古里核電廠（韓語：고리원자력발전소／古里原子力發電所）位於韓國釜山廣域市機張郡長安邑，隸屬於韓國電力公社下屬的韓國水電與核電公司。



歷史

1971 年，韓國首座核電站里核電站一號機組在釜山廣域市機張郡長安邑開工，後於 1977 年建成，自 1978 年 4 月開始商業運營。二號機組、三號機組、四號機組在八十年代建成。

2006 年，該核電站的擴建部分被稱為「新古里核電廠」。2007 年，韓國成為世界上第三個具備自行研發第三代核電技術的國家。



核電機組



事故

2007 年 3 月 19 日 14 時 50 分，4 名維護人員在古里一號反應爐內部液體廃棄物蒸発気室內拆解一台再循環泵的時候，冷卻水、溫排水、放射性廃棄物混合的高溫水噴濺流出，造成設備供應商的 4 名工作人員被燙傷，其中 2 人傷重送醫住院。

2010 年 7 月 16 日 5 時 12 分左右，古里核電廠遭雷襲造成輸電線路跳閘，一號、二號反應爐機組停運。

2011 年 4 月 12 日 20 時 46 分，古里核電站一號機組供電開關因因供電系統的進線切斷器溫度突然上升而燒毀，導致整個核電站停止運行。供電開關出現故障時，本應自動切換的備用開關也未動作，最終由應急柴油發電機提供了電力。當地時間 12 日下午 8 時 46 分開始停止運作。

2011 年 4 月 4 日古里 3 號機組更換燃料和檢查主要設備而停止運行。4 月 19 日技術人員在 3 號機組內檢查電氣設備，操作失誤導致高壓線接地，2 人觸電身亡，斷路器自動跳閘，古里 3 號機組和 4 號機組於 13 時 43 分同時斷電。4 號機組應急柴油發電機立刻自動啟動。在應急發電機啟動約 1 個半小時之後的下午 15 點 5 分恢復了外部供電。5 月 5 日全部恢復運營。古里 3 號和 4 號機組被設計成共用一條電力母線，這意味著 3 號機組的電力系統出現故障會導致正常運轉的 4 號機組被斷電。韓國核安全委員會說： 「核電安全無比重要，古里 3 號和 4 號機組共用一條電源線的設計本身就是安全意識淡薄的典型例子。」 Furusato Unit 4 breaks down due to human error

2011 年 6 月 21 日，古里核電站 2 號機組因新蔚山－古里輸電線路碰到被風颳起的農用薄膜，整個機組當天上午 10 時 30 分停止運轉，輸電線瞬間停電後隨即恢復供電。 

2011 年 9 月韓國知識經濟部向國會提交的資料指出：從 2001 年到 2011 年的 10 年間，韓國核電站因為各種故障和原因導致的停止運轉事故共有 91 起，其中運行時間較長的古里核電站 1 號、2 號、3 號機組都是事故高發機組。

2012 年 2 月 9 日古里核電站一號機組停堆更換燃料棒。20 點 34 分對主發電機保護繼電器試驗時，人為錯誤導致外部供電中斷（loss of off-site power，LOOP），二號應急柴油發電機（emergency diesel generator，EDG) 由於氣動啟動系統問題而啟動失敗，而一號應急柴油發電機正處於計劃內維護無法使用，核電站全廠斷電（station blackout，SBO）；這是 1978 年投產以來首次發生核電站全部電源斷電事故。12 分鐘後外部供電恢復。冷卻系統停運 19 分鐘後，核電廠操縱員恢復了冷卻系統的餘熱導出主泵。反應爐冷卻管路最大升溫 21.3℃；反燃料水池溫度從 21℃升到 21.5℃。事故發生當天，現場的工作人員還故意未在管理日誌中記錄事故內容，以防原子能安全委員會派遣到當地的監督人員知曉。韓國水力原子能公社在發生事故一個多月後的 3 月 12 日才向韓國原子力安全委員會匯報了該事。韓國核能安全委員會於 3 月 13 日派出專家組進行實地調查。面對質疑，核電站方面的解釋是：斷電狀況出現後，工作人員很快就找到原因並恢復供電，因為他們忙於搶修設備，「錯過了向總部和有關當局匯報的時機」。韓國核能安全委員會 3 月 16 日披露，2 月 9 日導致大停電事故的第二號應急柴油發電機在事故後 1 個多月仍然處於無法啟動狀態，因為發電機內部的閥門不正常，塞進了異物；但是按照規定，核電站每個月都應該對應急柴油發電機進行檢查，也就是說核電站 1 個月前進行的相關檢查報告有可能也是虛構的。調查表明，廠用變壓器（Unit Auxiliary Transformer，UAT) 導通測試時，供電配置系統不能保證廠用變壓器的可用能力。韓國核能安全委員會公布中期調查結果稱古里核電站在發生全面停電事故 12 分鐘後雖然恢復了外部供電，但 2 台應急發電機仍然處於故障狀態，核電站當班操縱員小組在這時取出核反應爐中的核燃料。按規定，如果要取出核燃料，至少要有 1 個外部電源線和 1 台應急發電機可以運行。古里 1 號機組操縱人員違反基本規定進行作業，極可能引發重大事故。調查報告顯示，古里核電站本應在外部 3 個電源線中的 2 個線路進行整修之後，在 2 月 11 日開始主發電機繼電保護裝置的測試工作；但為了提高作業速度，核電站將主發電機繼電保護裝置測試日期提前至 2 月 8 日，由此埋下禍根。

