NEMA 聯結器是北美、台灣和其他使用美國國家電氣製造商協會制定標準的國家用於交流電源的電源插頭和插座。 NEMA 佈線裝置的額定電流為 15A 至 60A，額定電壓為 125V 至 600V。 接觸刀片寬度、形狀、方向和尺寸的不同組合創造了不可互換的聯結器，這些聯結器在電壓、電流承載能力和接地系統的每個組合中都是獨一無二的。

NEMA 1-15P（單相，無接地）和 NEMA 5-15P（單相，含接地）常用於一般的家用電氣裝置，NEMA 5-15R 是美國、加拿大、台灣（CSA C22.2 No. 42）、墨西哥（NMX-J-163-ANCE）和日本（JIS C 8303）的標準 15A 插座。
而其他插頭和插座型號多用於特殊目的或重型應用。
電氣聯結器的尺寸標準是 ANSI/NEMA WD-6，可從 NEMA 網站獲得。

命名法

NEMA 聯結器按照字母數字程式命名，包括：字首「L」（含有鎖扣的插座，用於防止脫落）、數字（系列型號）、連字元 -、數字（電流數）、字尾（「P」代表插頭，「R」代表插座）。

NEMA 聯結器有兩種基本分類：直刀片和扭鎖型（扭鎖型號的開頭帶有 L）。 其中的金屬導電接片通常非正式地稱為「插頭」（如「3 插頭」）。 以「L」為字首的型號則擁有彎曲刀片以及扭鎖聯結器。 扭鎖型號多用於重型工業和醫用裝置，因其需要加強穩固性以防止意外斷開。

連字元 - 前面的數字編碼代表型號所屬的系列，其與與之連線的端子、電線、電壓以及相數（單相或三相）有關。 而帶接地端子的聯結器被描述為比無接地端子有更多的電線，例如單相、三線；或三相、五線等。 非接地裝置可以是單相、兩線；三相、三線等。

連字元後面的數字是裝置的額定電流值。 這個數字後面是字母「R」表示插座，或「P」表示插頭。

例如，5-15R 是普通的 125V 單相三線插座，額定功率為 15A。 而 L5-15R 雖然具有相同的額定電額，但是其為一種扭鎖設計，與直插的 5-15 設計在物理上不相容。 5-30R 具有相同的單相三線配置和 125V 額定電壓，但額定電流為 30 A。

儘管 NEMA 標準中有好幾種非接地裝置型別，但現今只有三種被廣泛使用。包括 1-15、10-30 以及 10-50。

此外，也有不遵循此命名規律的其他型號 NEMA 聯結器，其中包括：ML 系列（以最小尺寸命名的所謂「Midget Locking」聯結器）、TT（用於將旅行拖車和其他休閒車輛連線到外部電源）、SS 系列（「將船隻連線到岸上電源的」聯結器）和 FSL 系列（用於軍事和飛機應用）。

一些 NEMA 插頭的電源（非接地）葉片末端附近的小孔用於方便製造；如果存在，則必須具有指定的直徑和位置。 此外，小型掛鎖可用於這些孔，透過物理上來防止將鎖定的插頭插入電源插座，從而「鎖定」危險裝置。 自 1949 年以來，人們還發明了許多插座裝置，使用這些孔來固定插座槽內的接片，也可使用相應的閂鎖來使得插頭無法拔出。

NEMA 聯結器的葉片在尺寸標準中標識如下：「G」標示接地線，「W」標示中性線，「X」、「Y」和「Z」則是火線。 而單相聯結器只有一個標示為「X」的火線。

更多資訊杆配置，120/208/240V 服務...

NEMA 系列型號表格

直插聯結器

NEMA 非鎖扣聯結器都使用各種扁平和摺疊形狀的接片（接地聯結器上使用的圓形引腳除外）。 透過拉回插頭體，可以將插頭與插座分離。 這些聯結器的插槽與接片設計使不同型號的聯結器不會意外地互通。

NEMA 壁式插座可以安裝在任何方向上。 NEMA、美國國家電氣法規和加拿大電氣法規都沒有規定首選方向，但國家電氣承包商協會的國家電氣安裝標準（NECA 130-2010）都規定接地的首選位置位於上方。 當插座的接地刀片在底部時，中性線在左上角，火線在右上角。 以下所有描述都假設了這種方向（即 120V 插座版本的順時針順序為接地、中性線、火線；插頭則按逆時針順序）。

NEMA 1

這種「雙插」設計，有兩個扁平的平行非共面接片片和插槽，在北美大部分地區和南美洲東海岸用於燈具；消費電子產品，如時鐘、收音機和電池充電器；以及其他不需要接地的小型電器。

所有 NEMA 1 型號都是單相非接地裝置，額定電壓為 125V。 1-15P 插頭有兩個平行的扁平刀片，寬 16.4 毫米（1/4 吋），厚 1.5 毫米（0.06 吋），長 15.9-18.3 毫米（5⁄8-23⁄32 吋），間隔 12.7 毫米（1/2 吋。

