性能係數（coefficient of performance），簡稱 COP 或 CoP，是產熱系統或製冷系統表示其能量轉移效果的無因次量，是所搬移熱量相對於其需要輸入功的比值。COP 較高表示較省電，運行需要的成本較低。COP 類似效率，但效率不會超過 1，而 COP 可以超過 1。

若將輸入功直接轉換熱能（例如電熱器），COP 為 1。熱泵、冷凍或空調系統的 COP 一般會超過 1，因為系統會從熱源中汲取額外的熱能。若是針對整個系統，COP 的計算需要考慮所有耗能輔助設備的能量消耗。COP 和運作條件有高度的相關性，特別是熱庫及系統的絕對溫度以及相對溫度差，一般會用圖示方式表示，或是計算期望條件下的平均值。吸收式製冷冷凍機的 COP 會比蒸氣壓縮製冷要低，因吸收式製冷沒有用到壓縮，而是使用了由溫度造成的的蒸發、溶解或吸附反應。



公式

性能係數的公式為：

　
: ${\rm {COP}}={\frac {Q}{W}}$

其中

 
* $Q\ $ 是系統提供（或取出）的有用熱量

* $W\ $ 是系統需要外界提供的機械功

因此，產熱系統和製冷系統功能不同，其 COP 會有所不同。若關注的是機器冷凍的效果，COP 是從冷源中取出熱相對輸入功的比值。若針對加熱系統，COP 是從冷源中取出熱量加上輸入功，除以輸入功的結果：

　
: ${\rm {COP}}_{\rm {heating}}={\frac {|Q_{H}|}{W}}={\frac {|Q_{C}|+W}{W}}$

　
: ${\rm {COP}}_{\rm {cooling}}={\frac {|Q_{C}|}{W}}$

其中

 
* $Q_{C}\ $ 是從冷源取出的熱

* $Q_{H}\ $ 是提供給熱源的熱



推導

根據熱力學第一定律，可以證明在可逆系統中， $Q_{H}=Q_{C}+W$ ，及 $W=Q_{H}-Q_{C}$ ，其中 $Q_{H}$ 是轉換到熱源（高溫端）的熱， $Q_{C}$ 是由冷源（低溫端）取得的熱 
因此，替換其中的 W，可得 

　
: ${\rm {COP}}_{\rm {heating}}={\frac {Q_{H}}{Q_{H}-Q_{C}}}$

針對以理想效率（卡諾效率）運作的熱泵，可以證明

　
: ${\frac {Q_{H}}{T_{H}}}={\frac {Q_{C}}{T_{C}}}$ 及 $Q_{C}={\frac {Q_{H}T_{C}}{T_{H}}}$

其中 $T_{H}$ 和 $T_{C}$ 是高溫端和低溫端的熱力學溫度。

在理論效率下 

　
: ${\rm {COP}}_{\rm {heating}}={\frac {T_{H}}{T_{H}-T_{C}}}$

等於熱機理想效率的倒數，因為熱泵是反向運作的熱機（可以參考熱效率 #熱機的說明）。

注意熱泵的 COP 和其任務有關。釋放到高溫端的熱會比從低溫端吸的熱要多，相差的能量即為熱泵的輸入功，因此製熱熱泵的 COP 會比相同條件下，用來作製冷的熱泵 COP 要多 1。

以理論效率運轉的冰箱或冷氣，其 COP 為 

　
: ${\rm {COP}}_{\rm {cooling}}={\frac {Q_{C}}{Q_{H}-Q_{C}}}={\frac {T_{C}}{T_{H}-T_{C}}}$

 ${\rm {COP}}_{\rm {heating}}$ 應用在製熱熱泵上， ${\rm {COP}}_{\rm {cooling}}$ 應用在冰箱或是冷氣上。實際系統中的值一定比理論值要低。歐洲地源熱泵的測試標準，高溫端溫度 ${T_{H}}$ 是 35 °C（95 °F），低溫端溫度 ${T_{C}}$ 是 0 °C (32 °F)。依照上述公式，理想 COP（COP 上限）會是 7.8，最好的測試結果是 4.5。若安裝一整季，再考慮水泵系統需要的能量，季節 COP 約為 3.5，或略低一些
。冷氣的 COP 是用 ${T_{H}}$ 為 20 °C（68 °F）乾球溫度 ， ${T_{C}}$ 為 7 °C（44.6 °F）計算。



