螢光燈（Fluorescent lamp），或稱日光燈、燈管、螢光管、光管，是一種照明裝置，屬於氣體放電燈的一種。它使用電力在氬或氖氣中激發水銀蒸氣，形成電漿並發出短波紫外線，紫外線被磷光體吸收後，磷光體會發出可見的光以照明，這樣發出可見光的方式屬於螢光。

一般的螢光管以玻璃製造，在兩端裝有插口以連接電源及固定螢光管的位置。

與電燈泡不同，螢光管必須設有安定器，與啟動器配合產生讓氣體發生電離的瞬間高壓。

為了取代傳統白熾燈，近年來發展出將燈管、安定器、啟動器結合在一起，配合使用白熾燈燈座的改良型螢光燈泡，稱為省電燈泡，可以在不更換燈具基座的情況下，直接取代白熾燈使用。



原理

螢光管內充滿了低壓氬氣或氬氖混合氣體及水銀蒸氣，而在玻璃螢光管的內側表面，則塗上一層磷質螢光漆，在燈管的兩端設有由鎢製成的燈絲線圈 (這個鎢絲線圈上會塗上 "電子粉"，其成分是由鍶、鋇等鹼土金屬化合物組成的)。當電源接通後，首先電流通過燈絲加熱並釋放出電子 (這裡的電子是由電子粉釋出的)，電子會把管內氣體變成電漿（plasma），並令管內電流加大，當兩組燈絲間的電壓超過一定值之後燈管開始產生放電，使水銀蒸氣發放出 253.7nm 及 185nm 波長的紫外線，螢光管內側表面的磷質螢光漆會吸收紫外線，並釋放出較長波長的可見光。發出的光線顏色由磷質成份的比例控制，而玻璃管則避免有害的紫外線及其他有害物質如水銀洩漏出來。

螢光管的放電電流與導通電阻之間存在一個正反饋關係：當更多電流流進螢光管後使得更多氣體被離子化，使得管內的導通電阻不斷降低，如此便會令更多電流入螢光管內。如果將螢光管直接接到固定電壓的電源，螢光管將會因電流不斷上升而很快被燒毀，因此需要以一個輔助電路控制進入螢光管的電流在一固定水平，而這個電流控制電路通常被稱為安定器。傳統安定器實際上是一個電感，當導通電阻降到很低的時候，安定器固定的感抗和銅耗使導通電流近似於定值，開始穩定工作。傳統安定器需搭配一個稱為啟動器（Starter，俗稱「士賴達」、「跳泡」）的小元件才能使燈絲間的壓差達到使螢光管足以放電的程度，最新的電子式安定器則不需要啟動器，因為啟動工作已被包含在安定器內。



規格

日光燈管如果照直徑來分類，可分成 T2、T3.5、T4、T5、T6、T8、T9、T10、T12 等規格，所謂的 T5 就是直徑為 5/8 英吋（約 16 毫米）的日光燈管；T8 直徑為 1 英吋（約 25 毫米）；T9 直徑為 9/8 英吋（約 29 毫米）的日光燈管。目前全世界的主流為 T5、T6 和 T8，目前台灣的主流為 T8，廠商主要推廣的是 T5 燈管。

命名規則

F54T5 835 HO 


* F 代表光管（Fluorescent）

* 54 代表功率（實際使用 49W 光管）

* T5 代表直徑是 5/8 英吋

* 8 代表演色性指數是 80

* 35 代表色溫是 3500K

* HO 代表高輸出（High Output）



T8、T9 和白熾燈的比較

優點

T8、T9 螢光管與同一光度的傳統電燈泡（白熾燈）相比有更高的發光效率，因為更高比例的電能被轉化為可見光，所以同一亮度的螢光管比白熾燈溫度要低。白熾燈一般只能把大約 2% 的輸入能量轉化為可見光，同一亮度的 T8、T9 螢光管一般只需前者消耗的約 1/3 至 1/4 的電能，使用壽命亦較傳統燈泡更長。