自 1962 年以來，美國和加拿大的新建築中禁止使用 1-15R 插座，但其仍保留在許多舊建築中，這種過時的型號仍然僅供維修使用。 自 1974 年 1 月 1 日起，所有新的電源插座都需要接地連線，使用接地插座（通常為 5-15R 或 5-20R），其同時接受接地和非接地插頭。 更換過時的 NEMA 1 插座為 NEMA 5 插座需要重新佈線額外的接地導體，或者為兩線非接地型號（當接地導體不可用時）使用帶有接地故障電路斷路斷路器的 NEMA 5 插座。

無接地的 NEMA 1 插頭仍然被小型電器和電子裝置製造商普遍使用，因為該設計成本低，尺寸緊湊，並且它們與現代接地 NEMA 5 插座向上相容。 並且標準也允許由於洩漏電流風險低而不需要接地的電器使用非接地插頭，例如雙絕緣裝置。

在舊的插頭設計中，兩個刀片的寬度相同，因此插頭可以從正反兩個方向插入插座。 但自 1948 年以來製造的許多插頭都是帶極性的；中性刀片寬 7.9 毫米（5/16 吋），比線形刀片寬 1.6 毫米（1/16 吋），因此插頭只能以一個方向插入。 帶極性 1-15P 插頭無法插入非極性插座，因為該插座只有狹窄的插槽。 帶極性 1-15P 插頭可以插入 5-15R 接地插座，這些插座的中性線插槽具有與帶極性插頭相同的更寬的插槽。 一些不區分中性線和火線的裝置，如內部隔離交流介面卡，仍然使用非極性窄刀片生產。 一種 Cheater 插頭介面卡允許接地的 5-15P 插頭與非接地 1-15R 插座匹配。 介面卡包括一個鏟子凸耳，通常透過用於連線出口面板的蓋子螺釘連接接地。 這種介面卡在某些司法管轄區是非法的，比如整個加拿大。

有一些過時的非接地插座，物理上能夠接受 1-15P（120V 15A）、1-20P（120V 20A）、2-15P（220V 15A）或 2-20P（220V 20A）插頭。 這些插座通常存在於較舊的住宅樓中，根據當前的法律已經不允許安裝此類插座，因為除了缺乏接地外，如果為電壓不符合的裝置連線，這些過時的插座會允許連線的裝置過熱並造成火災危險。 由於缺乏接地，這些有問題的插座很容易識別，且這類插座上的兩個開口都是側面的「T」形開口。 由於電壓不匹配的潛在危險，因此，只要可以，就應該更換這種插座。

帶有狹窄絕緣面的日本插頭和插座看起來與 NEMA 1-15 相同，這種非接地插座在日本仍然很常見（儘管接地 5-15R 和 5-20R 插座正在慢慢變得越來越常見）。 此外，日本型號包含了對插頭外殼更嚴格的尺寸要求、不同的標記要求以及 METI 或 JIS 的強制測試和批准。

1-15P、1-20P 和 1-30P 插頭以及 1-15R 插座都存在 NEMA 標準。 而之所以沒有 1-20R 和 1-30R 插座，是因為 1-20P 和 1-30P 可以與相應的 NEMA 5 插座相容。


* 無極性 1-15P 插頭有 2 個相同的刀片。帶極性 1-15P 插頭上的一個刀片更寬。帶有整合插頭引腳的交流介面卡，與非極性 NEMA 1-15P 相匹配 較新的 NEMA 1-15 插頭具有更寬的保護面（中間），其具有安全優勢；電動玩具的插頭（右）具有明顯的寬面，以防止電擊。一根 1932 年的 NEMA 1 電源線，具有寬大的保護面，以防止接觸帶電接片。日本的接地電源插座，帶有獨立的接地端子日本的另一種接地電源插座，同時擁有 5-20 插孔與獨立接地端

* 

NEMA 2

所有 NEMA 2 裝置都是單相非接地裝置，其中兩條線均為火線，且兩者相位差 180°，其額定電壓為 250V。 雖然存在 2-15、2-20 和 2-30 的標準，但該系列已經過時，只有 Hubbell 仍然生產 2-20 裝置（用於維修目的）。

NEMA 3

該系列裝置適用於 277V 的單相兩線非接地裝置。 根據 NEMA 的說法，這是「為未來的配置保留的」，因此該系列沒有設計，也沒有製造任何裝置。

NEMA 4

該系列裝置適用於 600V 的單相兩線非接地裝置。 該系列與 NEMA 3 系列相同，是「為未來配置保留的」，因此，其也沒有設計、沒有製造任何裝置。

NEMA 5

典型的 5-15R 家用插座

5-20R T 型槽插座，頂部有接地孔。 中性線是右側更寬的 T 形插孔。

所有 NEMA 5 裝置都是單相三線接地裝置，額定功率為 125V。其中，5-15、5-20 和 5-30 分別為 1-15、1-20 和 1-30 的接地版本， 其新增的是一個直徑為 4.8 毫米（3/16 吋）的圓形或 U 形接地，而中性線與火線葉片長 3.2 毫米（1/8 吋）（因此裝置在連接電源之前就已經接地）。

