IEC 60320 家用和類似用途的電器耦合器是國際電工委員會 (IEC) 制定的一套標準，規定了用於將電源線連接到電壓不超過 250V (交流) 且電流不超過 16A 額定值的電器的非鎖扣連接器。不同類型的連接器（按形狀和尺寸區分）規定了電流、溫度和接地不同組合的要求。與 IEC 60309 連接器不同，本標準沒有針對電壓進行編碼；用戶必須確保設備的額定電壓與市電兼容。本標準使用術語耦合器（coupler）來涵蓋電源線上的連接器以及內置於電器中的電源入口和出口。

第一版 IEC 320（後來重新編號為 IEC 60320）於 1970 年出版。



術語

器具耦合器（appliance couplers）支持使用標準插座和特定國家 / 地區的電源線組，這使製造商可以為許多市場生產相同的設備，而只需為特定市場更換電源線組。互連耦合器（interconnection couplers）允許來自一件設備或器具的電源可供其他設備或器具使用。根據這些標準描述的耦合器（couplers）具有標準化的電流和溫度額定值。

耦合器的部件在標準中定義如下：


* 連接器（Connector）：「器具耦合器的一部分，用於連接到一根電源線與電源相接」。

* 器具入口插座 (appliance inlets)：「器具耦合器的一部分，集成為器具的一部分」

* 插頭連接器：「與一根電線集成或旨在連接到一根電線的互連耦合器的一部分」。

* 器具出口插座 (applianceoutlets)：「互連耦合器的一部分，它是集成或結合在器具或設備中或打算固定在其上並從中獲得電源的部分」。

* 電線組件 (cord set)：「由一根電纜或電線組成的組件，配有一個不可拆線插頭和一個不可拆線連接器，用於將電器或設備連接到電源」。

* 互連電線組件 (interconnection cord set)：「由一根電纜或電線組成的組件，配有一個不可重新接線的插頭連接器和一個不可重新接線的連接器，用於兩個電器之間的互連」。

不可重新接線（non-rewirable）的插頭和連接器通常永久模製在電線上，並且在不切斷電線的情況下無法移除或重新接線。

該標準僅針對單個插針和插座觸點使用術語「公」和「母」，但在一般情況下，它們也適用於完整的插頭和連接器。「連接器」和「器具出口插座」配備插座觸點，「器具入口插座」和「插頭連接器」配備針式觸點。

每種類型的耦合器都由標準表號標識。對於器具耦合器，它由字母「C」後跟一個數字組成，其中器具入口插座的標準表比相應電纜連接器的表高 1。即「公頭」比「母頭」的標準表號高 1。

許多類型的耦合器有俗稱。最常見的 C13 和 C14 被俗稱 IEC 連接器、電腦電源線等。C7、C8 連接器俗稱「蝶式連接器」。C5、 C6 連接器俗稱「米老鼠連接器」。C5/C6 俗稱三葉草連接器或米老鼠連接器。用於高溫設備輸入的 C16 插頭俗稱水壺插頭（帶有 C15 連接器的耐高溫電線可用於為帶有 C14 插頭的計算機供電，但帶有低溫 C13 連接器的電線不適用於帶有 C16 插頭的高溫設備）。



器具耦合器

連接器和器具入口的尺寸和公差在標準表中給出，這些尺寸圖顯示了安全和互換性所需的特性。

C1/C2 耦合器

C1 耦合器和 C2 入口通常用於電源供電的電動剃鬚刀。這些在很大程度上已被帶充電電池的無繩剃鬚刀或帶交流適配器的有繩剃鬚刀所取代。

 C5/C6 耦合器

這種耦合器俗稱三葉草耦合器或「米老鼠」（因為橫截面類似於迪士尼角色的輪廓）。C6 入口用於筆記本電腦電源和可攜式投影儀，以及一些桌上型電腦、一些液晶顯示器和 LG 最近推出的液晶電視。

 C7/C8 耦合器

由於其橫截面形狀俗稱「8 字形」、「無窮大」或「霰彈槍」連接器。這種耦合器通常用於小型磁帶錄音機、電池 / 電源供電的收音機、電池充電器、一些全尺寸視聽設備、筆記本電腦電源、視頻遊戲機和類似的二類電感保護設備。

C8B 插座類型由雙電壓電器使用的標準定義；它具有三個引腳，可以將 C7 連接器固定在兩個位置中的任何一個位置，從而允許用戶通過選擇連接器插入的位置來選擇電壓。

有一個類似的極性連接器，但不是標準的一部分。稱為 C7P，它是不對稱的，一側為正方形。非極性 C7 連接器可插入極性入口插座；但是，如果設備是為極性電源設計的，那麼這樣做可能存在安全風險。儘管 IEC 60320 沒有指定，也不清楚是否存在任何正式的書面標準，但最常見的接線似乎是將方形的一側連接到中性線，將圓形的一側連接到火線。 註：第 9.5 條已添加到 IEC 60320-1:2015，這要求「不得將非標準器具耦合器的一部分與符合 IEC 60320 任何部分的標準表的器具耦合器互補。」

