IEC 60870-5-103

IEC 60870-5-103協定或者稱IEC 103協定是一個用於電力系統控制和訊息採集的通信協定，由國際電工委員會(IEC)57號工作組制定。

IEC 60870-5-103是IEC 60870系列協定的「伴隨標準」，本協定只定義了OSI模型中的物理層和應用層。

IEC 60870-5-103主要用於變電站內部的通訊，通常用於電力智能電子裝置(IED,Intelligent Electronic Device, 指具備通信功能的繼電保護裝置、智能電錶等)與變電站控制設備之間的通訊。IEC 103針對電力系統常用遙控、遙信、遙測、遙調資訊制定了制定了資料模型，並且支持設備製造商進行擴展。

IEC 60870-5-103 協議 (OSI模型)

OSI-Layer｜IEC 60870-5-103

7｜應用層｜IEC 60870-5-103｜IEC 60870-5-5｜IEC 60870-5-4

6｜表示層｜--

5｜會話層

4｜傳輸層

3｜網路層

2｜數據鏈路層｜非平衡｜IEC 60870-5-2｜IEC 60870-5-1(FT 1.2)

1｜物理層｜EIA-485｜RS232 (V.24)｜光纖

## 中國的103協議

中華人民共和國國家發展和改革委員會頒布了IEC 60870系列標準的中國版本，中國版的標準主要由中國電力企業聯合會翻譯和修訂

- IEC/TR 60870–1–1：1988 遠動設備及系統 第1部分：總則 第1篇：基本原則，等同採用為DL/Z 634.11。
- IEC 60870–1–2：1989 遠動設備及系統 第1部分：總則 第2篇：制定規範的導則，等同採用為GB/T 16436.1—1996。
- IEC/TR 60870–1–3：1997，Ed.2.0 遠動設備及系統 第1部分：總則 第3篇：術語，等同採用為GB/T 14429。
- IEC/TR 60870–1–4：1994 遠動設備及系統 第1部分：總則 第4篇：遠動數據傳輸的基本方面及IEC 60870–5與IEC 60870–6標準的結構，等同採用為DL/Z 634.14，即本技術文件。
- IEC/TR 60870–1–5：2000 遠動設備及系統 第1部分：總則 第5篇：帶擾碼的數據機傳輸過程對使用IEC 60870–5規約的傳輸系統的數據完整性的影響，等同採用為DL/Z 634.15。
- IEC 870–2–1：1995 遠動設備及系統 第2部分：工作條件 第1篇：電源和電磁兼容性，等同採用為GB/T 15153.1—1998。
- IEC 60870–2–2：1996 遠動設備及系統 第2部分：工作條件 第2篇：環境條件（氣候、機械和其他非電影響因素），等同採用為GB/T 15153.2—2000。
- IEC 60870–3：1989 遠動設備及系統 第3部分：接口（電氣特性），等同採用為GB/T 16435.1—1996。
- IEC 60870–4：1990 遠動設備及系統 第4部分：性能要求，等同採用為GB/T 17463—1998。
- IEC 60870–5–1：1990 遠動設備及系統 第5部分：傳輸規約 第1篇：傳輸幀格式，等同採用為GB/T 18657.1—2002。
- IEC 60870–5–2：1992 遠動設備及系統 第5部分：傳輸規約 第2篇：鏈路傳輸規則，等同採用為GB/T 18657.2—2002。
- IEC 60870–5–3：1992 遠動設備及系統 第5部分：傳輸規約 第3篇：應用數據的一般結構，等同採用為GB/T 18657.3—2002。
- IEC 660870–5–4：1993 遠動設備及系統 第5部分：傳輸規約 第4篇：應用資訊元素的定義和編碼，等同採用為GB/T 18657.4—2002。
- IEC 60870–5–5：1995 遠動設備及系統 第5部分：傳輸規約 第5篇：基本應用功能，等同採用為GB/T 18657.5—2002。
- IEC 60870–5–101：1995 遠動設備及系統 第5部分：傳輸規約 第101篇：基本遠動任務配套標準，非等效採用為DL/T 634.5101—2002。
- IEC 60870–5–102：1996 遠動設備及系統 第5部分：傳輸規約 第102篇：電力系統電能累計量傳輸配套標準，等同採用為DL/T 719—2000。
- IEC 60870–5–103：1997 遠動設備及系統 第5部分：傳輸規約 第103篇：繼電保護設備資訊接口配套標準，等同採用為DL/T 667—1999。
- IEC 60870–5–104：2000 遠動設備及系統 第5部分：傳輸規約 第104篇：用標準傳輸協議子集的IEC 60870–5–101 網路訪問，等同採用為DL/T 634.5104—2002。
- IEC 60870–5–6（FDIS）：2004 遠動設備及系統 第5部分：傳輸規約 第6篇：IEC 60870–5規約系列測試規則，等同採用為DL/T 634.56—2004。
- IEC/TR 60870–6–1：1995 遠動設備及系統 第6部分：與ISO/ITU-T建議兼容的遠動協議 第1篇：標準的應用環境和結構，等同採用為GB/Z 18700.5。
- IEC 60870–6–2：1995 遠動設備及系統 第6部分：與ISO/ITU-T建議兼容的遠動協議 第2篇：OSI 1至4層基本標準的應用，等同採用為GB/T 18700.6。
- IEC 60870–6–503：1997 遠動設備及系統 第6部分：與ISO/ITU-T建議兼容的遠動協議 第503篇：TASE.2服務和協議，等同採用為GB/T 18700.1—2002。
- IEC/TR 60870–6–505：2002 遠動設備及系統 第6部分：與ISO/ITU-T建議兼容的遠動協議 第505篇：TASE.2使用者指南，等同採用為GB/Z 18700.7。
- IEC 60870–6–601：1994 遠動設備及系統 第6部分：與ISO/ITU-T建議兼容的遠動協議 第601篇：在永久訪問連接分組交換數據網的端系統中提供基於連接傳輸服務的功能標準集，等同採用為GB/T 18700.8。
- IEC/TS 60870–6–602：2001 遠動設備及系統 第6部分：與ISO/ITU-T建議兼容的遠動協議 第602篇：TASE傳輸協議子集，等同採用為GB/Z 18700.4—2002。
- IEC 60870–6–702：1998 遠動設備及系統 第6部分：與ISO/ITU-T建議兼容的遠動協議 第702篇：在端系統中提供TASE.2應用服務的功能協議子集，等同採用為GB/T 18700.3—2002。
- IEC 60870–6–802：1997 遠動設備及系統 第6部分：與ISO/ITU-T建議兼容的遠動協議 第802篇：TASE.2對象模型，等同採用為GB/T 18700.2—2002。

## 外部連結

- Comparison of DNP and IEC 60870-5
- Protocol Comparisons - IEC101, IEC104, IEC61850
- IEC 60870-5 User Group Mail list
- 中國電力企業聯合會
- IEC 60870-5-104 Windows Source Code Library Development Kit
- IEC 60870-5-104 Linux Source Code Library Development Kit
- IEC 60870-5-101 Windows Source Code Library Development Kit
- IEC 60870-5-101 Linux Source Code Library Development Kit