與 5-15P 插頭相比，5-20P 插頭的中性葉片旋轉 90° 並移動，因此其內緣距離火線約 12.7 毫米（1/2 吋）。 5-20R 插座有一個 T 形中性孔，可以同時接受 5-15P 和 5-20P 插頭。 5-20R 插座的可接受替代版本有一個矩形插槽，只接受 5-20P 插頭。 5-30 和 5-50 在物理上更大，電源引腳之間有 25.4 毫米（1 吋）；5-30 還有一個 L 形的中性接片。 然而，這些電流較大的型號並不常見，因為功率很大的精密機械通常需要帶有鎖扣的設計來防止插座意外脫落。

值得注意的是，5-15P 插頭上的中性線接片並不總是比火線接片寬，因為接地已經可以防止極性反接。

國際電氣安全基金會表示：「切勿拆下接地（圓柱形接頭），使三插頭適合雙插插座。」除了失去接地的危險外，拆除接地還可能使插頭的極性保護被破壞，可能會損壞電器。

5-15R 和 5-20R 是迄今為止北美自二十世紀中葉以來建造的建築中最常見的插座。 它通常安裝在雙工配置中；兩個插座可能共享一個公共電路，或者每個插座可以單獨佈線，有時也會連線到交換機。

截至 2013 年 11 月，在美國和加拿大，新的住宅建築需要使用擁有防護門的插座，這可以防止鑰匙等較扁而薄的金屬物體插入插座導致觸電。 這種結構是透過聯鎖機制實現的，該機制需要同時插入火線接片和中性線接片，以釋放阻塞插槽的小門， 而接地槽沒有被門堵住。

在電影和劇院的舞臺照明中，這個聯結器有時非正式地稱為 PBG（帶接地的平行刀片）、U-ground、愛迪生或 Hubbell，這是一家普通製造商的名字。 （「Hubbell」這個名字可能會令人困惑，因為幾個不同的聯結器根據公司、行業和使用情況共享這個名字。） 在電影和電視製作行業，使用這種型別的聯結器（通常與 12 AWG 或 10 AWG 線）的延長線被稱為「Stinging」。一般來說，照明技術人員使用這些延長線為額定功率在 2000W 或以下的燈提供電力。

在國際上，NEMA 5-15P 插頭和 NEMA 5-15R 插座是國際電工委員會 IEC 60906-2 標準 IEC 系統的基礎，用於家用和類似目的的插頭和插座插座。

NEMA 6

所有 NEMA 6 裝置都是用於 208 和 240V 電路的三線接地裝置，額定最大 250V，6-15、6-20 和 6-30 分別是 2-15、2-20 和 2-30 的接地版本。 6-15 類似於 5-15，但其兩接片呈水平，間隔 18.3 毫米（23/32 吋）。 20A 的 6-20 插頭有一個旋轉 90° 的刀片（與 2-15 或 5-15 插頭上的「線」刀片面對面）。 這可以防止將插頭意外插入使用不同電壓的插座），6-20R 插座有一個 T 形孔，可以同時接受 6-15P 和 6-20P 插頭（類似於接受 5-15P 和 5-20P 插頭的 5-20R 插座）。

6-15R 和 6-20R 插座通常與「工業」或「商業」級 5-15R 和 5-20R 插座在同一流水線上製造，所有 4 種插座在不同的面板後共享相同的 T 觸點。 粘附在插座上的面板決定了插座的最終配置。

30A 的 6-30 插頭和插座看起來與 6-15 相似，但要更大。 此外，高電流的直插版本相對很少見，而 L6-30 等扭鎖插頭或直接佈線相比之下更常見。 一般來說，6 系列非鎖定插頭用於冷氣機、商業廚房裝置和偶爾的家庭電弧焊機等電器。而單相 6-50 通常用於農場的筒倉卸貨機，並與長達 61 米（200 呎）的 6 口徑柔性電源線一起使用。 6-50 也會用於電弧焊機。 一些電動汽車充電站製造商在短線上為 30-40A 2 級 EVSE 配備 6-50 插頭，儘管這正變得不那麼常見，製造商現在更青睞更常見的 14-50 插頭。

NEMA 6 裝置雖然指定為 250V，但也可用於 208V 或 240V 電路，通常取決於建築物是否有三相或分相電源。 在許多酒店和汽車旅館房間裡發現的 NEMA 6-20R 或 6-30R 通常提供分相或兩相三相 208 V。

