ガスメーター
日本で設置されているガスメーターには安全装置が組み込まれており、次のような条件により自動的にガスの供給を遮断するようになっている。
設定された以上のガス流量を感知した場合(ゴム管はずれなどによる事故防止)
長時間ガスが流れた状態が継続した場合(長時間使用による過熱事故等の防止)
地震等によりガスメータが震度5相当以上の揺れを検知したとき(供給設備損傷による事故防止)
これらの機能を有したものを「マイコンメーター」と呼び、主に一般家庭向けとして設置することで、個々の需要家における安全を確保している。なお、一部大口の需要家向けに、上記のような安全機能を有しないメータ(平型メーター)も存在する。
マイコンメーターの遮断機能が働き、ガスの供給が停止された場合には、ユーザーが復帰操作を行うことができる。供給設備などに異常がなければ、この復帰操作で再びガスの使用が可能になる。しかし、操作に不安があったり、何度復帰してもまた遮断してしまったりする場合などは、ガス事業者や販売店などに依頼することで、係員が来訪して復帰作業を行ってもらえる。なお復帰作業のみであれば、原則として費用は発生しない。
都市ガスの一般家庭用メーターを製造しているメーカは日本に複数社あるが、どのメーカも同じ外観の製品を製造している。このため、都市ガスの場合はメーターの復帰方法が、メーカによらず同じ説明で行うことができる。安全装置による遮断かどうかは、ガスメーター上部の赤ランプの点滅により確認できる。このランプが点滅している場合には、ガスメーターの機能によりガスの供給を遮断している状態となる。なお確認作業においては、ランプの点滅の間隔が長いため、5 - 10秒程度は注視することが望ましい。ランプは長短の点滅の組み合わせで遮断の原因を表示するが、慣れないと見間違えたり数え間違いを起こしやすいので、エンドユーザが復帰操作を行なう場合には、ランプの点滅パターンをあまり気にする必要はない。
ランプの点滅が確認できたら、次の手順により復帰操作を行うことができる。
宅内の元栓を閉じるか、点火・運転スイッチを切って、すべてのガス機器を止める
ガスメーター左上部にある、黒いプラスチック製のキャップを回して外す
キャップの中にある金属の棒を根元まで強く押し、赤ランプが点滅→点灯に変わったことを確認してから手を離す
その後赤ランプが再度点滅を開始するので、キャップを元に戻して、3分間待つ
赤ランプの点滅が無くなったことを確認してから、ガス器具を点火させてみて、異常がないことを確認する
異常なく動作するようであれば、そのまま使用が可能。動作に異常があれば、ガス事業者に連絡する
なお、上記の復帰ボタン操作後に3分待たずに点火操作を行うと、ガスメーターがガス漏れと判断して、再度ガスを遮断する。復帰操作後は3分待って、赤ランプの点滅が無くなったことを確認してから点火操作を行う必要がある。