湿り空気
比容積v 理想気体の状態方程式を用いて、温度 td を絶対温度に直すことで比容積が計算できる。 v = ( R a i r + x R v a p o r ) ( t d + 273.15 ) / p 0 {\displaystyle v=(R_{\mathrm {air} }+xR_{\mathrm {vapor} })(t_{\mathrm {d} }+273.15)/p_{0}}
相対湿度φ φ = e v e s v ( t d ) {\displaystyle \phi ={\frac {e_{\mathrm {v} }}{e_{\mathrm {sv} }(t_{\mathrm {d} })}}} ここでesv(td)は湿り空気の乾球温度に対応する飽和水蒸気圧であり、アントワン式やTetens式、JIS Z 8806などで各種の実験式が提案されている。
湿球温度tw 湿球温度twは次のSprungの式より逆算する。 e v = e s v ( t w ) − A p 0 ( t d − t w ) {\displaystyle e_{\mathrm {v} }=e_{\mathrm {sv} }(t_{\mathrm {w} })-Ap_{0}(t_{\mathrm {d} }-t_{\mathrm {w} })} ここでA は乾湿計係数であり、おおよそ水の比熱を蒸発熱で割った値として求められる(ルイスの関係#応用を参照)。