NEMA 7

NEMA 7 裝置是額定電壓為 277V 的單相接地聯結器。 15A 的 7-15 插頭具有類似 I 型插頭的「烏鴉腳」中性線與火線，但帶有 B 型插頭標誌的 U 形接地。 7-20 型號則有一個放大的火線接片。7-30 則是一個直徑更大的聯結器，具有 L 形的中性線。7-50 則有一個放大的中性線引腳。

NEMA 8

NEMA 8 裝置適用於 480V 的單相三線接地裝置。 據 NEMA 稱，這是「為未來配置保留的」，因此該系列沒有設計，也沒有製造任何裝置。

NEMA 9

NEMA 9 裝置適用於 600V 的單向三線接地裝置。 該系列與 NEMA 8 系列一樣，是「為未來配置保留的」，因此該系列同樣沒有設計，也沒有製造任何裝置。

NEMA 10

現已棄用的 NEMA 10-30 插頭有一個中性引腳（在照片的頂部），但沒有專用的接地接片

NEMA 10 系列裝置是一種現已棄用的系列型號，它以前在美國很受歡迎，常用於乾燥機、廚房大電器和其他高功率裝置。 但現在 NEMA 14-30R 和 14-50R 聯結器通常取代了用於這些方面的 NEMA 10 連接器。 NEMA 10 被歸類為 125V/250V 非接地，其使用方式為間接將電器框架接地到中性線，這種接法在《國家電氣法規》中納入單獨安全接地的要求之前很常見。

與通常使用的那樣，10-30 和 10-50 插頭需要透過連接到中性線接片的電線間接接到裝置的外框架。 安全操作依賴於中性線反過來連線到斷路器或保險絲盒的接地。 如果中性線斷裂、斷開或產生高電阻，電器框架可能會通電到危險的電壓。 現代慣例是需要一個單獨的安全接地導體，其唯一目的是轉移不安全的電壓，並且在正常執行期間不攜帶大量電流。

根據 1947 年至 1993 年版《國家電氣法典》（1996 年版禁止），依靠中性線是洗衣機和乾燥機的法律接地方法。 但由於北美烘乾機和其範圍內的某些元件（定時器、燈、風扇等）在 120V 上運行，這意味著間接用於接地的中性線也會攜帶電流，即使在非故障的條件下也是如此。 雖然這與現代接地做法相反，但這種「祖父級」的設施在美國的老房子裡仍然很常見。

NEMA 11

NEMA 11 系列裝置適用於 250V 的三相三線非接地裝置，NEMA 指定了 20A 的 11-20、30A 的 11-30 和 50A 的 11-50 連接器的設計。

NEMA 12

NEMA 12 系列裝置適用於 480V 的三相三線非接地裝置。 據 NEMA 稱，這是「為未來配置保留的」，因此該系列沒有設計，也沒有製造任何裝置。

NEMA 13

NEMA 13 系列裝置適用於 600V 的三相三線非接地裝置。 該系列與 NEMA 12 系列一樣，是「為未來配置保留的」，因此該系列同樣沒有設計，也沒有製造任何裝置。

NEMA 14

NEMA 14 系列裝置是單相四線接地裝置，額定電流值從 15A 到 60 A。 額定電壓為 250V。 在直插的 NEMA 14 型號中，只有 14-30 和 14-50 是常用的。 14-30 常用於乾燥機，14-50 常用於電動烹飪用具，其也可以用於電動汽車的家庭充電。 NEMA 14 聯結器基本上是上述中 NEMA 10 系列的替代品，因其增加了單獨的接地接片。

所有 NEMA 14 裝置都提供兩個火線，一個中性線和一個接地線，當由分相電源供電時，允許 120V 和 240V；而如果是三相電源，則允許 120V 和 208V。 14-30 的額定電流為 30 A，並有著 L 形的中性線接片。 14-50 的額定電流為 50 A，且有著直狀的中性線接片，因此它不會與 14-30 聯結器匹配。

NEMA 14-50 裝置經常出現在房車公園裡，因為它們用於大型休閒車的「岸上電源」連線十分合適。 此外，以前通常透過 14-50 連接器將移動汽車適配器連線到公業電源。 較新的應用包括特斯拉的車輛充電移動聯結器，該聯結器以前建議安裝 14-50 的家用插座。


* NEMA 14-30 和 14-50 插座

* 乾燥機使用的 14-30 插座和插頭

NEMA 15

NEMA 15 是額定電壓為 208V 的三相接地聯結器。 適用於接地和無中性線的三相電路。 該系列中每個型號的直葉片都帶有三個相位之一。

NEMA 16

NEMA 16 是額定電壓為 480V 的三相接地連結器。 據 NEMA 稱，這是「為未來配置保留的」，因此該系列沒有設計，也沒有製造任何裝置。

NEMA 17

NEMA 17 是額定電壓為 600V 的三相接地連結器。 該系列與 NEMA 16 系列一樣，是「為未來配置保留的」，因此該系列同樣沒有設計，也沒有製造任何裝置。