Apple 使用此連接器的修改版本，其插座具有專有的引腳，可將適配器固定到位並提供接地。大多數 Apple 提供的電纜適配器通過滑入式連接器提供接地，而帶角度的交流適配器（「鴨嘴」）不提供接地，帶有北美插頭。這些電源確實接受標準的 C7 連接器，並且 Apple 支持用於非接地應用。

 C13/C14 耦合器

C13/C14 連接器和入口組合用於各種電子設備，從電源、顯示器、印表機和其他外圍設備等台式計算機組件到視頻遊戲機、儀表放大器、專業音頻設備和幾乎所有專業視頻設備。一端帶有合適的電源插頭（適用於使用電器的地方的供電插座），另一端帶有 C13 連接器（連接到電器）的電源線通常稱為 IEC 電源線、電腦電源線。

C13/14 連接器的額定溫度僅為 70 °C：電熱水壺、電飯煲等設備需要 C15/16 連接器，額定溫度為 120 °C。

C13 連接器和 C14 入口也常見於伺服器、路由器和交換機上。使用 C13 連接器和 E 互連插頭的電源線組在數據中心中很常見，用於從 PDU 配電單元）向伺服器供電。這些數據中心電源線現在提供多種顏色。彩色電源線用於對安裝進行顏色編碼。

 C15/C16 耦合器

一些電熱水壺和類似的產熱家用電器（如電飯煲）使用帶有 C15 連接器的電源線和設備上匹配的 C16 入口；其額定溫度為 120 °C 而不是 C13/C14 的 70 °C。俗稱電飯煲電源線（及插頭插座）。

它們在外形上與 C13/C14 耦合器相似，除了在 C16 入口處有一個與底相對的脊（防止 C13 插入），以及在 C15 連接器中有一個相應的谷（這不會阻止它插入 C14）。因此，電熱水壺的線可以給電腦供電，但未經改裝的電腦電源線不能給電熱水壺供電。

 C15A/C16A 耦合器

C15/C16 耦合器的這種改進具有更高的 155 °C 溫度額定值。例如某些舞臺燈光設備。

 C17/C18 耦合器

類似於 C13/C14 耦合器，但未接地。C18 入口接受 C13 連接器，但 C14 入口不接受 C17 連接器。帶有 C13 連接器的三線電源線更容易找到，有時會代替兩線電源線進行更換。在這種情況下，不會連接地線。

C17/C18 耦合器通常用於音頻應用中，其中保持浮動接地以消除接地環路引起的嗡嗡聲。其他常見應用包括 Xbox 360 遊戲機的電源，取代了最初使用的 C15/C16 耦合器。

 C19/C20 耦合器

接地，16A，極性插針。該耦合器用於在需要更高電流的 IT 應用中供電，例如大功率工作站和伺服器、不間斷電源的電源、某些配電單元的電源、大型網絡路由器、交換機、刀片機架等類似設備設備。這種連接器也可以在高電流醫療設備上找到。它是矩形的，並且具有平行於耦合器面的長軸的銷。

撤銷的標準表

C3、C4、C11 和 C12 標準表不再在標準中列出。

其他標準表

標準表 C25 顯示了固定裝置的尺寸。表 C26 顯示了柱式端子的詳細尺寸，其中螺釘的末端直接或通過壓板支撐在電線上。表 27 顯示了螺釘端子的詳細信息，其中通過將電線纏繞在螺釘頭上來固定電線。



互連耦合器

互連耦合器類似於器具耦合器，但器具出口插座內置於一件設備中，而插頭連接器則連接到一根電線上。它們由字母而非數字標識，其中一個字母標識插頭連接器，字母順序的下一個字母標識匹配的器具出口插座。例如，E 插頭適合 F 插座。


* 
* *

一端帶有 C13 連接器而另一端帶有 E 型插頭連接器的電纜很常見。它們有多種常見用途，例如在 PC 和顯示器之間連接電源、延長現有電源線、連接到 F 型插座板（通常與機架安裝裝置一起使用以節省空間和實現國際標準化）以及將計算機設備連接到不間斷電源 (UPS) 的輸出。J 型插座的使用方式類似。



參見


* 家用交流電源插頭與插座

* XLR 端子，一種緊湊型替代電源輸入連接器

* IEC 60309 指定用於更高電流、更高電壓和多相系統的更大耦合器。例如超高壓電力電纜的連接。

* IEC 60906-1 家用牆壁插座的擬議標準。

* NEMA 聯結器 北美建築插座和兼容電線連接器的標準。



參考文獻



外部連結


* IEC 60799 edition 2.0 _Electrical accessories — Cord sets and interconnection cord sets_

* International Standardized Appliance Connectors (IEC-60320) Reference Chart 包括所有耦合器的圖表、它們的額定電流、設備類別和溫度額定值。

* IEC 標準 60320 的預覽（目錄和介紹）：家用和類似用途的器具耦合器：
  
* IEC 60320-1 General requirements
  
* IEC 60320-2-1 Sewing machine couplers
  
* IEC 60320-2-3 Appliance couplers with a degree of protection higher than IPX0
  
* IEC 60320-2-4 Couplers dependent on appliance weight for engagement
  
* IEC 60320-3 Standard sheets and gauges