ウンベルト・ヴィダル爆発事故
調査によると、ガスが地下約120センチメートル(47インチ)に存在していたのもかかわらず、ガスを検出するために使用した穴の深さがわずか46センチメートル(18インチ)であったことがわかった。そして、最大のミスは、地下でのガス漏れの検査にあった。技術者は建物に入る前に新鮮な空気の中で検査機器をオンしなければならなかったが、その時は建物に入ってから機器をオンしていた。そのためガスを検知することができなかった。
空調スイッチにより引火し、建物全体が骨格を残して吹き飛ばされた。
サンファンガス会社は責任を強く否定し、下水道で発生したガスによって引き起こされた可能性があると示唆した。しかし、下水道で発生したガスは空気より軽く天井に溜まるが、一方、空気より重いプロパンは床近くに溜まる。爆発により、商品の靴が上に吹き飛ばされていたことから、事故の元となったガスが地上にあったことを意味した。上向きに曲がった梁からも、爆風が下から来たことを判断することに十分であった。