NEMA 18

NEMA 18 是額定電壓為 120/208V 的三相四線非接地連結器，採用 Y 型接法，擁有三根火線和一根中性線。

NEMA 19

NEMA 19 是額定電壓為 277/480V 的三相四線非接地連結器，採用 Y 型接法。 根據 NEMA 的說法，這是「為未來的配置保留的」，因此該系列沒有設計，也沒有製造任何裝置。

NEMA 20

NEMA 20 是額定電壓為 347/600V 的三相四線非接地連結器，採用 Y 型接法。 該系列與 NEMA 19 系列一樣，是「為未來配置保留的」，因此該系列同樣沒有設計，也沒有製造任何裝置。

NEMA 21

NEMA 21 是額定電壓為 120/208V 的三相五線接地連結器，採用 Y 型接法。 跟據 NEMA 的說法，這是「為未來配置保留的」，因此該系列沒有設計，也沒有製造任何裝置。然而，有針對 20A 和 30A 的 NEMA L21 系列鎖定裝置，可用於這些應用。

NEMA 22

NEMA 22 是額定電壓為 277/480V 的三相五線接地連結器，採用 Y 型接法。 該系列與 NEMA 21 系列一樣，是「為未來配置保留的」，因此該系列同樣沒有設計，也沒有製造任何裝置。 然而，為 20A 和 30A 裝置指定了 NEMA L22 系列鎖定裝置，可用於這些應用。

NEMA 23

NEMA 22 是額定電壓為 347/600V 的三相五線接地連結器，採用 Y 型接法。 該系列與 NEMA 22 系列一樣，是「為未來配置保留的」，因此該系列同樣沒有設計，也沒有製造任何裝置。 然而，NEMA L23 系列鎖定裝置適用於 20A 和 30A 的裝置，可用於這些應用。

NEMA TT-30

NEMA TT-30 插頭和插座（插座中心的孔不是接觸點，而是安裝螺絲）

NEMA TT-30（TT 代表旅行拖車）聯結器是 120V 30A 休閒車標準，也稱為 RV 30。 TT-30R 插座在美國和加拿大的幾乎所有房車公園中都很常見，除 20 世紀 70 年代以來製造的大型房車外，所有房車都使用這種插頭連線到電源。

這個插頭的外觀有時與額定電壓為 240V 的 NEMA 10 聯結器混淆，但 NEMA TT-30 是一個 120V 的裝置。 與 NEMA 10 裝置（角度分別為 30° 和 60°）不同，其火線和中性線接片從垂直角度為 45° 和 90°，且插頭也比 NEMA 10 略小，比普通 5-15P 插頭大。 該型號接地是圓形的，就像直插 NEMA 接地裝置上的一樣。 參照圖片，方向與 NEMA 5 插頭和插座相同，中性刀片在右下角。

扭鎖聯結器

扭鎖聯結器由 Harvey Hubbell III 於 1938 年首次發明，「Twist-Lock」仍然是 Hubbell Incorporated 的註冊商標，儘管該術語通常用於指任何公司製造的 NEMA 鎖定聯結器。 鎖定聯結器使用彎曲的接片。 一旦推入插座，插頭就會旋轉，其旋轉的接片就會鎖入插座。 要拔出插頭，就需要反向旋轉後拔出。 扭鎖連接器在工業和醫用環境中提供了更可靠的連線，因為振動或撞擊可能會斷開非扭鎖聯結器。

扭鎖聯結器有各種標準化配置，除了名稱包括「鎖定（ Locking） 」的「L」外，這些型號也遵循與直插型號相同的命名方案。 扭鎖聯結器的設計使電壓、電流不同的型號不會意外地互通。其存在許多型號，而下面只列出了少數型號。 其他型別包括用於船舶的聯結器、用於飛機的 400Hz 電路和直流應用。

然而，扭鎖聯結器的一個明顯缺點就是，如果電纜被不小心拉得太用力，插頭不會從插座上掉出來，而是電導體可能會從插頭中暴露出來，如果電路正在運作，這就會造成危險的短路或觸電危險。不過 在大多數情況下，這可以透過品質優秀的連結器來避免。

