湿式洗浄塔
湿式洗浄塔のシステムは通常下記のような構成である。
煙道とファン系統
増湿塔(必要な場合)
洗浄塔
同伴飛まつ分離器やミストエリミネーター
吸収液供給系統(と循環系統)
排水処理と再利用系統
煙突
典型的な湿式洗浄プロセスは次のとおりである。
火炉からの熱い煙道ガスは、増湿塔(洗浄塔での詰まりを防止する必要がある場合)に入る。ここでガスは冷却、増湿される。増湿塔において煙道ガスに存在するばいじん粒子が部分的に除去される。
ガスはベンチュリー塔に導入される。ここでおよそ半分のガスが除去される。ベンチュリー塔は95%以上のばいじん粒子の除去効率をもつ。
ガスは充填塔を流れる。ここで残りのガス(やばいじん粒子)が吸収される。
同伴飛まつ分離器やミストエリミネーターにより煙道ガスに同伴する液滴を除去する。
循環ポンプは使用済みの洗浄液の一部をベンチュリー塔へ戻す。循環使用し、残りは排水処理へ送られる。
処理した洗浄液を増湿塔や充填塔で再利用する。
ファンや煙道をとおり煙道ガスが煙突から排出される。