永旺梦乐城熊本气爆及坍塌事故

日本标准时间2026年7月28日，日本熊本县上益城郡嘉岛町的永旺梦乐城熊本发生建筑物爆炸及坍塌事故。当日16时27分，熊本县发生规模7.1的2026年熊本地震。地震发生后，商场立即启动紧急疏散程序，将商场内顾客及大部分员工引导至平面停车场避难。然而，约于地震发生一小时二十分钟后，即17时50分左右，商场南侧中央区域突然发生猛烈爆炸，造成建筑物二楼局部严重坍塌。

爆炸发生时，强烈的冲击波将建筑物外墙及大量瓦砾抛飞至数十米外的主要道路，周边车辆及设施亦受到波及而受损。事故造成至少7名商场专门店员工死亡，另有多人受伤及下落未明。事后调查及专家分析认为，事故极可能是地震导致商场内液化石油气管线受损，引发气体泄漏，并于密闭空间内积聚后遭火源引燃，最终酿成爆炸。

## 背景

永旺梦乐城熊本位于日本熊本县上益城郡嘉岛町，邻近熊本市，是一座大型商业设施。该设施于2005年10月开业，占地面积约207000平方米，总楼地板面积约120000平方米，馆内汇集约200家专门店，涵盖超市、餐饮、服饰、电影院及温泉等多元设施，并设有可停放约5000辆汽车的平面及立体停车场。2016年4月熊本地震发生后，设施一度因受损而暂停营业，其后于2018年夏季完成西侧区域扩建及全馆改建工程，同时进行耐震补强，提升天花板及各项设施的抗震性能。

2026年7月28日16时27分，熊本县熊本地方发生里氏7.1级地震，震源深度约16公里，即2026年熊本地震，宇城市及冰川町观测到最大震度7，周边地区亦受到剧烈摇晃影响。地震发生当日适逢暑假期间，商场内约有3000名顾客购物，另有约1300至1500名专门店及集团员工在设施内工作。地震发生后，商场方立即透过馆内广播发布避难指示，并由员工巡视各楼层引导避难；待摇晃稍歇后，随即将顾客及员工疏散至室外平面停车场，全商场疏散工作于17时左右大致完成。

## 事故

<image>

<image>

地震发生约一小时二十分钟后，即2026年7月28日17时50分许，已完成初步疏散的永旺梦乐城熊本突然发生剧烈爆炸。爆炸发生于设施南侧中央区域附近的器材搬运入口一带，强烈冲击导致建筑物二楼局部严重坍塌，形成大面积缺口，大量外墙及建筑构件亦随之坠落。爆炸所产生的冲击波及瓦砾碎片飞散至约30米外的干线道路，造成周边车辆受损、电线中断及护栏严重变形，现场其后升起大量灰色烟雾与粉尘，空气中弥漫浓厚尘土。

由于爆炸发生前，顾客及员工已陆续疏散至室外平面停车场，因此事件并未直接造成顾客伤亡。然而，部分租户员工在完成初步避难后，因返回设施取回车匙、个人物品或准备结束营业等原因，再次进入商场内，最终遭坍塌建筑波及。事故造成多名员工受困及失联，经紧急搜救后，确认共有7名进驻专门店的员工死亡，另有多人受伤；此外，一名途经熊本县道50号熊本嘉岛线的福山通运物流车司机亦因爆风冲击导致头部及颈部受伤，被送院治理。

## 救援

<image>

爆炸发生后，消防、警察及自卫队随即展开搜救行动，来自广岛县、福冈县及佐贺县等地的紧急消防援助队与广域紧急援助队亦陆续抵达现场支援。陆上自卫队派遣约170名队员投入永旺梦乐城现场搜救工作，并出动直升机执行伤者后送任务。然而，爆炸造成大量瓦砾散落于周边道路，导致交通受阻，加上余震持续发生及建筑结构严重受损，搜救人员初期难以开辟安全进入路线，救援行动一度进展困难。

为确认受困者位置，搜救队运用无人机对建筑内部进行勘查，警察厅及熊本县警察亦公开现场影像，显示梁柱倒塌、墙体崩落及大量瓦砾散布于商场内。日本救援协会等机构亦派遣搜救犬进入现场，协助搜寻生还者。自7月29日夜间起，搜救人员在清除南侧入口附近瓦砾后，开始调派大型重型机械进场作业，以清理障碍物并开辟通道，让搜救队员深入建筑结构内部，力争于“黄金72小时”内救出受困者。此外，在消防及警方协助与许可下，设施内猫咖啡厅的专业人员亦进入现场，成功救出受困店内的25只猫，并为它们进行健康检查。