ML

ML 系列「Midget Locking」聯結器是額定電流為 15A 的紐所聯結器。

ML-1 聯結器為單相，無接地，額定電壓為 125V。

ML-2 聯結器為單相，帶接地，額定電壓為 125V。

ML-3 聯結器為單相，無獨立接地，額定功率為 125V/250V。

SS

SS 系列「Ship-to-shore」聯結器適用於 50A 海岸電力應用。

SS1-50 聯結器為單相，帶接地，額定功率為 125V。

SS2-50 聯結器為單相，帶接地，額定功率為 125/250 V。

NEMA L1

NEMA L1 系列為單相，非接地，額定電壓為 125V。 存在 15A 裝置（L1-15）的設計和裝置。

NEMA L2

NEMA L2 系列為單相，非接地，額定電壓為 250V。 存在 20A 裝置（L2-20）的設計和裝置。

NEMA L3 和 L4

這些裝置將用於 277V 和 600V 的單相非接地裝置，其類似於直插 NEMA 3 和 4 系列，但從未由 NEMA 指定。

NEMA L5

NEMA L5 聯結器是一系列額定電壓為 125 V 的雙向接地扭鎖聯結器。L5-30R 插座在為停靠船隻供電的碼頭很常見。而在一些用於連線岸上電力的房車上你也會發現它們。美國的房車配備了 120V 30A 或 240V 50A 的輸入，並使用電纜連線到露營地的插座，通常在帶有一個或多個插座的電源底座上，提供 120V 30A（TT30R）、240V 50A（14-50R）或 120V 15/20A（5-20R）輸出。 電源線的房車端使用電壓和電流合適的扭鎖插座，以及連線到底座一端的非扭鎖插頭。

NEMA L6

NEMA L6 聯結器的最大額定電壓為 250V。 根據相位配置，它們適用於標稱電源電壓為 208V 或 240V 的單相三線電路。 L6 聯結器不提供中性連線。

L6-20 聯結器最多提供 20A 的電流，通常出現在機櫃電源供應器（PDU）中。 最常見的應用是在伺服器室和資料中心中，這些聯結器用於為伺服器、備份系統和 UPS 裝置等裝置供電。

L6-30 聯結器最多提供 30A 的電流，並傾向用於重工業部門。 例如工業裝置或大型電動工具以及焊接工程和其他製造機械。

NEMA L7

NEMA L7 是額定電壓為 277V 的單相接地聯結器。 通常來說，這些聯結器存在於商業或工業照明電路中，特別是在金屬鹵素燈常見的地方。

NEMA L8

NEMA L8 是額定電壓為 480V 的單相接地聯結器。 適用於單相三線接地電路。

NEMA L9

NEMA L9 是額定電壓為 600V 的單相接地聯結器。 適用於單向三線接地電路。

NEMA L10

NEMA L10 系列是由兩根火線加中性線組成的單相三線非接地裝置，適用於 125/250V 單相。 由於缺乏接地，這些裝置已被棄用，但 L10-20 和 L10-30 裝置由 NEMA 指定，並且在商業上可用。

NEMA L11

NEMA L11 系列裝置是 250V 的三相三線非接地裝置。擁有 15A（L11-15）、20 安 A（L11-20）和 30A（L11-30）裝置的設計，L11-20 和 L11-30 裝置可至少從一家製造商（Bryant Electric）獲得商業用途。

NEMA L12

NEMA L12 系列裝置是 480V 的三相三線非接地裝置。 擁有 20A（L12-20）和 30A（L12-30）裝置的設計，L12-20 和 L12-30 裝置可從至少一家製造商（Bryant Electric）獲得。

NEMA L13

NEMA L13 系列裝置是 600V 的三相三線非接地裝置。 擁有 30A（L13-30）裝置的設計，L13-30 裝置可從至少一家製造商（Bryant Electric）獲得。

NEMA L14

NEMA L14 是三相四線接地聯結器，額定電壓為 125V/250V。 其標稱電源電壓為 240V 或 208V 火線 - 火線和 120V 火線到中性線電路。

這些聯結器在家用備用發電機和大型音訊系統中的功率放大器機架上很常見。

NEMA L15

NEMA L15 是額定電壓為 250V 的三相接地聯結器。 用於三相電路。

NEMA L16

NEMA L16 是額定電壓為 480V 的三相接地聯結器。 用於三相電路。

NEMA L17

NEMA L17 是額定電壓為 600V 的三相接地聯結器。 用於三相電路。

NEMA L18

NEMA L18 是額定電壓為 120V/208V 的三相四線無接地聯結器。 用於 Y 型接法的三相電路。

NEMA L19

NEMA L19 是額定電壓為 277V/480V 的三相四線非接地裝置。 擁有 20A（L19-20）和 30A（L19-30）裝置的設計，L19-20 和 L19-30 裝置至少從一家製造商（Bryant Electric）獲得。

NEMA L20

NEMA L20 是額定電壓為 347V/600V 的三相四線非接地裝置。 擁有 20A（L12-20）和 30A（L20-30）裝置的設計，L20-20 和 L20-30 裝置可從至少一家製造商（Bryant Electric）獲得。

NEMA L21

L21-30 插頭和插座

NEMA L21 是額定電壓為 120V/208V 的三相五線接地聯結器。 其適用於需要中性線和接地線的三相電路。 其中間的圓柱是接地用的，含直角的接片是中性線。 這些聯結器在配電中很常見。 許多活動生產公司使用扭鎖聯結器的電源分配器作為饋線電纜，以及 12 個及以上的 L21-30 聯結器，每個聯結器都可以分解成三個單獨的 120V 電路。

