併網逆變器（grid-tie inverter，簡稱 GTI）是一種特殊的逆變器，除了可以將直流電轉換給交流電外，其輸出的交流電可以和和市電的頻率及相位同步，因此輸出的交流電可以回到市電。併網逆變器常用在一些直流電壓源（如太陽能板或是小型風力發電機）和電網連接的應用中。

在許多國家，有並網電力系統的住家或是公司，可以將其產生的電力再賣給電力公司。輸送回電網的電力有幾種不同的補貼方式。淨計量電價是指有可再生能源設備的住家或公司，依其送回電網的淨能量來領取補貼，例如某一個月，一個住家送回電網的電力為 500 千瓦 - 小時，而從電網用的電力為 100 千瓦 - 小時，則依 400 千瓦 - 小時來領取補貼。在美國，淨能量的政策會依司法管轄區不同而不同。另一種政策是上網電價補貼政策，產生每一千瓦 - 小時的電依照和輸電公司所訂契約中列的補貼方式來進行補貼。

在美國，並網能源系統是在國家電氣規範（NEC）管理範圍以內，因此會對併網逆變器有一些強制性的要求。



典型的運作方式

逆變器會將直流電源轉換為交流電源，以便送回電網。併網逆變器的輸出電壓的頻率需和電網頻率（50 或 60 Hz）相同，一般會用機器中的振盪器達成，並且也會限制輸出電壓不超過電網電壓。現代高品質的併網逆變器，其輸出的功率因素可以為 1，表示其輸出的電壓及電流相位是相同旳，和電網電壓之間的相位差在 1 度以內。逆變器中有微處理器可以感測電網的交流波形，並且依此波形來產生電壓送回電網。不過送回電網的電需有一定比例的無功功率，使附近電網的電力在允許的限制範圍內，否則，若某一區域電網的再生能源比例較高，在高電能產出的時候（例如中午）其電壓可能會上昇的太高。

若電網的電力斷電時，併網逆變器需要快速的和電網離線。這是美國國家電氣規範（NEC）的規定，以確保在電網斷電時，併網逆變器也不會提供電力給電網，此時維修電網的工人才不會因此而觸電。

若適當的配置，併網逆變器可以讓一個家庭可以使用其自行發電的替代能源（例如太陽能或是風力發電），而不需要繁雜的配線，也不需要電池。若是替代能源不足，不足的部份仍然會用電網的電來提供。



技術

併網逆變器架構有使用較新的高頻變壓器、傳統的工頻變壓器，或是無變壓器的逆變器架構。高頻變壓器不是直接提供 120 V 或 240 V 的 AC 電源，而是有電腦控制的多步程式，讓電源轉換為高頻的交流電，再轉換為直流電，最後再轉換為電源需要的電壓及頻率。無變壓器的逆變器比有變壓器的逆變器要輕，其效率也較好，在歐洲很流行。不過因為直流電路和交流電路之間沒有的電隔離，擔心有故障時，直流端的短路電流會直接跳入市電電路，因此較晚才進入美國市場。不過從 2005 年起，美國消防協會（NFPA）的國家電氣規範已取消了所有太陽能系統都需要負端接地的規定，並加上新的安全要求，因此允許無變壓器（或是無電隔離）的逆變器進入美國市場。VDE 0126-1-1 及 IEC 6210 也已允許及定義這類系統需要的安全機制。首先，需要有殘留電流或是接地電路以檢測異常短路的情形，並且也要進行絕緣測試以確認直流電路與交流電路之間的分離。



特性

逆變器會針對其產品線印製資料表。各廠家資料表中的用詞及內容可能會有所不同，但一般會包括以下內容：


* 額定輸出功率（Rated output power）：單位可以是瓦特或是千瓦。有些逆變器可能會針對不同的輸出電壓有不同的額定輸出功率。例如逆變器可以設定在 240 VAC 或 208 VAC 輸出，兩者的額定輸出功率就會不同。

* 輸出電壓（Output voltage）：是指逆變器可以連接的電網電壓。若是小型的家用併網逆變器，其輸出電壓多半會是 240 VAC。若是商用的逆變器，其電壓會是 208, 240, 277, 400, 480 或 600 VAC，而且可能會是三相輸出。

* 峰值效率（Peak efficiency）：峰值效率是指逆變器可以輸出的最佳效率（效率是以其輸出交流電功率除以逆變器輸入的直流電功率）。在 2009 年 7 月時，大部份市面上的併網逆變器峰值效率可以到 94%，有些可以高到 96%。其散失的能量主要是散失為熱能。為了讓逆變器輸出到額定功率，其輸入的電功率需大於額定功率。例如 5000 W 逆變器其滿功率時效率為 95%，因此需要 5,263 W 的輸入功率（額定功率除以效率）。若逆變器可以在數個不同電壓下輸出電能，也會在各電壓下有其峰值效率。

* CEC 加權效率（CEC weighted efficiency）：此效率的計算方式是加州能源委員會（CEC）在其 GoSolar 網站公布的算法為主。和峰值效率不同，CEC 加權效率是平均效率，比較可以表示逆變器在運作時的情形。若逆變器可以在數個不同電壓下輸出電能，也會在各電壓下有其 CEC 加權效率。

* 最大輸入電流（Maximum input current）：是逆變器可以使用的最大直流電流。若系統（例如太陽能電池）輸出的電流超過此一上限，逆變器無法使用此一電流。

* 最大輸出電流（Maximum output current）：是指逆變器可以連續提供的最大交流電流。此數值一般會用來確認過電流保護設備（保險絲或無熔絲開關）的最小電流額定，以及將電路斷開相關設備的最小電流額定。若逆變器可以在數個不同的交流電壓下輸出，也有可能在各電壓有不同的最大輸出電流。

* 峰值功率追蹤電壓（Peak power tracking voltage）：這表示逆變器的最大功率點追蹤（MPPT）可以運作的直流電壓範圍。系統設計者需確認系統的串接已經過優化，在一年的大多數時間，串接後產生的電壓是在上述範圍內。因為電壓可能會波動，而且會隨著溫度而變化，這可能是個困難的工作。

* 啟動電壓（Start voltage）：不是所有的逆變器都會標示此項數值，此數值是指逆變器要啟動及開始運轉需要的最低直流電壓，在太陽能的應用下格外重要，因為系統設計者需確認已有夠多的光伏模組串聯，其電壓可以超過啟動電壓。若廠商未標示此一數值，系統設計者一般會以峰值功率追蹤電壓的下限為逆變器的最低電壓。

* 國際防護等級認證（IPxx rating）：防護等級或是 IP 編號分類是針對產品有關固體異物（在防護等級的第 1 碼表示）以及水（在防護等級的第 2 碼表示）的防護能力。數字越大表示防護能力越好。美國的 NEMA 外殼類型用途也是類似國際防護等級。大部份用在室外逆變器是 IP45（不防塵）或 IP65 （防塵），或者在美國則是 NEMA 3R（無揚塵保護）或是 NEMA 4X（防塵、防直接濺水，及額外的防腐蝕保護）。



參考資料



相關條目


* 並網電力系統

* 逆變器

* 孤島效應

* 光伏逆變器



外部連結


* California List of Eligible Inverters （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館） - This is the official California Energy Commission (CEC) list of inverters that are eligible for California's rebate program. Other states use this list as well.

* Grid Tie Inverter Comparison Tool （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館） - website that allows people to compare the data sheets of various grid-tie inverters. One can also use the website to filter and search inverters by technical data.

* Grid-Tie Wind Inverters Versus Solar Inverters - describes in detail the differences between existing grid tied inverters.