舉例

若地源熱泵系統的 ${\rm {COP}}_{\rm {heating}}$ 為 3.5，所轉移的熱能是消耗能量的 3.5 倍（每消耗 1 kWh 的能量，可以在高溫端產生 3.5 kWh 的熱能）。產生的熱包括從低溫端抽取的熱能，以及輸入能量的 1 kWh。因此低溫端抽取的熱能是 2.5 kWh，不是 3.5 kWh。

 ${\rm {COP}}_{\rm {heating}}$ 為 3.5 的熱泵，只要在單位能量的電費成本在天然氣成本 3.5 倍以下的地區，其使用上的成本會比最有效率的天然氣暖爐更低。

 ${\rm {COP}}_{\rm {cooling}}$ 為 2.0 的熱泵，每消耗一單位的能量，可以轉移二單位的熱能（冷氣每消耗 1 kWh，可以帶走 2 kWh 的熱能）。

假設能量來源和運作條件相同，COP 較高的熱泵在使用時消耗的能量較少。建築中熱泵對環境的整體影響和能源來源以及設備的 COP 有關。使用者的使用成本和能源的價格以及設備的 COP（或效率）有關。有些地區同時提供二種能源（例如電力及天然氣）。高 COP，但用電的熱泵可能無法取代相同發熱值的天然氣暖爐。



提昇 COP

根據 COP 公式，若在系統可運作的前提下，減少 $T_{hot}$ 與 $T_{cold}$ 之間的溫度差，可以提高熱泵系統的 COP。針對供熱系統，這表示

1. 降低出口溫度，由 35 °C（95 °F）降到 30 °C（86 °F），這需要在地板、牆壁或天花板中有供暖管路，或是在空氣供暖器中加入較多的水
2. 增加進口溫度（例如用較大型的地源，或是用太陽能輔助的熱源庫）

準確的確認熱導率可以有更準確的地環路（ground loop） or borehole sizing,，讓返回的溫度更高，系統也更有效率。

若是冷氣，可以用地下水代替空氣來提昇 COP，也可以用增加空氣流動的方式來降低溫度差。在這兩種系統中，增加管徑及風道寬度也可以減少噪音，也可以降低流體的速度，使雷諾數減低，紊流較輕微，揚程損失較小，水泵（及排風扇）的能耗也會比較小。也可以增加熱泵中，熱交換器的尺寸來調整相同壓縮機功率下，熱泵的效率，也可以減少壓縮機內部的溫度差。不過熱泵若是要產生可直接使用的熱水，此方式可能就不適用。

吸收式製冷的 COP 可以用加入第二級或第三級系統來提昇。二級或三級的吸收式製冷系統，其效果比一級要好，其 COP 可以超過 1。需要較高的壓力以及較高溫的蒸氣，但每冷凍噸需要每小時十磅的蒸氣，相較之下還是比較少的。



考慮季節的性能係數

若要比較實際的評估一整年的能源效率，在產熱系統可以用季節化的性能係數或季節性能係數（seasonal coefficient of performance，SCOP）。空調多半會用季節能效比（SEER）。季節性能係數是新的研究方式，評估在實際應用下的型能，若只使用性能係數評估，是比較舊的方式。季節性能係數可以評估在一整個需要冷卻或是供暖的季節中，熱泵運作的效率。



相關條目


* 季節能效比（SEER）

* 熱效率

* 蒸氣壓縮製冷

* 空氣調節

* 暖通空調

* 熱泵



參考資料



外部連結


* Discussion on changes to COP of a heat pump depending on input and output temperatures （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）

* See COP definition in Cap XII of the book Industrial Energy Management - Principles and Applications