NEMA L22

NEMA L22 是額定電壓為 277V/480V 的三相五線接地聯結器。 其適用於需要中性線和接地線的三相電路。 其中間的圓柱是接地用的，含直角的接片是中性線。

NEMA L23

NEMA L23 是額定電壓為 347V/600V 的三相五線接地聯結器。 其適用於需要中性線和接地線的三相電路。 其中間的圓柱是接地用的，含直角的接片是中性線。

其他安全功能

注意！以下內容來自英語維基百科，未經翻譯，請在翻譯完全後刪除本內容！

A North American NEMA-5 receptacle halfway through a corrective re-installation. The fluorescent green spacers, which firmly attach the receptacle to the metallic sub-structure, are made necessary by using 5⁄8 in (16 mm) sheetrock instead of 1⁄2 in (13 mm), or by slightly-misplaced device box housings.

Over time, electrical codes in the US and Canada began to require additional safety features in the basic NEMA 5-15R and 5-20R configurations to address specific electric shock hazard concerns. The safety features listed below are not mutually exclusive; for example, tamper-resistant GFCI receptacles are available.

Ground fault circuit interrupter (GFCI) receptacles

Tamper-resistant GFCI duplex receptacle type 5-20RA, which can take 5-15 and 5-20 grounded plugs and 1-15 ungrounded plugs

These versions of the 5-15R or 5-20R receptacle are residual-current devices, and have "Test" and "Reset" buttons (and sometimes an indicator light which may be normally on or normally off per the vendor's design). In the US and Canada, GFCI protection is required for receptacles in many potentially wet locations, including outside outlets, bathrooms, and some places in kitchens, basements, and crawl spaces. This is an expedient way to provide that protection at the receptacle itself.

These safety devices work by comparing the currents flowing in the live and neutral conductors, and disconnect the circuit if their difference exceeds 4 to 6 milliamperes. Installing a single receptacle is often cheaper or more convenient than providing this GFCI protection at the circuit breaker. In addition, a tripped GFCI receptacle may be more easily noticed and reset, as compared to a tripped GFCI located in a remote circuit breaker panel far from the point of usage.

Like most current interrupting devices, a GFCI receptacle can optionally be wired to feed additional "downstream" outlets; correctly installing one GFCI receptacle in a circuit can protect all the plugs, lights, switches, and wiring which receive power from it. This allows for cost-effective retrofits on older installations where branch circuits were often daisy-chained between wet and dry locations. A GFCI receptacle may be installed indoors where it is sheltered from dampness and corrosion, while still protecting an outdoors receptacle wired downstream.

GFCIs are also recommended for power tool outlets and any locations where children might insert conductive objects into the receptacles, although this safety measure does not substitute for additional requirements for tamper-resistant receptacles.

Tamper-resistant receptacles

Starting with the 2008 National Electrical Code and the 2009 Canadian Electrical Code, listed tamper-resistant receptacles that address electric shock hazards to children must now be installed in almost all areas of new or renovated dwellings. According to statistics cited by the NFPA, the code change adds only $40 to the cost of building an average, 75-receptacle home in the US.[citation needed]

This safety measure reduces shock hazards to a child that attempts to insert a single conductive object into the receptacle. Inserting a normal, two-blade electrical plug applies simultaneous pressure on both sides of the receptacle to open an internal, spring-loaded shutter, but a foreign object fails to do so and therefore cannot make contact with the live electrical contacts. However, the device can still be defeated by inserting two objects simultaneously. Despite its weaknesses, the tamper-resistant receptacle is superior to protective plastic outlet caps which must be individually installed on each receptacle (and are a choking hazard when removed), and to sliding covers that children easily learn to defeat.

AFCI receptacles

The National Electrical Code has been updated for 2014 to address the use of Outlet Branch Circuit (OBC) Arc Fault Circuit Interrupter (AFCI) receptacles as an alternative to traditional circuit breakers when used for modifications, extensions, replacement receptacles, or in new construction. AFCI receptacles reduce the dangers associated with potentially-hazardous arcing conditions (parallel arcs and series arcs), by interrupting power to arcing devices (e.g. a damaged appliance cord) that might otherwise not draw enough current to trip the primary circuit protection device.

AFCI protection is mandated by the 2014 Code in residential family rooms, dining rooms, living rooms, kitchens, parlors, libraries, dens, bedrooms, laundry rooms, sunrooms, recreation rooms, closets, hallways or similar rooms.[citation needed] It is also required in dormitory units. AFCI receptacles look similar to GFCI receptacles in that they have a "Test" and "Reset" button on the face of the device for localized testing. This saves a homeowner a trip to the breaker panel, should the device trip. Unlike AFCI breakers, AFCI receptacles can be used on any wiring system, regardless of the panel.[citation needed] When installed as the first receptacle on a branch circuit, AFCI receptacles can provide series arc protection for the entire branch circuit. They also provide parallel arc protection for the branch circuit downstream of the AFCI receptacle.