螢光燈管可以提供多種色溫選擇，相較於白熾燈及鹵素燈色溫多介於 2700~3300k 之間，螢光燈還可以買到 6500k、5500k、5000k、4000k 等多種色溫。

雖然 T8、T9 螢光燈的購買成本略高於白熾燈，但它可節省更多能源及電費，較長的壽命亦令其更換成本相對下降，對商業而言亦可節省更換燈泡的人力成本。

缺點

螢光管未能提供穩定的光源，而是閃爍的光源，其閃爍頻率與驅動電壓的頻率有關，雖然人眼不易察覺，但可產生閃光燈效應，在一些工作環境可能造成危險，例如轉動的風扇，假如其頻率與螢光管相同，就會看似停止不動。螢光管亦會令攝錄機拍攝的片段出現閃爍，雖然傳統燈泡亦會出現閃爍，但其強度則較低。螢光管亦不能使用標準的亮度調節開關。

目前電子式安定器已經基本解決這個問題。傳統的電感式安定器採用市電（頻率為 50~60Hz）直接驅動螢光管，而電子式安定器採用高頻振盪反饋式鎮流（高頻開關切換式諧振電路限流），其輸出的驅動電壓頻率已大大提高，螢光管的閃爍頻率也相應提高，人的肉眼已經不會被這種高頻閃爍影響。

目前國際大廠已經開始陸續停產 T9 燈管，改推薦 T5 燈管，僅剩下台灣燈管品牌仍在大量生產，可以預期在供給量減少的情況下，T9 燈管會比較少見。然 T8 燈管因為沒有 T9 燈管的主要缺點 -- 汞含量過高，但 T8 燈管較 T5 耗電也逐漸減少，若非 T5 燈具與光源顯著降價，T8，T9 還是會被大量使用。

螢光燈管的演色性較低，傳統白熾燈及鹵素燈有 100 的演色性，市售螢光燈管的演色性大多超過 80，演色性超過 90 的螢光燈管就比較難購買；因此螢光燈管的光線較為不自然不舒適。



T8、T9 和省電燈泡的比較

優點
: 相對於相同亮度的省電燈泡，燈管的價格較為便宜。

　
: 最高級的 T8 燈管可以達到 99 的高演色性，而最高級的省電燈泡的演色性只能超過 90，演色性高的光源會讓顏色自然，且對視力及健康有利。不少人會因為認為日光燈 / 省電燈泡是劣質光線而使用白熾燈或鹵素燈，但若使用演色性達 99 的燈管，則會有更多人能接受螢光燈管，則可以減少發熱光源的需求。

缺點
: 隨著科技不斷進步，目前的省電燈泡已較年代久遠的 T8、T9 日光燈配合傳統安定器省電，特別是螺旋狀的日光燈。然新一代 T8 燈管配上預熱型電子安定器，仍遠較省電燈泡省電。省電燈泡的發光效率約每瓦 55~60 流明，而配合電子安定器的新一代 T8 燈管，其發光效率可達每瓦 80 流明以上。

　
: 許多 T8/T9 燈管的演色性差，多數省電燈泡能達到 80 以上的演色性。

　
: 省電燈泡更換容易。



T5 日光燈

T5 日光燈最早出現於 1995 年，是目前已商業化生產的日光燈中，最為省電的一種，然而其燈具和 T8、T9 的管並不相容，必須花錢採購專用燈具，此為其普及的障礙之一。