## 伤亡

事故共造成7人死亡、5人受伤。死者包括服饰企业恩瓦德集团的3名员工，以及位于该设施二楼的美妆杂货店Habita两名女性员工，分别为22岁的大竹玖瑠美及25岁的同事。

调查显示，Habita两名员工在地震发生后，原本已与顾客一同疏散至室外停车场。其后，营运公司干部透过店长指示员工将店铺营业额放回金库保管。大竹等人在亲友劝阻下仍表示“这是公司的指示”，并返回设施内，约5分钟后即发生爆炸。两人的遗体于7月29日寻获，由于现场建筑物损毁严重，其身份最终透过DNA鉴定确认。

## 应对及后续

事故发生后，日本中央及地方政府迅速展开应变工作。内阁官房长官木原稔于记者会表示，现场搜救期间曾接获建筑物内散发气体异味的通报，相关单位已立即关闭液化石油气总阀门，以防止发生二次灾害。防卫大臣小泉进次郎则表示，自卫队已投入搜救行动，并紧急自入间基地调派300台移动式冷气机运抵现场，以应对灾区高达35度的高温及预防中暑风险。此外，经济产业省亦会同专家团队，立即展开对设施液化石油气管线状况的调查。

作为设施营运方，永旺集团于7月29日发表官方声明，向死伤者及其家属公开致歉，社长吉田昭夫与永旺梦乐城社长大野惠司其后亦于熊本市召开记者会说明事故情况。永旺管理层表示，设施的液化石油气设备符合耐震标准，并已于同年3月及6月分别完成自主检查及法定检查，至于事故原因，将全力配合消防及警方调查。永旺同时表示，现阶段将以人命搜救及事故善后工作为最优先事项，暂不考虑设施复业安排，并已针对旗下全日本各地商业设施展开液化石油气设备的全面紧急检查。

事件中员工在完成避难后仍被要求返回建筑物一事，引发外界对营运公司安全管理责任的质疑。Habita社长上野景真于8月2日出席大竹的守夜 (丧礼)，向其家属递交书面说明并公开致歉，承认公司当时曾要求员工“若可行请将营业额放回金库”，并表示有关决定“痛恨之极”。永旺社长吉田昭夫则表示，永旺的防灾手册明确规定，完成避难后不得返回设施内，该规定同样适用于所有进驻租户。

## 分析

关于事故的发生机制，永旺管理层及多位学者均认为，事故极可能由液化石油气爆炸所引发。九州大学永续氢能研究所特任教授横本克巳分析指出，设施内使用的液化石油气由室外储槽经地下管线输送至馆内各区域，地震造成的剧烈摇晃可能导致管线受损，使气体外泄并沿管线流入二楼。由于液化石油气在空气中的浓度达2%至9%时即具有爆炸性，横本认为，高浓度气体在二楼积聚后，一旦接触火源便会引发爆炸，造成该区域遭受严重破坏。

东京大学教授茂木俊夫则从建筑结构及爆炸冲击传播的角度分析指出，若液化石油气泄漏至缺乏易碎窗户的后台或后勤区域等封闭空间，并与空气混合形成可燃气体，爆炸时急剧上升的内部压力足以破坏墙体结构。东京理科大学教授桑名一德亦表示，现场外墙及梁柱碎裂并四处飞散的情况，反映建筑物曾承受极为强烈的爆炸冲击，而封闭空间内累积高浓度液化石油气，可能是造成大范围破坏的主要因素。此外，虽然设施配备了可于达到一定震度时自动切断液化石油气供应的紧急切断阀，但该防灾设备在地震发生时是否正常启动，仍是后续事故调查与检讨的重点之一。

## 基本资料

- 时间：约17时50分（UTC+9；日本标准时间）
- 日期：2026年7月28日
- 场馆：永旺梦乐城熊本
- 地点：日本熊本县上益城郡嘉岛町大字上岛字长池2232永旺梦乐城熊本
- 类型：建筑物爆炸、结构坍塌
- 起因：疑似因地震（2026年熊本地震）导致液化石油气管线破损泄漏，气体于封闭空间积聚后被引燃而爆炸
- 结果：设施南侧中央部位二楼严重坍塌，周边道路与设施受损
- 死亡：7人（均为专门店员工）
- 受伤：至少5人受伤（包含紧急送医者及周边受波及者）
- 财产损失：永旺梦乐城熊本南侧二楼结构大面积坍塌，外壁与瓦砾飞散波及周边车辆及电线
- 调查：熊本县警察、嘉岛町管辖消防部门、总务省消防厅
- 起因：2026年熊本地震（规模M7.1，嘉岛町震度推估为6强）