Surge protective receptacles

See also: Surge protector

Surge protective devices are designed to reduce the random energy surges of voltage transients and electrical noise on the power supply line, which can damage sensitive electronics such as TVs, computers, and smart appliances. They are available for 120 V, 15/20 A applications, in different form factors such as surge protective receptacles in single, duplex, four-in-one, and six receptacle configurations, as well as surge-protective power strips. These devices provide point-of-use protection and are the last line of defense in a whole-house surge protection network.

Weather-resistant receptacles

Weather-resistant (WR) receptacles are made with ultraviolet-resistant insulating materials having excellent cold-temperature impact resistance to withstand longterm exposure to weathering and abuse. Metallic components are required to be resistant to corrosion. Mandated by the 2008 National Electrical Code in outdoor damp or wet locations, WR receptacles are required in patio, deck, and pool areas.[citation needed] They are available in a variety of variations, including GFCI and tamper-resistant.

For added protection, WR receptacles should be shielded by "Extra-Duty While In-Use" or "Weather-Resistant" covers.[citation needed] These covers are ruggedly constructed to keep out moisture (either dripping or condensing), dust, debris, and insects, while providing easy access to receptacles to allow their use with power tools, trimmers, sprinkler systems, and pumps.

Leak-current detection and interruption (LCDI) cordsets

Damaged power cords of portable air conditioners have caused many electrical fires, and about 350 deaths per year.[citation needed] To combat this, the 2017 NEC requires each portable air conditioner sold in the United States to have either a leakage current detector interrupter (LCDI) or a ground-fault circuit interrupter (GFCI) protective device built into its power cord. The device can be integral with the power plug, or a separate module within 12 inches of the plug. The protection device is equipped with "Test" and "Reset" buttons on the housing. An LCDI cord has a fine wire mesh around the conductors, and circuitry to detect current leaking from the conductors to the mesh, which would happen if the cord were damaged or frayed. The plugs are normal NEMA 5-15, 5-20, 6-15, 6-20, or 6-30 plugs, depending on the air conditioner design, and are typically molded-on designs.

Color code

The color of a device neither identifies its voltage class nor power system. Because the colors are not specified by NEMA standards, the purpose of color-coding a receptacle may be set by the building owner, who may select brown, ivory, white, almond, grey, or black receptacles in the 5-15 configuration to blend with the decor of a room.

However, although colors are not standardized by NEMA, some industries utilize colors for certain applications, following de facto standards:


* A receptacle with a green dot is a so-called "hospital grade" device; The primary reason to use a hospital-grade receptacle at a patient bed location is to ensure that a receptacle with a greater contact tension is provided to minimize possibilities that an attachment plug supplying medical or life support equipment may be disconnected because the attachment plug slipped out of the receptacle. Also such devices are tested to survive harder use while limiting electrical leakage, compared to wiring devices intended for residential or commercial purposes.

* Per UL Standard ANSI/UL 498, a receptacle (any color) with an orange triangle, is an isolated ground (IG) device, where the grounding pin of the receptacle is connected to ground independently of the frame of the receptacle and wiring outlet box. This is also a requirement of the National Electrical Code (NFPA 70), Article 406. While neither UL nor the CSA require the face of the receptacle to be a specific color, most IG receptacles are orange.

* A blue receptacle may indicate built-in surge suppressors.

* A red receptacle may indicate a special-service outlet such as one connected to an emergency standby power source. The Canadian Electrical Code requires that "essential" receptacles in hospitals, connected to emergency power systems, must be red.

* At least one manufacturer makes a yellow receptacle, which identifies it as corrosion-resistant.

Break-away tabs

Most duplex receptacles have metal tabs connecting the top and bottom receptacles. These tabs can be broken off to allow the top and bottom receptacles to be wired onto separate circuits. This may allow for one switched receptacle for a lamp, or for two separate supply circuits when heavy loads are anticipated. Two branch circuits may optionally share a common neutral wire terminating on duplex receptacles, a condition sometimes referred to as "split-wiring", "split-receptacle", or "half-split".

Related standards

The dimensions and configurations for NEMA connectors are given in ANSI/NEMA standard WD-6. Underwriters Laboratories maintains UL Standard 498, which specifies construction performance (e.g. durability, electrical safety, and fire-resistance) for NEMA connectors. These additional requirements allow connectors to be manufactured to be compliant with the National Electrical Code. The Defense Logistics Agency and General Services Administration maintain Federal Specification W-C-596 and its associated specification sheets. This specification references WD-6 and UL 498, and provides additional durability and electrical safety performance criteria for connectors intended for military use.