理論上 T5 管必須配合電子安定器使用，在 T8 配合電子安定器可以在理論上在接近 T5 管的效率，但實際環境下仍是 T5 管明顯地有較高效率，原因是兩者的最佳工作溫度不同。
T5 使用固態汞，其最佳工作溫度約為攝氏 35 度，而 T8 使用的是液態汞，其最佳工作溫度大約是 25℃。根據香港機電工程署的一份測試報告 ，螢光燈在操作時，其本身溫度會比環境溫度高約 10℃，若有加燈罩的情況下更會比環境溫度高 15℃。因此在一般有空調的環境中，加上螢火燈自身的發熱後，螢火燈的工作溫度約在 35 至 40℃之間，剛好是 T5 螢火燈的最高效率的工作溫度內；而在更高溫度的環境中（無空調的地方），T5 也比 T8 有更高效率。

不過，T5 燈有高輸出和高效率兩種，前者在同樣長度、同瓦數時較亮，後者較省電，選購時要略為注意。 

T5 管內在磷的表面加上了一層薄膜，這層薄膜防止汞被磷吸收，因此 T5 管使用的汞較少；同時也防止了因為磷吸收了汞後效率降低，所以 T5 管在長期使用後光度比較穩定，在工作經過其壽命的 40% 後，光度也只有 5% 的下跌。

T5 日光燈省電效果也比現今的傳統燈泡、省電燈泡和 LED 都來的好，；由於直徑比較小，故使用的玻璃、螢光粉和汞都較傳統的 T8、T9 節省，可以說是目前最省電也相對環保的照明工具，但缺點是價格較高（但仍比 LED 便宜很多很多）。
T5 燈管的演色性比不上演色性最高的 T8 燈管。

T5 日光燈最好是採用預熱型啟動電子安定器，但仍有些產品採用傳統的電感式鎮流器或是瞬時啟動無預熱型電子安定器，此類產品較為耗電、易產生閃爍，而且也使螢光燈的壽命縮短，購買時宜特別留意。

而 T5 燈管的最大對手是 CCFL 燈管，CCFL 燈管的效率或許略低於 T5 燈管、但也相差不遠，CCFL 壽命極長、耐點滅、單支含汞量已經很低、整體汞消耗量則更低，因此整體環保效益更佳。

對目前仍使用傳統型安定器配合 T8 燈管之使用者而言，最具成本效益的升級方式乃是更換成新型的預熱式電子安定器（優點是不閃爍、省電、相對耐點滅、延長燈管壽命，缺點是要 1~2 秒才能點亮），如果需要高品質光線則是在換了安定器後、再換成演色性大於 90 甚至達 98 的 T8 燈管，如果想要長壽命、最低汞污染及經常點滅則是換成 CCFL 燈管，而不是換成 T5 燈。



效率

比較

熒光燈的光效類似於一體式熒光燈（CFL）。

 



競爭者

除了省電燈泡外，目前最強力的競爭者為高強度氣體放電燈，長遠來看最有潛力的競爭者則是冷陰極螢光燈管或者發光二極體固態照明技術。

冷陰極螢光燈管為目前大多數液晶顯示器所採用的背光光源，其壽命為一般螢光燈的三倍以上，且具有反覆啟動也不易光衰的特性。然此項技術目前多在 LCD 廠商手中，傳統三大照明廠目前均不打算推展此項商品，為其普及的障礙。

鑑於螢光燈的適用場所大都為較低空間的室內一般性照明，HID 並非其主要競爭對手。

目前來看，LED 是其最主要的也是最有潛力的替代者。市場已經開始採用 LED 照明產品來替代螢光燈的嘗試，LED 壽命已經遠超螢光燈，在造價方面也相差無幾。



環境問題

螢光管內有水銀成份，對人體有害。胡亂棄置螢光管會對環境造成損害，因此處理棄置的螢光管成為一個問題。目前只有少數國家（例如：南韓、巴西、台灣、澳門）會對廢棄的螢光管實行回收，並把螢光管安全地處理掉。由於在螢光管內僅能使用水銀蒸氣，實際的水銀含量是很低的（少於 1mg），回收時要先抽氣也造成回收的困難度。而固態汞螢光燈管的逐漸普及則可以減輕這方面的難度。



參考文獻



參見


* 螢光

* 白熾燈

* 省電燈泡