電灯時代からの旧設備が撤去され、1934年(昭和9年)12月に新造の1万5000キロワット発電機2台が設置された。この設備更新によりタービンの蒸気消費量が減少しボイラー容量に余裕が生じたため、1937年(昭和12年)12月に改めて2万5000キロワット発電機1台が増設されている。増設により認可出力は5万キロワットとなった。第二発電所では、ベースロード発電所としての設計により元々ボイラー容量に余裕があり、大同電力時代の操業改善によってさらに余剰が増したため、余剰分を活用すべく1938年(昭和13年)1月に2万5000キロワット発電機1台が増設された。増設に際し逓信省の命令により煤煙防止のため8本の煙突のうち5本にサイクロン式集塵装置、2本にコットレル式集塵装置が設置されている。この増設で認可出力は6万5000キロワットとなった。
1938年8月、電力国家管理実施に伴い大同電力は日本発送電への設備出資命令を受命する。対象設備には春日出第一・第二発電所も含まれており、翌1939年(昭和14年)4月1日付の日本発送電設立とともに同社へ引き継がれた。日本発送電時代、認可出力は第一発電所5万キロワット・第二発電所6万5000キロワットのままで変化はないが、1944年(昭和19年)8月に第二発電所の変圧器1台が日本軽金属蒲原工場(静岡県)へ転用されている。また1945年(昭和20年)6月1日、太平洋戦争下の空襲により設備が中・小破する被害を受けた。