韓國核能安全委員會為防止類似事件再次發生，針對 4 個領域出台了 20 個對策。委員會表示，「不打算將古里核電站 1 號機組報廢，如果符合安全規定，將再次啟動」。古里核電站 1 號機組「大停電」事故後，韓國政府對全國範圍內的核電站的緊急發電機進行了大檢查。3 月 23 日，新古里二號反應爐因為主水泵故障而停堆，但備用水泵啟動保持了反應爐冷卻，因此沒有核泄露風險。3 月 28 日靈光核電站 2 號機組的緊急發電機在接受檢查過程中突然停止運轉。核電站的機組都配有兩台發電機，緊急發電機在主發電機發生故障 10 秒之內就會自動啟動。檢查人員為方便檢查，手動啟動了 2 號機組的備用發電機，但在 1 分 14 秒之後，響起引擎冷卻水低壓警報，並隨即停止運轉。備用發電機擔負著啟動抽水機、用水冷卻原子爐的重要功能，一旦停止運轉可能造成過熱而導致核燃料泄露。靈光郡政府在接到報告後，卻沒有向公眾公開此事，相關人員解釋稱，「緊急發電機出現故障，問題很快就得到了解決，所以政府認為問題不大，沒有公布，並無存心隱瞞之意。」。靈光核電站表示「此次事故已如實上報」。但韓國知識經濟部 4 月 8 日公布的緊急發電機檢查報告中「一切正常」。 一號機組停運了 5 個月之久，直到 2012 年 8 月 6 日下午才恢復運營。

2012 年 10 月 2 日 8 時 10 分，新古里一號反應爐因為控制棒故障警報而停堆。

2013 年 6 月，古里二號反應爐停堆，一號反應爐被指令保持停堆狀態，直至偽造安全證書的控制電纜完成更換。建設中的 APR-1400 堆型使用的控制電纜未能通過阻燃與其他測試，導致建堆工作拖延一年。

2013 年 10 月，新古里 3 號機組的控制電纜未能通過阻燃測試。

2014 年 8 月 25 日，由於暴雨，大量雨水從三迴路的海水取水口進入，古里核電廠的五座反應爐被迫停堆。當天 16 時，地下的配電系統由於雨水浸入而失去功能 23 小時。

2014 年 12 月 15 日，不明黑客侵入韓國水力與核電公司資料庫，在網際網路上公布了古里核電站和月城核電站的設計資料。

2014 年 12 月 26 日下午 17 時 18 分許，新古里核電站第三機組建設現場附屬樓發生氮氣泄漏事故，導致在附屬樓地下進行安全巡邏的 3 名工作人員窒息死亡。韓國國立科學調查研究院查明的事故原因為 12 月 4 日核電站在維修氮氣輸送閥門時，因操作失誤而導致閥門受損氮氣泄露。韓國警方經調查表示，當時核電站設備科長在曾被告知疑似有氮氣漏氣聲，但他未即時採取措施。警方以涉嫌「業務過失致死」對核電站設備科長提出逮捕申請。

2015 年 2 月 3 日 3 時 28 日，古里二號機組的渦輪發電機發生氫氣泄漏而停堆。

2017 年 3 月 22 日，地檢署宣布指控古里核電廠 6 人從 2011 年 1 月至 2016 年 8 月，在核電廠向海中排放的廢水中未經許可偷排了 100 噸有害物質二甲基聚矽氧烷。

當地時間 2017 年 3 月 28 日，古里核電站 4 號機組內部的設備冷卻水波動箱的水位上升，致使 0 時 20 分左右反應爐功率降低，至 5 時 11 分，該機組被手動停機以待接收後續檢查。

2021 年 2 月 24 日，韓國水電核電公司（KHNP）發言人 Kim Sang-jo 表示，由於新工業事故法案的通過，該公司須採取額外措施保障核電廠建設人員安全，且不能安排任何可能引發事故的夜間工作，因此，新古里核電廠 5、6 號機組（APR1400）建設進度將進一步推遲。目前施工進度為 65%。



參考資料



參見


* KSTAR

* 韓國反核運動

* 韓國水電與核電公司

* 韓國原子能研究院（KAERI）

* 韓國核安全技術院（KINS）

* 朝鮮核問題

* 韓國能源

* 韓國經濟



外部連結


* 韓國原子能研究所 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）

* 韓國核安全研究所 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）